CELEX: 32000D0367
Language: cs
Date: 2000-05-03 00:00:00
Title: Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobků a jejich částí (oznámeno pod číslem K(2000) 1001)Text s významem pro EHP.

Důležité právní upozornění

|

32000D0367

Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobků a jejich částí (oznámeno pod číslem K(2000) 1001)Text s významem pro EHP.  

Úřední věstník L 133 , 06/06/2000 S. 0026 - 0032 CS.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 148  - 154 ET.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 148  - 154 HU.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 148  - 154 LT.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 148  - 154 LV.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 148  - 154 MT.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 148  - 154 PL.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 148  - 154 SK.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 148  - 154 SL.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 148  - 154

		Rozhodnutí Komiseze dne 3. května 2000,kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobků a jejich částí(oznámeno pod číslem K(2000) 1001)(Text s významem pro EHP)(2000/367/ES)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků [1] ve znění směrnice 93/68/EHS [2], a zejména na články 3, 6 a 20 uvedené směrnice,vzhledem k těmto důvodům:(1) V čl. 3 odst. 2 a 3 směrnice 89/106/EHS se stanoví, že s ohledem na různé úrovně ochrany staveb, které mohou na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni převládat, může každý základní požadavek vést ke stanovení tříd v interpretačních dokumentech. Tyto dokumenty byly zveřejněny ve sdělení Komise k interpretačním dokumentům směrnice Rady 89/106/EHS [3].(2) Bod 4.2.1 interpretačního dokumentu č. 2 odůvodňuje potřebu různých úrovní základního požadavku "Požární bezpečnost", jako jsou funkce druhu, užívání a umístění stavby, jejího uspořádání a použitelnosti nouzových zařízení.(3) Bod 2.2 interpretačního dokumentu č. 2 uvádí řadu vzájemně souvisejících opatření pro splnění základního požadavku "Požární bezpečnost", které dohromady přispívají k definování strategie požární bezpečnosti, kterou lze v členských státech různým způsobem rozvíjet.(4) Bod 4.3.1.3 interpretačního dokumentu č. 2 uvádí jedno z těchto opatření převládajících v členských státech, které se týká požární odolnosti stavebních výrobků a/nebo částí staveb.(5) Aby bylo možno požární odolnost stavebních výrobků a staveb nebo jejich částí hodnotit, spočívá harmonizované řešení v systému tříd, který je obsažen v interpretačním dokumentu č. 2.(6) Tento systém tříd byl přizpůsoben technickému pokroku v pověření Komise evropským normalizačním orgánům CEN a CENELEC.(7) Podle čl. 6 odst. 3 směrnice 89/106/EHS mohou členské státy stanovit úrovně ukazatelů vlastností, které se mají na jejich území dodržovat, jen v rámci klasifikací přijatých na úrovni Společenství a jen při použití všech tříd, určitých tříd nebo jedné třídy.(8) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví,PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:Článek 1Klasifikační systém přijatý na úrovni Společenství pro požární odolnost stavebních výrobků, staveb a jejich částí je popsán v příloze.Článek 2Toto rozhodnutí je určeno členským státům.V Bruselu dne 3. května 2000.Za KomisiErkki Liikanenčlen Komise[1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.[2] Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1.[3] Úř. věst. C 62, 28.2.1994, s. 1.