CELEX: 32014D0314
Language: pl
Date: 2014-05-28 00:00:00
Title: 2014/314/UE: Decyzja Komisji z dnia 28 maja 2014 r. ustanawiająca kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla ogrzewaczy wodnych (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3452)  Tekst mający znaczenie dla EOG

3.6.2014   
            
            
               PL
            
            
               Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
            
            
               L 164/83
            
         DECYZJA KOMISJI
   z dnia 28 maja 2014 r.
   ustanawiająca kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla ogrzewaczy wodnych
   
      
         (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3452)
      
   
   (Tekst mający znaczenie dla EOG)
   
      (2014/314/UE)
   
   KOMISJA EUROPEJSKA,
   uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,
   po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,
   a także mając na uwadze, co następuje:
   
               (1)
            
            
               Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010 oznakowanie ekologiczne UE można przyznawać produktom o ograniczonym poziomie wpływu na środowisko w ciągu całego cyklu życia.
            
         
               (2)
            
            
               Rozporządzenie (WE) nr 66/2010 stanowi, że określone kryteria oznakowania ekologicznego UE zostaną ustanowione według grup produktów.
            
         
               (3)
            
            
               Komisja opracowała wstępne sprawozdanie na temat technicznych, środowiskowych, gospodarczych i prawnych aspektów grupy produktów „ogrzewacze wodne” zazwyczaj stosowanych w Unii i zapewniła do niego swobodny dostęp w celu przedstawienia uwag. Studium, na którym opiera się to sprawozdanie (zwane dalej „badaniem”), zostało opracowane przy udziale zainteresowanych stron z Unii i państw trzecich.
            
         
               (4)
            
            
               Przedstawione w sprawozdaniu wstępnym wyniki tego badania wskazują, że zużycie energii elektrycznej w fazie użytkowania przyczynia się w największym stopniu do ogólnego oddziaływania na środowisko ogrzewaczy wodnych. W związku z tym należy promować stosowanie energooszczędnych ogrzewaczy wodnych o niskich emisjach gazów cieplarnianych, ponadto należy promować takie ogrzewacze, w których wykorzystuje się bardziej ekologiczne technologie, których bezpieczeństwo dla konsumentów zostało potwierdzone.
            
         
               (5)
            
            
               Należy zatem ustanowić kryteria oznakowania ekologicznego UE dla grupy produktów „ogrzewacze wodne”.
            
         
               (6)
            
            
               Kryteria, jak również związane z nimi wymogi w zakresie oceny i weryfikacji, powinny obowiązywać przez cztery lata od dnia przyjęcia niniejszej decyzji.
            
         
               (7)
            
            
               Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 66/2010,
            
         PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
   Artykuł 1
   1.   Grupa produktów „ogrzewacze wodne” obejmuje produkty, które są wykorzystywane w celu wytwarzania ciepła w ramach wodnego systemu centralnego ogrzewania, gdzie podgrzana woda jest rozprowadzana za pomocą urządzeń cyrkulacyjnych i promienników ciepła w celu uzyskania i utrzymania temperatury wewnętrznej w przestrzeni zamkniętej, takiej jak budynek, mieszkanie lub pomieszczenie, na wymaganym poziomie. Źródło ciepła wytwarza ciepło za pomocą co najmniej jednego z poniższych procesów i technologii:
   
               a)
            
            
               spalanie gazowych, płynnych lub stałych paliw kopalnych;
            
         
               b)
            
            
               spalanie biomasy gazowej, płynnej lub stałej;
            
         
               c)
            
            
               efekt Joule'a w elektrycznych, rezystancyjnych elementach grzejnych;
            
         
               d)
            
            
               wychwytywanie ciepła otoczenia z takich źródeł jak powietrze, woda lub ziemia, lub ciepło odpadowe;
            
         
               e)
            
            
               kogeneracja (jednoczesne wytwarzanie w ramach jednego procesu energii cieplnej i elektrycznej);
            
         
               f)
            
            
               energia słoneczna (pomocnicza);
            
         2.   Maksymalna moc ogrzewaczy wodnych wynosi 400 kW.
   3.   Ogrzewacze wielofunkcyjne wchodzą w zakres tej grupy produktów, pod warunkiem że ich podstawową funkcją jest ogrzewanie otoczenia.
   4.   Następujące produkty nie wchodzą w zakres tej grupy produktów:
   
               a)
            
            
               ogrzewacze, których podstawową funkcją jest zapewnianie ciepłej wody użytkowej;
            
         
               b)
            
            
               ogrzewacze przeznaczone do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para lub powietrze;
            
         
               c)
            
            
               kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń o maksymalnej mocy wytwórczej energii elektrycznej wynoszącej co najmniej 50 kW;
            
         
               d)
            
            
               ogrzewacze pomieszczeń, które łączą ogrzewanie pośrednie przy użyciu wodnego systemu centralnego ogrzewania i ogrzewanie bezpośrednie w drodze bezpośredniej emisji ciepła w danym pomieszczeniu lub w danej przestrzeni, gdzie zainstalowano takie urządzenie.
            
         Artykuł 2
   Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:
   
               1)
            
            
               „ogrzewacz” oznacza ogrzewacz pomieszczeń lub ogrzewacz wielofunkcyjny;
            
         
               2)
            
            
               „ogrzewacz pomieszczeń” oznacza urządzenie, które:
               
                           a)
                        
                        
                           dostarcza ciepło do wodnego systemu centralnego ogrzewania w celu uzyskania i utrzymania na wybranym poziomie temperatury wewnętrznej w przestrzeni zamkniętej, takiej jak budynek, mieszkanie lub pokój; oraz
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           jest wyposażone w co najmniej jedno źródło ciepła;
                        
                     
         
               3)
            
            
               „ogrzewacz wielofunkcyjny” oznacza wodny ogrzewacz pomieszczeń zaprojektowany do doprowadzania dodatkowo ciepła w celu dostarczania ciepłej wody użytkowej w wybranym zakresie temperatur, w wybranych ilościach i o wybranych wartościach natężenia przepływu w określonych przedziałach czasowych, połączony z zewnętrznym źródłem zasilania w wodę użytkową;
            
         
               4)
            
            
               „zestaw zawierający ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne” oznacza zestaw oferowany użytkownikowi, składający się z co najmniej jednego ogrzewacza pomieszczeń w połączeniu z co najmniej jednym regulatorem temperatury lub co najmniej jednym urządzeniem słonecznym;
            
         
               5)
            
            
               „zestaw zawierający ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne” oznacza zestaw oferowany użytkownikowi, składający się z co najmniej jednego ogrzewacza wielofunkcyjnego w połączeniu z co najmniej jednym regulatorem temperatury lub co najmniej jednym urządzeniem słonecznym;
            
         
               6)
            
            
               „urządzenie słoneczne” oznacza układ wykorzystujący wyłącznie energię słoneczną, kolektor słoneczny, słoneczny zasobnik ciepłej wody użytkowej lub pompę w obiegu kolektora; wprowadzane oddzielnie do obrotu;
            
         
               7)
            
            
               „wodny system centralnego ogrzewania” oznacza system, w którym woda jest wykorzystywana jako nośnik ciepła rozprowadzający centralnie wytwarzaną energię cieplną do promienników ciepła w celu ogrzewania pomieszczeń w budynkach lub ich części;
            
         
               8)
            
            
               „źródło ciepła” oznacza część ogrzewacza, która wytwarza ciepło, wykorzystując w tym celu jeden z następujących procesów:
               
                           a)
                        
                        
                           spalanie paliw kopalnych lub paliw z biomasy;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           efekt Joule'a w elektrycznych, rezystancyjnych elementach grzejnych;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           wychwytywanie ciepła otoczenia z takich źródeł jak powietrze, woda lub ziemia, lub ciepło odpadowe;
                        
