CELEX: 31994D0611
Language: es
Date: 1994-09-09 00:00:00
Title: 94/611/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de septiembre de 1994, por la que se aplica el artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE sobre los productos de construcción

Avis juridique important

|

31994D0611

94/611/CE: Decisión de la Comisión, de 9 de septiembre de 1994, por la que se aplica el artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE sobre los productos de construcción  

Diario Oficial n° L 241 de 16/09/1994 p. 0025 - 0029 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 27 p. 0032  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 27 p. 0032 

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 9 de septiembre de 1994 por la que se aplica el artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE sobre los productos de construcción (94/611/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,  Vista la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de la construcción (1), cuya última modificación  la constituye la Directiva 93/68/CEE (2), y, en particular, sus artículos 3, 6 y 20,  Vista la comunicación de la Comisión relativa a los documentos interpretativos de la Directiva 89/106/CEE,  Considerando que el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/106/CEE estipula que con el fin de tener en cuenta los distintos niveles de protección para las obras de construcción que puedan estar vigentes a nivel nacional, regional o local, podrán  establecerse clases para cada uno de los requisitos esenciales en los documentos interpretativos y en las especificaciones técnicas;  Considerando que el punto 4.2.1 del documento interpretativo no 2 « Seguridad en caso de incendio » justifica la necesidad de distintos niveles de requisitos esenciales en función de:  - el tipo, uso y ubicación de la obra de construcción - su configuración - la disponibilidad de equipos e instalaciones de emergencia;  Considerando que el punto 2.2 del documento interpretativo no 2 enumera algunas medidas relacionadas entre sí para el cumplimiento del requisito esencial « seguridad en caso de incendio » que contribuyen en conjunto a definir la estrategia de seguridad  en caso de incendio que se puede desarrollar de modos distintos en los Estados miembros;  Considerando que el punto 4.2.3.3 del documento interpretativo no 2 define una de estas medidas vigentes en los Estados miembros, que consiste en la limitación de la generación y propagación del fuego y del humo dentro del recinto de origen del incendio  (o de una área dada) mediante la limitación de la contribución de los productos de la construcción al pleno desarrollo del incendio;  Considerando que la definición de clase de requisito esencial depende parcialmente de dicho nivel de limitación;  Considerando que el nivel de dicha limitación puede expresarse únicamente en niveles distintos de propiedades de reacción de los productos ante el fuego en sus condiciones de uso final;  Considerando que el punto 4.3.1.1 del documento interpretativo no 2 especifica que para evaluar la reacción al fuego de los productos se estudiará una solución armonizada para la que se podrá partir de ensayos a escala real o reducida que estén en  correspondencia con las hipótesis de incendio pertinentes;  Considerando que esta solución se basa en un sistema que no figura en el documento interpretativo;  Considerando que el sistema de clases definido con este fin hace referencia a algunos métodos de prueba ya definidos por los organismos de normalización, con excepción del llamado « Single Burning Item -SBI » (único elemento en combustión);  Considerando que los umbrales de las clases B, C y D se indicarán más adelante en una nueva decisión que se adoptará en cuanto lo permita el desarrollo del SBI;  Considerando que el apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE especifica el procedimiento que se deberá seguir para adoptar las disposiciones necesarias para el establecimiento de clases de requisitos cuando éstos no estén incluidos en los  documentos interpretativos;  Considerando que se ha consultado al Comité permanente de la construcción de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 20 de la Directiva y que éste ha emitido un dictamen positivo,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:   Artículo 1  1. Cuando las condiciones finales de utilización de un producto de la construcción contribuyen a la generación y propagación del fuego y del humo dentro del recinto de origen (o en una área dada), el producto se clasificará en función de sus  propiedades de reacción al fuego, de acuerdo con el sistema de clasificación expuesto en los cuadros 1 y 2 del Anexo.  