--------------------------------------------------PŘÍLOHADEFINICE, ZKOUŠKY A KRITÉRIA UKAZATELŮ VLASTNOSTÍPříslušné definice, zkoušky a kritéria ukazatelů vlastností jsou úplně popsány nebo se na ně odkazuje v evropských normách uvedených v této příloze.SYMBOLYR | nosnost a stabilita |E | celistvost |I | tepelná izolace |W | radiace |M | mechanické vlivy |C | samočinné uzavírání |S | průnik kouře |P nebo PH | plynulá dodávka energie a/nebo přenos signálu |G | odolnost proti sazím |K | účinnost požární ochrany |Poznámky1. Níže uvedené klasifikace jsou vyjádřeny v minutách, není-li uvedeno jinak.2. Evropské normy EN 13501-2, EN 13501-3 (klasifikace) a EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2 (eurokódy) uvedené v tomto rozhodnutí podléhají stejným ochranným postupům, které jsou popsány v čl. 5 odst. 1 směrnice 89/106/EHS.KLASIFIKACE1. Nosné prvky bez požárně dělicí funkceOblast použití | stěny, stropy, střechy, nosníky, sloupy, balkony, schodiště, rampy |Norma (normy) | EN 13501–2; EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |Klasifikace: |R | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |Poznámky | — |2. Nosné prvky s požárně dělicí funkcíOblast použití | stěny |Norma (normy) | EN 13501–2; EN 1365–1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |Klasifikace: |RE | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |REI-M | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |REW | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Poznámky | — |Oblast použití | stropy a střechy |Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1999-1.2 |Klasifikace: |RE | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Poznámky | — |3. Výrobky a systémy pro ochranu nosných prvků nebo částí stavbyOblast použití | podhledy bez vlastní požární odolnosti |Norma (normy) | EN 13501-2; ENV 13381-1 |Klasifikace: vyjadřuje se stejným způsobem jako u chráněných nosných prvků |Poznámky | Jestliže jsou také plněny požadavky s ohledem na požár "přibližující se skutečným podmínkám", přidává se ke klasifikaci symbol "sn". |Oblast použití | protipožární nátěry, obklady a clony |Norma (normy) | EN 13501-2; ENV 13381-2 až 7 |Klasifikace: vyjádřena stejným způsobem jako u chráněných nosných prvků |Poznámky | — |4. Nenosné prvky nebo části stavby a výrobky pro něOblast použití | příčky (včetně příček s částmi bez tepelné izolace) |Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1364-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |Klasifikace: |E | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI-M | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |EW | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |Poznámky | — |Oblast použití | podhledy s vlastní požární odolností |Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1364-2 |Klasifikace: |EI | 15 | | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Poznámky | Klasifikace se doplňuje pomocí "(a → b)", "(b → a)" nebo "(a ↔ b)", aby se označilo, zda byl prvek zkoušen a splňuje požadavky z horní nebo spodní strany podhledu nebo z obou stran. |Oblast použití | fasády (obvodové pláště) a vnější stěny (včetně prosklených prvků) |Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |Klasifikace: |E | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |EI | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |EW | | 20 | 30 | | 60 | | | | | |Poznámky | Klasifikace se doplňuje pomocí "(i → o)", "(o → i)" nebo "(i ↔ o)", aby se označilo, zda byl prvek zkoušen a splňuje požadavky z vnitřní nebo z vnější strany nebo z obou stran. Mechanickou stabilitou se rozumí, pokud se požaduje, že po dobu klasifikace E nebo EI nebudou osoby zraněny žádnými padajícími částmi. |Oblast použití | zdvojené podlahy |Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1366-6 |Klasifikace: |R | 15 | | 30 | | | | | | | |RE | | | 30 | | | | | | | |REI | | | 30 | | | | | | | |Poznámky | Klasifikace se doplňuje indexem "f" pro označení plné požární odolnosti nebo "r" pro označení expozice pouze sníženou konstantní teplotou. |Oblast použití | těsnění prostupů a těsnění spár |Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1366-3,4 |Klasifikace: |E | 15 | | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Poznámky | — |Oblast použití | požární dveře a uzávěry (včetně těch, které obsahují zasklení a kování) a jejich uzavírací mechanismy |Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1634-1 |Klasifikace: |E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EW | | 20 | 30 | | 60 | | | | | |Poznámky | Klasifikace I se doplňuje připojením indexu "1" nebo "2" pro označení použité definice tepelné izolace. Připojením symbolu "C" se označuje, že výrobek splňuje rovněž kritérium samočinného uzavírání (zkouška vyhověl/nevyhověl) [1]. |Oblast použití | kouřotěsné dveře |Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1634-3 |Klasifikace: S200 nebo Sa v závislosti na splněných zkušebních podmínkách. |Poznámky | Připojením symbolu "C" se označuje, že výrobek splňuje rovněž kritérium samočinného uzavírání (zkouška vyhověl/nevyhověl) [2]. |Oblast použití | uzávěry pro pásové a kolejové přepravní systémy |Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1366-7 |Klasifikace: |E | 15 | | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EW | | 20 | 30 | | 60 | | | | | |Poznámky | Klasifikace I se doplňuje připojením indexu "1" nebo "2" pro označení použité definice tepelné izolace. Připojením symbolu "C" se označuje, že výrobek splňuje rovněž kritérium samočinného uzavírání (zkouška vyhověl/nevyhověl) [3]. |Oblast použití | rozvody a šachty provozních instalací |Norma (normy) | EN 13501-2; EN 1366-5 |Klasifikace: |E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Poznámky | Klasifikace se doplňuje pomocí "(i → o)", "(o → i)" nebo "(i ↔ o)", aby se označilo, zda byl prvek zkoušen a splňuje požadavky z vnitřní nebo z vnější strany nebo z obou stran. Symboly "ve" a/nebo "ho" kromě toho označují vhodnost pro svislé nebo vodorovné použití. |Oblast použití | komíny |Norma (normy) | EN 13501-2; EN 13216 |Klasifikace: G + vzdálenost v mm (např. G 50) |Poznámky | u zabudovaných výrobků se vzdálenost nepožaduje. |Oblast použití | povrchové úpravy stěn a stropů |Norma (normy) | EN 13501-2; EN 13381-8 |Klasifikace: K |Poznámky | zkouška vyhověl/nevyhověl. |5. Výrobky pro použití ve vzduchotechnických systémech (kromě zařízení pro odvod kouře a tepla)Oblast použití | vzduchotechnická potrubí |Norma (normy) | EN 13501-3; EN 1366-1 |Klasifikace: |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |E | | | 30 | | 60 | | | | | |Poznámky | Klasifikace se doplňuje pomocí "(i → o)", "(o → i)" nebo "(i ↔ o)", aby se označilo, zda byl prvek zkoušen a splňuje požadavky z vnitřní nebo z vnější strany nebo z obou stran. Symboly "ve" a/nebo "ho" kromě toho označují vhodnost pro svislé nebo vodorovné použití. Připojením symbolu "S" se označuje splnění mimořádného omezení průniku. |Oblast použití | požární klapky |Norma (normy) | EN 13501-3; EN 1366-2 |Klasifikace: |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |E | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |Poznámky | Klasifikace se doplňuje pomocí "(i → o)", "(o → i)" nebo "(i ↔ o)", aby se označilo, zda byl prvek zkoušen a splňuje požadavky z vnitřní nebo z vnější strany nebo z obou stran. Symboly "ve" a/nebo "ho" kromě toho označují vhodnost pro svislé nebo vodorovné použití. Připojením symbolu "S" se označuje splnění mimořádného omezení průniku. |6. Výrobky pro provozní zařízeníOblast použití | elektrické kabely a kabely z optických vláken a příslušenství;systémy pro rozvod a požární ochranu kabelů |Norma (normy) | EN 13501-3 |Klasifikace: |P | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |Poznámky | — |Oblast použití | napájecí nebo signální kabely nebo systémy malého průměru (průměr < 20 mm a průřez vedení ≤ 2,5 mm2 |Norma (normy) | EN 13501-3; EN 50200 |Klasifikace: |PH | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |Poznámky | — |[1] Klasifikace "C" může být podle použité kategorie doplněna číslicemi 0 až 5. Podrobnosti musí být uvedeny v příslušné technické specifikaci.[2] Klasifikace "C" může být podle použité kategorie doplněna číslicemi 0 až 5. Podrobnosti musí být uvedeny v příslušné technické specifikaci.[3] Klasifikace "C" může být podle použité kategorie doplněna číslicemi 0 až 5. Podrobnosti musí být uvedeny v příslušné technické specifikaci.--------------------------------------------------