                     
         
               9)
            
            
               „ogrzewacz gazowy” oznacza ogrzewacz pomieszczeń lub ogrzewacz wielofunkcyjny z co najmniej jednym źródłem ciepła zasilanym paliwami gazowymi pochodzenia kopalnego lub z biomasy;
            
         
               10)
            
            
               „ogrzewacz na paliwo płynne” oznacza ogrzewacz pomieszczeń lub ogrzewacz wielofunkcyjny z co najmniej jednym źródłem ciepła zasilanym paliwami płynnymi pochodzenia kopalnego lub z biomasy;
            
         
               11)
            
            
               „ogrzewacz na paliwo stałe” oznacza ogrzewacz pomieszczeń lub ogrzewacz wielofunkcyjny z co najmniej jednym źródłem ciepła zasilanym paliwami stałymi pochodzenia kopalnego lub z biomasy;
            
         
               12)
            
            
               „kocioł do ogrzewania pomieszczeń” oznacza ogrzewacz pomieszczeń, który generuje ciepło w procesie spalania paliw kopalnych lub paliw z biomasy, lub wykorzystując efekt Joule'a w elektrycznych, rezystancyjnych elementach grzejnych;
            
         
               13)
            
            
               „kocioł gazowy do ogrzewania pomieszczeń” oznacza kocioł do ogrzewania pomieszczeń z co najmniej jednym źródłem ciepła zasilanym paliwami gazowymi pochodzenia kopalnego lub z biomasy;
            
         
               14)
            
            
               „kocioł na paliwo płynne do ogrzewania pomieszczeń” oznacza kocioł do ogrzewania pomieszczeń z co najmniej jednym źródłem ciepła zasilanym paliwami gazowymi pochodzenia kopalnego lub z biomasy;
            
         
               15)
            
            
               „kocioł na paliwo stałe do ogrzewania pomieszczeń” oznacza kocioł do ogrzewania pomieszczeń z co najmniej jednym źródłem ciepła zasilanym paliwami stałymi pochodzenia kopalnego lub z biomasy;
            
         
               16)
            
            
               „kocioł na paliwo stałe z biomasy do ogrzewania pomieszczeń” oznacza kocioł do ogrzewania pomieszczeń z co najmniej jednym źródłem ciepła zasilanym paliwami stałymi z biomasy;
            
         
               17)
            
            
               „elektryczny kocioł do ogrzewania pomieszczeń” oznacza kocioł do ogrzewania pomieszczeń, który generuje ciepło tylko przez wykorzystywanie efektu Joule'a w elektrycznych, rezystancyjnych elementach grzejnych;
            
         
               18)
            
            
               „elektryczny wielofunkcyjny kocioł grzewczy” oznacza wielofunkcyjny kocioł grzewczy, który generuje ciepło tylko przez wykorzystywanie efektu Joule'a w elektrycznych, rezystancyjnych elementach grzejnych;
            
         
               19)
            
            
               „ogrzewacz pomieszczeń z pompą ciepła” oznacza ogrzewacz pomieszczeń, w którym do generowania ciepła wykorzystywane jest ciepło otoczenia z takich źródeł jak powietrze, woda lub ziemia, lub ciepło odpadowe; ogrzewacz pomieszczeń z pompą ciepła może być wyposażony w co najmniej jeden dodatkowy ogrzewacz wykorzystujący efekt Joule'a w elektrycznych, rezystancyjnych elementach grzejnych lub proces spalania paliw kopalnych lub z biomasy;
            
         
               20)
            
            
               „wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła” oznacza ogrzewacz pomieszczeń z pompą ciepła zaprojektowany również do doprowadzenia ciepła w celu dostarczania ciepłej wody użytkowej w wybranym zakresie temperatur, w wybranych ilościach i o wybranych wartościach natężenia przepływu w określonych przedziałach czasowych, połączony z zewnętrznym źródłem zasilania w wodę użytkową;
            
         
               21)
            
            
               „paliwowy ogrzewacz z pompą ciepła” oznacza ogrzewacz z pompą ciepła z co najmniej jednym źródłem ciepła zasilanym paliwem gazowym lub paliwem płynnym pochodzenia kopalnego lub z biomasy;
            
         
               22)
            
            
               „elektryczny ogrzewacz z pompą ciepła” oznacza ogrzewacz z co najmniej jednym źródłem ciepła zasilanym energią elektryczną;
            
         
               23)
            
            
               „kogeneracyjny ogrzewacz pomieszczeń” oznacza ogrzewacz pomieszczeń, który w ramach jednego procesu wytwarza jednocześnie ciepło i energię elektryczną;
            
         
               24)
            
            
               „regulator temperatury” oznacza urządzenie przekazujące użytkownikowi informacje dotyczące wartości i czasu występowania w pomieszczeniu wybranej temperatury i przesyłające do interfejsu ogrzewacza, np. procesora, odpowiednie dane, takie jak rzeczywista temperatura w pomieszczeniu lub na zewnątrz, które są pomocne w regulacji temperatury w pomieszczeniu;
            
         
               25)
            
            
               „sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń” (ηs) oznacza, wyrażany w %, stosunek zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczeń w określonym sezonie ogrzewczym, zapewniane przez ogrzewacz, do rocznego zużycia energii wymaganej do zaspokojenia tego zapotrzebowania;
            
         
               26)
            
            
               „efektywność energetyczna podgrzewania wody” (ηwh) oznacza, wyrażany w %, stosunek energii użytecznej dostarczanej przez ogrzewacz wielofunkcyjny w wodzie użytkowej do energii koniecznej do jej wytworzenia;
            
         
               27)
            
            
               „znamionowa moc cieplna” oznacza, wyrażaną w kW, deklarowaną moc cieplną ogrzewacza zapewniającego ogrzewanie pomieszczeń i, w stosownych przypadkach, podgrzewanie wody w warunkach znamionowych znormalizowanych, wyrażany w kW; dla ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i ogrzewaczy wielofunkcyjnych z pompą ciepła warunkami znamionowymi znormalizowanymi do celów określenia znamionowej mocy cieplnej są warunki obliczeniowe odniesienia określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 813/2013 (2);
            
         
               28)
            
            
               „warunki znamionowe znormalizowane” oznaczają warunki eksploatacyjne ogrzewaczy w warunkach klimatu umiarkowanego, stosowane w celu określenia znamionowej mocy cieplnej, sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń, efektywności energetycznej podgrzewania wody, poziomu mocy akustycznej i emisji tlenków azotu (NOx), emisji tlenku węgla (CO), emisji gazowego węgla organicznego i cząstek stałych;
            
         
               29)
            
            
               „warunki klimatu umiarkowanego” oznaczają warunki temperaturowe typowe dla Strasburga;
            
         
               30)
            
            
               „emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń” oznaczają:
               
                           —
                        
                        
                           w przypadku kotłów na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa średnią ważoną emisji przy znamionowej mocy cieplnej i emisji przy 30 % znamionowej mocy cieplnej, wyrażaną w mg/m3,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           w przypadku kotłów na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które można eksploatować przy 50 % znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym — średnią ważoną emisji przy znamionowej mocy cieplnej i emisji przy 50 % znamionowej mocy cieplnej, wyrażaną w mg/m3,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           w przypadku kotłów na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, których nie można eksploatować przy 50 % lub mniej znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym, emisje przy znamionowej mocy cieplnej, wyrażane w mg/m3,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           w przypadku kogeneracyjnych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe — emisje przy znamionowej mocy cieplnej, wyrażane w mg/m3,
                        
                     
         
               31)
            
            
               „współczynnik ocieplenia globalnego” oznacza współczynnik ocieplenia globalnego określony w art. 2 pkt 4 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3);
            
         
               32)
            
            
               „Nm3” oznacza metr sześcienny normalny (przy ciśnieniu 101,325 kPa i w temperaturze 273,15 K).
            