2. Se considerará que los productos están en sus condiciones finales de utilización.  3. El cuadro 1 se aplicará a los siguientes casos:  - productos para paredes y techos, incluidos los revestimientos,  - elementos de construcción,  - productos incorporados dentro de los elementos de construcción,  - componentes de tuberías y conductos,  - productos para fachadas y muros exteriores.  El cuadro 2 se aplicará a los suelos, incluidos los revestimientos.   Artículo 2  Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.  Hecho en Bruselas, el 9 de septiembre de 1994.  Por la Comisión Martin BANGEMANN Miembro de la Comisión  (1) DO no L 40 de 11. 2. 1989, p. 12.  (2) DO no L 220 de 30. 8. 1993, p. 1.     ANEXO   CUADRO 1    Clases de reacción al fuego de los productos de la construcción excluidos los suelos  "" ID="1">Incendio plenamente desarrollado dentro de un recinto> ID="2">Nivel de exposición:> ID="3">A> ID="4">Sin contribución al fuego> ID="5">- valor calorífico y  grado de emisión de calor muy escasos> ID="6">Documento de referencia disponible en la actualidad> ID="7">D T & le; 30 °C"> ID="2">de más de 60 kW/m2> ID="5">- combustión sin llama> ID="7">D m & le; 50 °C"> ID="5">- pérdida limitada de masa>  ID="6">CEN/TC 127/N 229 y> ID="7">tf < 5 segundos"> ID="6">CEN/TC 127/N 230 y lista de productos no combustibles"> ID="7">PCS & le; 1,7-2,4 MJ/kg"> ID="7">o & le; 1,4-2,0 MJ/m2"> ID="3">B> ID="4">Contribución al fuego muy escasa> ID="5">- valor  calorífico y grado de emisión de calor muy escasos> ID="6">Documento de referencia disponible en la actualidad> ID="7">D T & le; 50 °C"> ID="5">- pérdida limitada de masa> ID="7">D m & le; 50 %"> ID="5">- prácticamente sin propagación de las llamas>  ID="6">CEN/TC 127/N 229 y/o> ID="7">tf & le; 20 segundos"> ID="5">- producción de humo muy escasa> ID="6">CEN/TC 127/N 230"> ID="5">- sin caída de gotas y partículas inflamadas o combinación de ambas > ID="7">& le; PCS & le; MJ/kg "> ID="7">& le; PCS  & le; MJ/m2"> ID="6">prueba SBI"> ID="7">Propagación de las llamas valores por"> ID="7">Producción de humo definir"> ID="1">Elemento único en combustión dentro de un recinto> ID="2">Nivel de exposición:> ID="3">C> ID="4">Contribución al fuego  escasa> ID="5">- propagación de las llamas muy escasa (1)> ID="6">Documento de referencia disponible en la actualidad> ID="7">Tiempo de ignición"> ID="2">máximo aproximadamente de 40 kW/m2 en una superficie determinada y decreciente sobre la  superficie> ID="5">- emisión de calor escasa> ID="7">D T"> ID="5">- producción de humo escasa> ID="6">prueba SBI> ID="7">Propagación de las llamas valores por"> ID="5">- inflamabilidad escasa> ID="7">Producción de humo definir"> ID="5">- caída de  gotas y partículas inflamadas o combinación de ambas muy escasa> ID="7">Caída de gotas/partículas"> ID="6">CEN/TC 127/AH 2 N156 (2)> ID="7">- tiempo de exposición 30 segundos"> ID="6">ISO/DIS 11925-2> ID="7">- tiempo que tarda la llama en alcanzar un  punto determinado"> ID="7">- extensión del área dañada"> ID="7">- observación de caída de gotas inflamadas"> ID="3">D> ID="4">Contribución al fuego aceptable> ID="5">- propagación de las llamas escasa (1)> ID="6">Documento de referencia disponible en  la actualidad> ID="7">Tiempo de ignición"> ID="5">- emisión de calor aceptable> ID="7">D T"> ID="5">- producción de humo escasa> ID="6">prueba SBI> ID="7">Propagación de las llamas valores por"> ID="5">- inflamabilidad aceptable> ID="7">Producción de  humo definir"> ID="5">- caída de