         Artykuł 3
   Kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE w odniesieniu do produktu należącego do grupy produktów „ogrzewacze wodne” określonej w art. 1 niniejszej decyzji, jak również związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji, określono w załączniku do niniejszej decyzji.
   Artykuł 4
   Kryteria dla grupy produktów „ogrzewacze wodne” i związane z nimi wymogi dotyczące oceny i weryfikacji określone w załączniku, są ważne przez cztery lata od daty przyjęcia niniejszej decyzji.
   Artykuł 5
   Do celów administracyjnych grupie produktów „ogrzewacze wodne” przydziela się numer kodu „045”.
   Artykuł 6
   1.   Wnioski o oznakowanie ekologiczne UE dla pomp ciepła zapewniających energię cieplną dla wodnych systemów centralnego ogrzewania należących do grupy produktów „pompy ciepła zasilane elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnie” złożone w ciągu dwóch miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji mogą się opierać na kryteriach określonych w decyzji Komisji 2007/742/WE (4) lub na kryteriach określonych w niniejszej decyzji. Wnioski ocenia się zgodnie z kryteriami, na których się opierają.
   2.   Pozwolenia na używanie oznakowania ekologicznego UE wydane dla pomp ciepła zapewniających energię cieplną dla wodnych systemów centralnego ogrzewania zgodnie z kryteriami określonymi w decyzji 2007/742/WE mogą być stosowane jedynie w okresie 12 miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji.
   Artykuł 7
   Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.
   
      Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2014 r.
      
         
            W imieniu Komisji
         
         Janez POTOČNIK
         
            Członek Komisji
         
      
   
   
      (1)  Dz.U. L 27 z 30.1.2010, s. 1.
   
      (2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych (Dz.U. L 239 z 6.9.2013, s. 136).
   
      (3)  Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. L 161 z 14.06.2006, s. 1).
   
      (4)  Decyzja Komisji 2007/742/WE z dnia 9 listopada 2007 r. określająca kryteria ekologiczne dotyczące przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pompom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła (Dz.U. L 301 z 20.11.2007, s. 14).
   
      ZAŁĄCZNIK
      KRYTERIA OZNAKOWANIA EKOLOGICZNEGO UE ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE OCENY
      Kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla ogrzewaczy wodnych ustanawia się dla każdego z następujących aspektów:
      
                  1.
               
               
                  Minimalna efektywność energetyczna
                  
                              a)
                           
                           
                              minimalna sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              minimalna efektywność energetyczna podgrzewania wody
                           
                        
            
                  2.
               
               
                  Wartości graniczne emisji gazów cieplarnianych
               
            
                  3.
               
               
                  Czynnik chłodniczy lub pomocniczy czynnik chłodniczy
               
            
                  4.
               
               
                  Wartości graniczne emisji tlenków azotu (NOx)
               
            
                  5.
               
               
                  Wartości graniczne emisji tlenku węgla (CO)
               
            
                  6.
               
               
                  Wartości graniczne emisji gazowego węgla organicznego (OGC)
               
            
                  7.
               
               
                  Wartości graniczne emisji cząstek stałych (PM)
               
            
                  8.
               
               
                  Wartości graniczne emisji hałasu
               
            
                  9.
               
               
                  Niebezpieczne substancje i mieszaniny
               
            
                  10.
               
               
                  Substancje wymienione zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)
                  
               
            
                  11.
               
               
                  Części z tworzyw sztucznych
               
            
                  12.
               
               
                  Projektowanie produktu na rzecz zrównoważonego rozwoju
               
            
                  13.
               
               
                  Instrukcje instalacji i informacje dla użytkowników
               
            
                  14.
               
               
                  Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE
               
            Tabela 1 przedstawia zakres zastosowania różnych kryteriów do każdego rodzaju technologii źródła ciepła. W przypadku zestawu zawierającego ogrzewacz pomieszczeń, musi on spełniać wszystkie kryteria stosowane dla każdej technologii źródeł ciepła wchodzącej w skład takiego zestawu. Takie kryteria, dla których istnieje określona metodologia przeznaczona dla zestawów ogrzewaczy pomieszczeń, stosuje się w odniesieniu do zestawu ogrzewaczy pomieszczeń jako całości.
      Określone wymogi w zakresie oceny i weryfikacji zostały podane w ramach każdego kryterium.
      W przypadku gdy w celu wykazania zgodności z kryteriami wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia deklaracji, dokumentacji, analiz, sprawozdań z badań lub innych dowodów, mogą one pochodzić od wnioskodawcy lub od jego dostawcy, bądź też od nich obu.
      W miarę możliwości badania należy przeprowadzać w laboratoriach spełniających wymogi ogólne normy europejskiej EN ISO 17025 lub normy jej równoważnej.
      Metody badawcze w odniesieniu do każdego kryterium, o ile nie zostanie to określone inaczej, są opisane w odpowiednich normach, jak wskazano w tabelach 2 i 3 (w stosownych przypadkach). W stosownych przypadkach można stosować metody badań inne niż te wskazane dla każdego z kryteriów, jeżeli właściwy organ oceniający wniosek uzna je za metody równoważne. Metodykę do celów obliczania emisji dotyczących sezonowego ogrzewania pomieszczeń podano w tabeli 4.
      W stosownych przypadkach właściwe organy mogą wymagać odpowiedniej dokumentacji, a także mogą przeprowadzać niezależne badania weryfikacyjne.
      
         Tabela 1
      
      
         Zakres zastosowania różnych kryteriów do każdego rodzaju technologii źródła ciepła.
      
      
                  Technologia źródła ciepła
                  Kryteria
               
               
                  Kotły gazowe do ogrzewania pomieszczeń
               
               
                  Kotły na paliwo płynne do ogrzewania pomieszczeń
               
               
                  Kotły na paliwo stałe do ogrzewania pomieszczeń
               
               
                  Elektryczne kotły do ogrzewania pomieszczeń
               
               
                  Paliwowe ogrzewacze z pompą ciepła
               
               
                  Elektryczne ogrzewacze z pompą ciepła
               
               
                  Kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń
               
            
                  
                              1 a)
                           
                           
                              — Minimalna sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              1 b)
                           
                           
                              — Minimalna efektywność energetyczna podgrzewania wody (mająca zastosowanie wyłącznie odnośnie do ogrzewaczy wielofunkcyjnych)
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              2
                           
                           
                              — Wartości graniczne emisji gazów cieplarnianych
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              3
                           
                           
                              — Czynnik chłodniczy lub pomocniczy czynnik chłodniczy
                           
                        
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
            
                  
                              4
                           
                           
                              — Wartości graniczne emisji tlenków azotu (NOx)
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
            
                  
                              5
                           
                           
                              — Wartości graniczne emisji tlenku węgla (CO)
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
            
                  
                              6
                           
                           
                              — Wartości graniczne emisji gazowego węgla organicznego (OGC)
                           
                        
               
                   
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  
                              7
                           
                           
                              — Wartości graniczne emisji cząstek stałych (PM)
                           
                        
               
                   
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  x
               
            
                  
                              8
                           
                           
                              — Wartości graniczne emisji hałasu
                           
                        
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              9
                           
                           
                              — Niebezpieczne substancje i materiały
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              10
                           
                           
                              — Substancje wymienione zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              11
                           
                           
                              — Części z tworzyw sztucznych
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              12
                           
                           
                              — Projektowanie produktu na rzecz zrównoważonego rozwoju
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              13
                           
                           
                              — Instrukcje instalacji i informacje dla użytkowników
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              14
                           
                           
                              — Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
         
      
         Tabela 2
      
      
         Normy obowiązujące w odniesieniu do metod badań
      
      
                  Numer
               
               
                  Tytuł
               
            
                  
                     Kotły gazowe do ogrzewania pomieszczeń
                  
               
            
                  EN 676
               
               
                  Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do paliw gazowych
               
            
                  EN 15502-1
               
               
                  Kotły grzewcze opalane gazem — Część 1: Ogólne wymagania i badania
               
            
                  
                     Kotły na paliwo płynne do ogrzewania pomieszczeń
                  
               
            
                  EN 267
               
               
                  Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ciekłe
               
            
                  EN 303-1
               
               
                  Kotły grzewcze — Część 1: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi — Terminologia, ogólne wymagania, badania i oznaczanie
               
            
                  EN 303-2
               
               
                  Kotły grzewcze — Część 2: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi — Wymagania specjalne dotyczące kotłów z olejowymi palnikami rozpylającymi
               
            
                  EN 303-4
               
               
                  Kotły grzewcze — Część 4: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi — Wymagania specjalne dotyczące kotłów grzewczych z olejowymi palnikami nadmuchowymi o mocy do 70 kW i maksymalnym ciśnieniu roboczym 3 bar — Terminologia, wymagania specjalne, badania i oznakowanie
               
            
                  EN 304
               
               
                  Kotły grzewcze — Metody badań kotłów grzewczych z olejowymi palnikami rozpylającymi
               
            
                  
                     Kotły na paliwo stałe do ogrzewania pomieszczeń
                  
               
            
                  EN 303-5
               
               
                  Kotły grzewcze — Część 5: Kotły grzewcze na paliwo stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o nominalnej mocy cieplnej do 500 kW — Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie
               
            
                  EN 14918
               
               
                  Biopaliwa stałe — Oznaczanie wartości opałowej
               
            
                  
                     Elektryczne kotły do ogrzewania pomieszczeń
                  
               
            
                  EN 60335-2-35
               
               
                  Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego — Bezpieczeństwo użytkowania — Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody
               
            
                  
                     Paliwowe ogrzewacze z pompą ciepła
                  
               
            
                  Seria EN 12309
               
               
                  Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW
               
            
                  DIN 4702 część 8
               
               
                  Kocioł centralnego ogrzewania; oznaczanie normatywnej sprawności i normatywnej emisyjności
               
            
                  
                     Elektryczne ogrzewacze z pompą ciepła
                  
               
            
                  Seria EN 14511
               
               
                  Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia
               
            
                  EN 14825
               
               
                  Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do ogrzewania i chłodzenia — Badanie i charakterystyki przy częściowym obciążeniu oraz obliczanie sezonowej wydajności
               
            
                  
                     Kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń
                  
               
            
                  EN 50465
               
               
                  Urządzenia gazowe — Gazowe urządzenia grzewcze na ogniwa paliwowe — Gazowe urządzenia grzewcze na ogniwa paliwowe o znamionowym obciążeniu cieplnym mniejszym lub równym 70 kW (2)
                  
               
            
                  ISO 3046-1
               
               
                  Silniki spalinowe tłokowe — Osiągi — Część 1: Deklaracja mocy, zużycia paliwa i oleju smarującego oraz metody badań — Dodatkowe wymagania dotyczące silników ogólnego zastosowania
               
            
         
      
         Tabela 3
      
      
         Dodatkowe normy obowiązujące w odniesieniu do metod badań emisji do powietrza
      
      
                  Numer
               
               
                  Tytuł
               
            
                  
                     Emisje tlenków azotu:
                  
               
            
                  EN 14792
               
               
                  Emisja ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu (NOx) — Metoda referencyjna: chemiluminescencyjna
               
            
                  
                     Emisje tlenku węgla
                  
               
            
                  EN 15058
               
               
                  Emisja ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie stężenia masowego tlenku węgla (CO) — Metoda referencyjna: spektrometria niedyspersyjna w podczerwieni
               
            
                  
                     Emisje gazowego węgla organicznego
                  
               
            
                  EN 12619
               
               
                  Emisja ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie niskich stężeń masowych całkowitego węgla organicznego w gazach odlotowych — Metoda ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej
               
            
                  
                     Emisje pyłu zawieszonego
                  
               
            
                  EN 13284-1
               
               
                  Emisja ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie masowego stężenia pyłu w zakresie niskich wartości — Część 1: Manualna metoda grawimetryczna
               
            
                  
                     Emisje hałasu
                  
               
            
                  EN ISO 3744
               
               
                  Akustyka — Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego — Metoda techniczna stosowana w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (ISO 3744:2010)
               
            
                  EN ISO 3746
               
               
                  Akustyka — Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego — Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (ISO 3746:2010)
               
            
                  EN 12102
               
               
                  Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania — Pomiary hałasu — Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej
               
            
         
      
         Tabela 4
      
      
         Metodyka do celów obliczania emisji dotyczących sezonowego ogrzewania pomieszczeń
      
      
                  Rodzaj kotła na paliwo stałe
               
               
                  Wzór
               
            
                  Kotły na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które mogą być eksploatowane przy 50 % znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym oraz kotły na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa
               
               
                  
                     
               
            
                  Kotły na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa, które nie mogą być eksploatowane przy 50 % lub mniej znamionowej mocy cieplnej w trybie ciągłym oraz kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe
               
               
                  
                     
               
            
                  gdzie:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 Es
                                  to emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 Es,p
                                  to emisje, odpowiednio, cząstek stałych, organicznych związków gazowych, tlenku węgla i tlenków azotu mierzone przy 30 % lub 50 % znamionowej mocy cieplnej, w odpowiednich przypadkach.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 Es,r
                                  to emisje, odpowiednio, cząstek stałych, organicznych związków gazowych, tlenku węgla i tlenków azotu mierzone przy znamionowej mocy cieplnej.
                           
                        
            
         Kryterium 1 — minimalna efektywność energetyczna
      
      a)   — Minimalna sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
      
      Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs
          ogrzewacza wodnego nie może mieć wartości niższej niż wartości graniczne określone w tabeli 5.
      
         Tabela 5
      
      
         Minimalne wymogi dotyczące sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń według technologii źródła ciepła
      
      
                  Technologia źródła ciepła
               
               
                  Minimalna sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
               
            
                  Wszystkie ogrzewacze z wyjątkiem kotłów na paliwa stałe z biomasy do ogrzewania pomieszczeń
               
               
                  
                     ηs
                      ≥ 98 %
               
            
                  Kotły na paliwa stałe z biomasy do ogrzewania pomieszczeń
               
               
                  
                     ηs
                      ≥ 79 %
               
            
                  (i)
               
               
                  Sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń oblicza się zgodnie z procedurami określonymi w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 813/2013 (3) i w załączniku VII do, w tym — w stosownych przypadkach — normami zharmonizowanymi, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub innymi rzetelnymi, dokładnymi i odtwarzalnymi metodami uwzględniającymi powszechnie uznane najnowocześniejsze metody i spełniającymi warunki i parametry techniczne określone w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 813/2013.
               