gotas y partículas inflamadas o combinación de ambas escasa> ID="7">Caída de gotas/partículas"> ID="6">CEN/TC 127/AH 2/N156 (2)> ID="7">- tiempo de exposición: 30 segundos"> ID="6">ISO/DIS 11925-2> ID="7">- tiempo que  tarda la llama en alcanzar un punto determinado"> ID="7">- extensión del área dañada"> ID="7">- observación de caida de gotas inflamadas"> ID="1">Pequeño fuego en una área limitada de un producto> ID="2">Nivel de exposición:> ID="3">E>  ID="4">Reacción al fuego aceptable> ID="5">- inflamabilidad permisible> ID="6">Documento de referencia disponible en la actualidad> ID="7">- tiempo de exposición: 15 segundos"> ID="2">quemador con una llama de 20 mm de altura> ID="7">- ausencia de  llama a 150 mm de distancia después de 20 segundos"> ID="6">CEN/TC 127/AH 2/N156 (2)> ID="7">- observación de caída de gotas inflamadas"> ID="6">ISO/DIS 11925-2"> ID="2">F> ID="3">Sin determinación de propiedades"" DD>  CUADRO 2    Clases de reacción al fuego de las superficies del suelo  "" ID="1">Incendio plenamente desarrollado dentro de un recinto> ID="2">Nivel de exposición:> ID="3">Afl (3)> ID="4">Sin contribución al fuego> ID="5">- valor calorífico y grado de emisión de  calor muy escasos> ID="6">Documento de referencia disponible en la actualidad> ID="7">D T & le; 30 °C "> ID="2"" 60 kW/m2> ID="5">- pérdida limitada de masa> ID="7">D m & le; 50 %"> ID="5">- combustión sin llama> ID="6">CEN/TC 127/N 229 y> ID="7">tf  < 5 segundos"> ID="6">CEN/TC 127/N 230"> ID="7">PCS & le; 1,7-2,4 MJ/kg"> ID="7">& le; 1,4-2,0 MJ/m2"> ID="3">Bfl (3)> ID="4">Contribución al fuego muy escasa> ID="5">- valor calorífico muy escaso> ID="6">Documento de referencia disponible en la  actualidad> ID="7">D T & le; 50 °C"> ID="5">- pérdida limitada de masa> ID="7">D m & le; 50 %"> ID="5">- producción de humo muy escasa> ID="6">CEN/TC 127/N 229 y/o> ID="7">tf & le; 20 segundos"> ID="5">- casi sin propagación de las llamas>  ID="6">CEN/TC 127/N 230 "> ID="7">& le; PCS & le; MJ/kg "> ID="7">& le; PCS & le; MJ/m2"> ID="1">Incendio plenamente desarrollado en un recinto adyacente> ID="2">Nivel de exposición:> ID="3">Cfl> ID="4">Contribución al fuego escasa> ID="5">-  propagación de las llamas y producción de humo muy escasos> ID="6">Documento de referencia disponible en la actualidad> ID="7">Flujo crítico 10 kW/m2"> ID="2">radiación en una superficie limitada de un máximo de 10 kW/m2> ID="7">Duración de la prueba:  30 minutos"> ID="6">CEN/TC 127/N 125> ID="7">Observación:"> ID="7">- grado de propagación de las llamas"> ID="7">- producción de humo"> ID="7">Evaluación: éxitos/fallos"> ID="3">Dfl> ID="4">Contribución al fuego aceptable> ID="5">- propagación de  las llamas y producción de humo escasos> ID="6">Documento de referencia disponible en la actualidad> ID="7">Flujo crítico 4,5 kW/m2"> ID="7">Duración de la prueba: 30 minutos"> ID="6">CEN/TC 127/N 125> ID="7">Observación:"> ID="7">- grado de  propagación de las llamas"> ID="7">- producción de humo"> ID="7">Evaluación: éxitos/fallos"> ID="1">Pequeño fuego en una área limitada del producto> ID="2">Nivel de exposición:> ID="3">Efl> ID="4">Reacción al fuego aceptable> ID="5">- inflamabilidad  permisible> ID="6">Documento de referencia disponible en la actualidad> ID="7">Superficie dañada"> ID="2">cigarrillo encendido"> ID="6">Prueba « píldora » de metanamina"> ID="2">Ffl> ID="3">Sin determinación de rendimento"" tf = duración de la llama D m = pérdida de masas PCS = potencial calorífico superior D T = incremento de temperatura >  (1) Para productos de construcción aplicados en vertical, también propagación vertical de las llamas.  (2) Para productos que eviten la exposición encogiéndose, etc.: llama pequeña móvil con observación de caída de gotas inflamadas.   Estos valores se fijarán después del desarrollo de SBI.  tf = duración de la llama  m = pérdida de masa PCS = potencial calorífico superior  T = aumento de temperatura N.B.: Las características se definen en los documentos de referencia.(3) Una vez elaborado el método de ensayo, las clases Afl y Bfl podrían agruparse en una sola previa modificación del mandato.