            
                  (ii)
               
               
                  W przypadku kotłów na paliwo stałe do ogrzewania pomieszczeń ηs
                      oblicza się zgodnie z procedurami, o których mowa w pkt i), z uwzględnieniem następujących dodatkowych wymogów:
                  
                              a)
                           
                           
                              obliczanie wartości ηs
                                  musi się opierać na cieple spalania niewysuszonego paliwa (w stanie, w jakim zostało dostarczone) GCVar, z poprawką na zawartość wilgoci w paliwie, ale z uwzględnieniem w ramach wartości energetycznej ciepła przemiany fazowej wodoru w ramach jego utleniania w trakcie procesu spalania. Zasady określone w normie EN 303-5 mają zastosowanie do celów oszacowania wartości ηs
                                 , przy czym należy stosować GCVar zamiast wartości opałowej niewysuszonego paliwa (w stanie, w jakim zostało dostarczone) NCVar;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              w celu ustalenia wartości opałowej biomasy stałej stosuje się zasady określone w normie EN 14918;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              wartość ciepła spalania niewysuszonego paliwa przy stałej objętości GCVar,V można wyprowadzić w następujący sposób:
                              GCVar,V = GCVdry,V × (100 – m)/100 [MJ/kg]
                              gdzie:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          m to zawartość wilgoci paliwa niewysuszonego (wartość procentowa masy),
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          GCVdry,V to wartość ciepła spalania suchego paliwa (pozbawionego wilgoci) przy stałej objętości;
                                       
                                    
                        
                              d)
                           
                           
                              wartość ciepła spalania suchego paliwa przy stałej objętości GCVdry,V można wyprowadzić w następujący sposób:
                              GCVdry,V = NCVdry,P + 0,2122 × Hdry + 0,0008 × (Odry + Ndry) [MJ/kg]
                              gdzie:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          NCVdry,P to wartość opałowa suchego paliwa (w tym popiołu) przy stałym ciśnieniu,
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          Hdry to zawartość wodoru w suchym paliwie (wartość procentowa masy),
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          Odry to zawartość wodoru w suchym paliwie (wartość procentowa masy),
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          Ndry to zawartość azotu w suchym paliwie (wartość procentowa masy);
                                       
                                    
                        
                              e)
                           
                           
                              wartość opałową spalania suchego paliwa przy stałej objętości NCVdry,V można wyprowadzić w następujący sposób:
                              NCVdry,P = NCVar,P × 100/(100 – m) + 2,443 × m/(100 – m) [MJ/kg]
                              gdzie:
                              NCVar,P to wartość opałowa niewysuszonego paliwa przy stałym ciśnieniu
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              należy zwrócić uwagę, iż przy połączeniu lit. c), d) i e), GCVar,V można wyprowadzić z NCVar,P w następujący sposób:
                              GCVar,V = NCVar,P + [0,2122 × Hdry + 0,0008 × (Odry + Ndry)] × (100 – m)/100 + 0,02443 × m [MJ/kg]
                           
                        
            
         Ocena i weryfikacja:
      
      Wnioskodawca oświadcza, że produkt jest zgodny z niniejszym kryterium i podaje wyniki badań wykonanych zgodnie z procedurą badań określoną w normach EN (z uwzględnieniem metod przejściowych w odpowiednich przypadkach) mających zastosowanie do danego rodzaju produktu (zob. tabela 2). Pomiary i obliczenia sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń wykonuje się przy użyciu metodyki sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla zestawów zgodnie z procedurami, o których mowa w pkt i). W przypadku kotłów na paliwo stałe do ogrzewania pomieszczeń sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń oblicza się zgodnie z pkt ii).
      b)   — Minimalna efektywność energetyczna podgrzewania wody
      
      
                  (i)
               
               
                  Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh
                      ogrzewaczy wielofunkcyjnych lub zestawów zawierających ogrzewacze pomieszczeń i co najmniej jeden ogrzewacz wielofunkcyjny nie może być niższa niż 65 %. Niniejsze kryterium nie ma zastosowania do kotłów na paliwo stałe do ogrzewania pomieszczeń.
               
            
                  (ii)
               
               
                  Efektywność energetyczną podgrzewania wody oblicza się zgodnie z procedurami określonymi w załączniku III do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 813/2013 i w załączniku VII do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 811/2013.
               
            
         Ocena i weryfikacja:
      
      Wnioskodawca oświadcza, że produkt jest zgodny z niniejszym kryterium i podaje wyniki badań wykonanych zgodnie z procedurą badań określoną w normach EN (z uwzględnieniem metod przejściowych w odpowiednich przypadkach) mających zastosowanie do danego rodzaju produktu (zob. tabela 2). Pomiary i obliczenia wykonuje się przy użyciu metodyki sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla zestawów zgodnie z procedurami, o których mowa w pkt i).
      
         Kryterium 2 — Wartości graniczne emisji gazów cieplarnianych
      
      Emisje gazów cieplarnianych ogrzewacza wodnego, wyrażone w gramach równoważnika CO2 na kWh mocy grzewczej, obliczane przy użyciu wzorów dotyczących obliczania całkowitego równoważnika tworzenia efektu cieplarnianego podanych w tabeli 7, nie mogą przekraczać wartości podanych w tabeli 6.
      
         Tabela 6
      
      
         Wartości graniczne emisji gazów cieplarnianych według technologii źródła ciepła
      
      
                  Technologia źródła ciepła
               
               
                  Wartości graniczne emisji gazów cieplarnianych
               
            
                  Wszystkie ogrzewacze z wyjątkiem ogrzewaczy z pompą ciepła
               
               
                  200 g równoważnika CO2/kWh mocy grzewczej
               
            
                  Ogrzewacze z pompą ciepła
               
               
                  150 g równoważnika CO2/kWh mocy grzewczej
               
            Emisje gazów cieplarnianych oblicza się na podstawie wzorów dotyczących całkowitego równoważnika tworzenia efektu cieplarnianego określonych w tabeli 7 (wzór zależy od technologii źródła ciepła). Każdy wzór dotyczący całkowitego równoważnika tworzenia efektu cieplarnianego może się składać z dwóch części, przy czym jedna jest całkowicie zależna od efektywności ogrzewacza (wyrażanej pod względem sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń, ηs
         ) i intensywności emisji paliwa (określonej parametrem β), natomiast druga część (dotycząca jedynie ogrzewaczy z pompami ciepła) zależy od emisji gazów cieplarnianych spowodowanych wyciekiem czynnika chłodniczego. Emisje gazów cieplarnianych spowodowane wyciekiem czynnika chłodniczego zależą od współczynnika ocieplenia globalnego (GWP100) czynnika chłodniczego i wycieku czynnika chłodniczego w fazie użytkowania (wyrażonego jako roczny wskaźnik wycieku, ER, w procentach masy czynnika chłodniczego ogółem rocznie) i na koniec cyklu życia (wyrażony jako procent masy czynnika chłodniczego ogółem, α).
      
         Tabela 7
      
      
         Wzory dotyczące całkowitego równoważnika tworzenia efektu cieplarnianego według technologii źródła ciepła
      
      
                  Technologia źródła ciepła
               
               
                  Wzór dotyczący całkowitego równoważnika tworzenia efektu cieplarnianego (g równoważnika CO2/kWh mocy grzewczej)
               
            
                  Kotły do ogrzewania pomieszczeń
               
               
                  
                     
               
            
                  Ogrzewacze z pompą ciepła
               
               
                  
                     
               
            
                  Kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń
               
               
                  
                     
               
            
                  Zestawy ogrzewaczy pomieszczeń
               
               
                  
                     
               
            Główne parametry używane we wzorach dotyczących całkowitego równoważnika tworzenia efektu cieplarnianego określonych w tabeli 7 zostały opisane w tabeli 8.
      
         Tabela 8
      
      
         Główne parametry na potrzeby obliczania wzorów dotyczących całkowitego równoważnika tworzenia efektu cieplarnianego
      
      
                  Parametr
               
               
                  Opis parametru
               
               
                  Jednostki
               
               
                  Wartość stała lub badanie, które należy przeprowadzić w celu uzyskania parametru
               
            
                  βelec
                  
               
               
                  Intensywność emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej
               
               
                  [g równoważnika CO2/kWhelec]
               
               
                  384
               
            
                  βfuel
                  
               
               
                  Intensywność emisji gazów cieplarnianych paliwa zużywanego przez ogrzewacz
               
               
                  [g równoważnika CO2/kWh]
               
               
                  Zob. tabela 9
               
            
                  ηs
                  
               
               
                  Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń
               
               
                  [-]
               
               
                  Wnioskodawca przeprowadza badanie i podaje parametr (kryterium 1)
               
            
                  ηs,B
                  
               
               
                  Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń kotła do ogrzewania pomieszczeń w warunkach klimatu umiarkowanego
               
               
                  [-]
               
               
                  Wnioskodawca przeprowadza badanie i podaje parametr; odpowiada on sezonowej efektywności energetycznej zestawu bez dodatkowej pompy ciepła zgodnie z informacjami w karcie produktu dla zestawów
               
            
                  ηs,HP
                  
               
               
                  Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ogrzewacza z pompą ciepła w warunkach klimatu umiarkowanego
               
               
                  [-]
               
               
                  Wnioskodawca przeprowadza badanie i podaje parametr; odpowiada on sezonowej efektywności energetycznej dodatkowej pompy ciepła zgodnie z informacjami w karcie produktu dla zestawów
               
            
                  ηthermal
                  
               
               
                  Sprawność cieplna
               
               
                  [-]
               
               
                  Zob. tabela 10
               
            
                  ηel
                  
               
               
                  Sprawność elektryczna
               
               
                  [-]
               
               
                  Zob. tabela 10
               
            
                  δ
               
               
                  Wskaźnik zastępczy
               
               
                  [-]
               
               
                  = 0, w przypadku elektrycznego ogrzewacza z pompą ciepła
                  = 1, w przypadku paliwowego ogrzewacza z pompą ciepła
               
            
                  GWP100
                  
               
               
                  Całkowity równoważnik tworzenia efektu cieplarnianego (efekt w okresie przekraczającym 100 lat)
               
               
                  [g równoważnika CO2/g czynnika chłodniczego w okresie przekraczającym 100 lat]
               
               
                  Wartość podana przez wnioskodawcę zgodnie z kryterium 3
               
            
                  m
               
               
                  Masa czynnika chłodniczego
               
               
                  [g]
               
               
                  Podaje wnioskodawca
               
            
                  ER
               
               
                  Roczne straty czynnika chłodniczego
               
               
                  [%/r]
               
               
                  Stosuje się wartość ER = 3,5 %/r.
               
            
                  n
               
               
                  Cykl życia
               
               
                  [r]
               
               
                  Stosuje się wartość n = 15.
               
            
                  α
               
               
                  Straty czynnika chłodniczego na koniec cyklu życia (straty związane z unieszkodliwianiem)
               
               
                  [%]
               
               
                  Stosuje się wartość α = 35 %.
               
            
                  P
               
               
                  Obciążenie obliczeniowe
               
               
                  [kW]
               
               
                  Podaje wnioskodawca.
               
            
                  h
               
               
                  Czas działania przy pełnym obciążeniu
               
               
                  [h/r]
               
               
                  2 000
               
            
                  sHP
                  
               
               
                  Udział mocy cieplnej z pompy ciepła ogrzewacza w stosunku do całkowitej mocy cieplnej
               
               
                  [-]
               
               
                  = (16 – THP
                     )/26
                  gdzie THP
                      oznacza temperaturę (°C), w której (pierwotna) sprawność pompy ciepła jest równa pierwotnej sprawności kotła. Zakłada się, że poniżej tej temperatury kocioł zaspokaja zapotrzebowanie na ciepło, natomiast powyżej tej temperatury pompa ciepła zaspokaja zapotrzebowanie na ciepło.
               
            W tabeli 9 opisano, jak oceniać parametr βfuel we wzorach dotyczących całkowitego równoważnika tworzenia efektu cieplarnianego w zależności od rodzaju paliwa używanego w danym ogrzewaczu. W przypadku gdy kocioł jest przeznaczony do spalania paliwa niewymienionego w tabeli, należy wybrać paliwo najbardziej odpowiadające danemu paliwu w oparciu o pochodzenie (paliwo kopalne lub biomasa) i formę (gazowa, płynna lub stała) stosowanego paliwa.
      
         Tabela 9
      
      
         Parametr βfuel (intensywność emisji gazów cieplarnianych) do celów obliczeń wzorów dotyczących całkowitego równoważnika tworzenia efektu cieplarnianego
      
      
                  Paliwo zużywane przez ogrzewacz
               
               
                  Intensywność emisji gazów cieplarnianych
               
               
                  Wartość (g równoważnika CO2/kWh)
               
            
                  Gazowe paliwa kopalne
               
               
                  βfuel = βgas
                  
               
               
                  202
               
            
                  Płynne paliwa kopalne
               
               
                  βfuel = βοil
                  
               
               
                  292
               
            
                  Stałe paliwa kopalne
               
               
                  βfuel = βcoal
                  
               
               
                  392
               
            
                  Biomasa gazowa
               
               
                  βfuel = βbio-gas
                  
               
               
                  98
               
            
                  Biomasa płynna
               
               
                  βfuel = βbio-oil
                  
               
               
                  149
               
            
                  Kłody drzewne
               
               
                  βfuel = βbio-log
                  
               
               
                  19
               
            
                  Zrębki
               
               
                  βfuel = βbio-chip
                  
               
               
                  16
               
            
                  Granulki drzewne
               
               
                  βfuel = βbio-pellet
                  
               
               
                  39
               
            
                  Mieszanki paliw kopalnych i biomasy
               
               
                  βfuel = średnia ważona wyprowadzona z sumy udziałów masowych poszczególnych paliw pomnożonych przez parametr emisji gazów cieplarnianych
               
               
                  Σ (Paliwo X % × βfuel
                     X) + (Paliwo Y % × βfuel
                     Y) + … (Paliwo N % × βfuel
                     N)
               
            Tabela 10 zawiera opis sposobu oceny parametrów ηthermal
          i ηel
          we wzorze dotyczącym obliczania całkowitego równoważnika tworzenia efektu cieplarnianego dla kogeneracyjnych ogrzewaczy pomieszczeń.
      
         Tabela 10
      
      
         Parametry ηthermal
             i ηel
             do celów obliczania za pomocą wzoru dotyczącego całkowitego równoważnika tworzenia efektu cieplarnianego dla kogeneracyjnych ogrzewaczy pomieszczeń
      
      
                  Parametr
               
               
                  Wyrażenie
               
            
                  
                     ηthermal
                     
                  
               
               
                  
                     
               
            
                  
                     ηel
                     
                  
               
               
                  W przypadku kogeneracyjnych ogrzewaczy pomieszczeń niewyposażonych w ogrzewacze dodatkowe
                  
                     
               
            
                  W przypadku kogeneracyjnych ogrzewaczy pomieszczeń wyposażonych w ogrzewacze dodatkowe
                  
                     
               
            
                  gdzie:
                  
                     ηs
                      oznacza sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń zgodnie z definicją określoną w rozporządzeniu (UE) nr 813/2013,
                  
                     ηs
                      oznacza sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń zgodnie z definicją określoną w rozporządzeniu (UE) nr 813/2013,
                  
                     ηel,CHP100+Sup0
                      oznacza sprawność elektryczną przy znamionowej mocy cieplnej kogeneracyjnego ogrzewacza pomieszczeń przy wyłączonym ogrzewaczu dodatkowym, zgodnie z definicją określoną w rozporządzeniu (UE) nr 813/2013,
                  
                     ηel,CHP100+Sup100
                      oznacza sprawność elektryczną przy znamionowej mocy cieplnej kogeneracyjnego ogrzewacza pomieszczeń przy włączonym ogrzewaczu dodatkowym, zgodnie z definicją określoną w rozporządzeniu (UE) nr 813/2013.
               
            
         Ocena i weryfikacja:
      
      Podpisane przez producenta świadectwo potwierdzające zgodność z tym kryterium należy przedłożyć właściwemu organowi przyznającemu oznakowanie ekologiczne wraz z odnoszącą się do niego dokumentacją. Wnioskodawca dostarcza obliczone emisje gazów cieplarnianych zgodnie z proponowanym wzorami dotyczącymi obliczania całkowitego równoważnika tworzenia efektu cieplarnianego i podaje wszystkie parametry wykorzystane do celów obliczania emisji gazów cieplarnianych.
      
         Kryterium 3 — Czynnik chłodniczy lub pomocniczy czynnik chłodniczy
      
      Czynnik chłodniczy
      Współczynnik ocieplenia globalnego w okresie przekraczającym 100 lat (GWP100) czynnika chłodniczego nie może przekroczyć wartości 2000. Stosuje się wartości GWP100 określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 842/2006. Należy korzystać ze źródeł odniesień dla wartości GWP100 podanych w pkt 1 ppkt 7 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2012 (4).
      Pomocniczy czynnik chłodniczy
      W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w których stosuje się pomocniczy czynnik chłodniczy, ich projekt nie może przewidywać stosowania czynnika chłodniczego, solanki lub dodatków sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska lub stanowiące zagrożenie dla zdrowia w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (5) i dyrektywy Rady 67/548/EWG (6), a instrukcje montażu muszą jasno wskazywać, że substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska lub stanowiące zagrożenie dla zdrowia nie mogą być stosowane jako pomocniczy czynnik chłodniczy.
      
         Ocena i weryfikacja:
      
      Czynnik chłodniczy
      We wniosku należy podać nazwy czynników chłodniczych wykorzystywanych w urządzeniu wraz z ich wartościami GWP100 podanymi w rozporządzeniu (WE) nr 842/2006. Wartości GWP100 czynników chłodniczych należy obliczać, biorąc pod uwagę potencjał tworzenia efektu cieplarnianego w okresie 100 lat w odniesieniu do 1 kg gazu w stosunku do 1 kg CO2. Jako źródła odniesień dla wartości GWP100 należy stosować źródła określone w pkt 1 ppkt 7 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 206/2012.
      Jedynie w przypadku pomocniczych czynników chłodniczych
      We wniosku należy podać nazwy pomocniczych czynników chłodniczych.
      
         Kryterium 4 — Wartości graniczne emisji tlenków azotu (NOx)
      
      Zawartość tlenków azotu (NOx) w spalinach nie może przekraczać wartości granicznych podanych w tabeli 11 (nie dotyczy to ogrzewaczy elektrycznych). Emisje NOx mierzy się jako sumę tlenku azotu i dwutlenku azotu w następujących warunkach eksploatacyjnych:
      
                  —
               
               
                  w przypadku ogrzewaczy gazowych i ogrzewaczy na paliwa płynne w warunkach znamionowych znormalizowanych i przy znamionowej mocy cieplnej,
               
            
                  —
               
               
                  w przypadku ogrzewaczy na paliwa stałe jako emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń zgodnie z tabelą 4.
               
            Zmierzone wartości podaje się, odpowiednio, w mg/kWh energii pobranej GCV lub w mg/Nm3.
      
         Tabela 11
      
      
         Wartość graniczna emisji NOx według technologii źródła ciepła
      
      
                  Technologia źródła ciepła
               
               
                  Wartość graniczna emisji NOx
                  
               
            
                  Ogrzewacze gazowe
               
               
                  Wyposażone w silnik spalania wewnętrznego: 170 mg/kWh energii pobranej GCV
                  Wyposażone w układ spalania zewnętrznego: 36 mg/kWh energii pobranej GCV
               
            
                  Ogrzewacze na paliwo płynne
               
               
                  Wyposażone w silnik spalania wewnętrznego: 380 mg/kWh energii pobranej GCV
                  Wyposażone w układ spalania zewnętrznego: 100 mg/kWh energii pobranej GCV
               
            
                  Ogrzewacze na paliwo stałe
               
               
                  150 mg/Nm3 przy 10 % O2
                  
               
            
         Ocena i weryfikacja:
      
      Podpisane przez producenta świadectwo potwierdzające zgodność z tym kryterium należy przedłożyć właściwemu organowi przyznającemu oznakowanie ekologiczne wraz z odnoszącą się do niego dokumentacją.
      Emisje NOx w spalinach określa się jako standardowe wskaźniki emisji zgodnie z odpowiednimi normami podanymi w tabelach 2 i 3 (w odpowiednich przypadkach).
      
         Kryterium 5 — Wartości graniczne emisji tlenku węgla (CO)
      
      Zawartość tlenku węgla (CO) w spalinach nie może przekraczać wartości granicznych podanych w tabeli 12 (nie dotyczy to ogrzewaczy elektrycznych). Emisje CO mierzy się w następujących warunkach eksploatacyjnych:
      
                  —
               
               
                  w przypadku ogrzewaczy gazowych i ogrzewaczy na paliwa płynne w warunkach znamionowych znormalizowanych i przy znamionowej mocy cieplnej,
               
            
                  —
               
               
                  w przypadku ogrzewaczy na paliwa stałe jako emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń zgodnie z tabelą 4.
               
            Zmierzone wartości podaje się, odpowiednio, w mg/kWh energii pobranej GCV lub w mg/Nm3.
      
         Tabela 12
      
      
         Wartości graniczne emisji CO według technologii źródła ciepła
      
      
                  Technologia źródła ciepła
               
               
                  Wartość graniczna emisji tlenku węgla (CO)
               
            
                  Ogrzewacze gazowe
               
               
                  Wyposażone w silnik spalania wewnętrznego: 150 mg/Nm3 przy 5 % O2
                  
                  Wyposażone w układ spalania zewnętrznego: 25 mg/kWh energii pobranej GCV
               
            
                  Ogrzewacze na paliwo płynne
               
               
                  Wyposażone w silnik spalania wewnętrznego: 200 mg/Nm3 przy 5 % O2
                  
                  Wyposażone w układ spalania zewnętrznego: 50 mg/kWh energii pobranej GCV
               
            
                  Ogrzewacze na paliwo stałe
               
               
                  Z automatycznym podawaniem paliwa: 175 mg/Nm3 przy 10 % O2
                  
                  Z ręcznym podawaniem paliwa: 250 mg/Nm3 przy 10 % O2
                  
               
            
         Ocena i weryfikacja:
      
      Podpisane przez producenta świadectwo potwierdzające zgodność z tym kryterium należy przedłożyć właściwemu organowi przyznającemu oznakowanie ekologiczne wraz z odnoszącą się do niego dokumentacją.
      Emisje CO w spalinach określa się jako standardowe wskaźniki emisji zgodnie z odpowiednimi normami podanymi w tabelach 2 i 3 (w odpowiednich przypadkach).
      
         Kryterium 6 — Wartości graniczne emisji gazowego węgla organicznego (OGC)
      
      Zawartość gazowego węgla organicznego (OGC) w spalinach określana również jako zawartość organicznie związanego węgla nie może przekraczać wartości granicznych podanych w tabeli 13 (dotyczy to wyłącznie kotłów na paliwo stałe do ogrzewania pomieszczeń). Emisje OGC mierzy się jako emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń zgodnie z tabeli 4. Zmierzone wartości podaje się w mg/Nm3.
      
         Tabela 13
      
      
         Wartości graniczne emisji OGC według technologii źródła ciepła
      
      
                  Technologia źródła ciepła
               
               
                  Wartość graniczna emisji OGC
               
            
                  Kotły na paliwo stałe do ogrzewania pomieszczeń
               
               
                  7 mg/Nm3 przy 10 % O2
                  
               
            
         Ocena i weryfikacja:
      
      Podpisane przez producenta świadectwo potwierdzające zgodność z tym kryterium należy przedłożyć właściwemu organowi przyznającemu oznakowanie ekologiczne wraz z odnoszącą się do niego dokumentacją.
      Emisje OGC w spalinach określa się jako standardowe wskaźniki emisji zgodnie z odpowiednimi normami podanymi w tabelach 2 i 3 (w odpowiednich przypadkach).
      
         Kryterium 7 — Wartości graniczne emisji cząstek stałych (PM)
      
      Zawartość cząstek stałych (PM) w spalinach nie może przekraczać wartości granicznych podanych w tabeli 14 (nie dotyczy to ogrzewaczy elektrycznych). Emisje PM mierzy się w następujących warunkach eksploatacyjnych:
      
                  —
               
               
                  w przypadku ogrzewaczy na paliwa płynne w warunkach znamionowych znormalizowanych i przy znamionowej mocy cieplnej,
               
            
                  —
               
               
                  w przypadku ogrzewaczy na paliwa stałe jako emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń zgodnie z tabelą 4.
               
            Zmierzone wartości podaje się w mg/Nm3.
      
         Tabela 14
      
      
         Wartości graniczne emisji PM według technologii źródła ciepła
      
      
                  Technologia źródła ciepła
               
               
                  Wartość graniczna emisji PM
               
            
                  Ogrzewacze na paliwo płynne
               
               
                  Wyposażone w silnik spalania wewnętrznego: 1 mg/Nm3 przy 5 % O2
                  
                  Wyposażone w układ spalania zewnętrznego: bez wartości granicznej
               
            
                  Ogrzewacze na paliwo stałe
               
               
                  20 mg/Nm3 przy 10 % O2
                  
               
            
         Ocena i weryfikacja:
      
      Podpisane przez producenta świadectwo potwierdzające zgodność z tym kryterium należy przedłożyć właściwemu organowi przyznającemu oznakowanie ekologiczne wraz z odnoszącą się do niego dokumentacją.
      Emisje PM w spalinach określa się jako standardowe wskaźniki emisji zgodnie z odpowiednimi normami podanymi w tabelach 2 i 3 (w odpowiednich przypadkach).
      
         Kryterium 8 — Wartości graniczne emisji hałasu
      
      Emisje hałasu nie mogą przekraczać wartości granicznych podanych w tabeli 15. Pomiarów emisji hałasu dokonuje się w warunkach znamionowych znormalizowanych i przy znamionowej mocy cieplnej. Zmierzone wartości podaje się, odpowiednio, w dB (A) lub dB (C).
      
         Tabela 15
      
      
         Wartości graniczne emisji hałasu według technologii źródła ciepła
      
      
                  Technologia źródła ciepła
               
               
                  Pomiar
               
               
                  Wartość graniczna emisji hałasu
               
            
                  Ogrzewacze z pompą ciepła wyposażone w układ spalania zewnętrznego i pompy ciepła zasilane elektrycznie
               
               
                  Wartość graniczna poziomu mocy akustycznej odniesionej do A (LWAd,
                     lim)
               
               
                  17 + 36 × log(PN + 10) dB(A)
               
            
                  Ogrzewacze z pompą ciepła wyposażone w silnik spalania wewnętrznego
               
               
                  Wartość graniczna poziomu ciśnienia akustycznego odniesionego do A (LPAd,
                     lim)
               
               
                  30 + 20 × log (0,4 × PN + 15) dB(A)
               
            
                  Wartość graniczna poziomu ciśnienia akustycznego odniesionego do C (LPCd,
                     lim)
               
               
                  LPAd,
                     lim + 20 dB(C)
               
            
                  Kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń wyposażone w silnik spalania wewnętrznego
               
               
                  Wartość graniczna poziomu ciśnienia akustycznego odniesionego do A (LPAd,
                     lim)
               
               
                  30 + 20 × log (PE + 15) dB(A)
               
            
                  Wartość graniczna poziomu ciśnienia akustycznego odniesionego do C (LPCd,
                     lim)
               
               
                  LPAd,
                     lim + 20 dB(C)
               
            
         Uwaga: PN oznacza nominalną moc cieplną (przy pełnym obciążeniu) lub deklarowaną moc cieplną; PE oznacza moc elektryczną.
      
         Ocena i weryfikacja:
      
      Podpisane przez producenta świadectwo potwierdzające zgodność z tym kryterium należy przedłożyć właściwemu organowi przyznającemu oznakowanie ekologiczne wraz z odnoszącą się do niego dokumentacją.
      Badania należy przeprowadzić zgodnie z normą EN 12102 w przypadku ogrzewaczy wyposażonych w układ spalania zewnętrznego i pompy ciepła zasilane elektrycznie oraz z normami EN ISO 3744 lub EN ISO 3746 w przypadku pomp ciepła i kogeneracyjnych ogrzewaczy pomieszczeń wyposażonych w silniki spalania wewnętrznego. Sprawozdanie z badań należy dołączyć do wniosku.
      
         Kryterium 9 — Niebezpieczne substancje i mieszaniny
      
      Zgodnie z art. 6 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 66/2010 produkt lub jakikolwiek jego składnik nie może zawierać substancji, o których mowa w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, ani substancji lub mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji do następujących klas lub kategorii zagrożeń wymienionych w tabeli 16 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 lub dyrektywą 67/548/EWG.
      
         Tabela 16
      
      
         Wykaz zwrotów określających zagrożenie i zwrotów R wskazujących rodzaj zagrożenia:
      
      
                  Zwrot określający zagrożenie (7)
                  
               
               
                  Zwrot R wskazujący rodzaj zagrożenia (8)
                  
               
            
                  H300 Połknięcie grozi śmiercią
               
               
                  R28
               
            
                  H301 Działa toksycznie po połknięciu
               
               
                  R25
               
            
                  H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
               
               
                  R65
               
            
                  H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą
               
               
                  R27
               
            
                  H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
               
               
                  R24
               
            
                  H330 Wdychanie grozi śmiercią
               
               
                  R23/26
               
            
                  H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania
               
               
                  R23
               
            
                  H340 Może powodować wady genetyczne
               
               
                  R46
               
            
                  H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
               
               
                  R68
               
            
                  H350 Może powodować raka
               
               
                  R45
               
            
                  H350i Wdychanie może powodować raka
               
               
                  R49
               
            
                  H351 Podejrzewa się, że powoduje raka
               
               
                  R40
               
            
                  H360F Może działać szkodliwie na płodność
               
               
                  R60
               
            
                  H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
               
               
                  R61
               
            
                  H360FD Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
               
               
                  R60/61/60-61
               
            
                  H360Fd Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
               
               
                  R60/63
               
            
                  H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność
               
               
                  R61/62
               
            
                  H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność
               
               
                  R62
               
            
                  H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
               
               
                  R63
               
            
                  H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
               
               
                  R62-63
               
            
                  H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią
               
               
                  R64
               
            
                  H370 Powoduje uszkodzenie narządów
               
               
                  R39/23/24/25/26/27/28
               
            
                  H371 Może spowodować uszkodzenie narządów
               
               
                  R68/20/21/22
               
            
                  H372 Powoduje uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia
               
               
                  R48/25/24/23
               
            
                  H373 Może powodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia
               
               
                  R48/20/21/22
               
            
                  H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
               
               
                  R50/50-53
               
            
                  H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
               
               
                  R50-53
               
            
                  H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
               
               
                  R51-53
               
            
                  H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
               
               
                  R52-53
               
            
                  H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych
               
               
                  R53
               
            
                  EUH059 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej
               
               
                  R59
               
            
                  EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy
               
               
                  R29
               
            
                  EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
               
               
                  R31
               
            
                  EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy
               
               
                  R32
               
            
                  EUH070 Działa toksycznie w kontakcie z oczami
               
               
                  R39-41
               
            Użycie substancji lub mieszanin w produkcie końcowym, których cechy zmieniają się po przetworzeniu w taki sposób, że określone zagrożenie już nie występuje, jest wyłączone z powyższego wymogu.
      Stężenia graniczne dla substancji lub mieszanin spełniających kryterium klasyfikacji do klas lub kategorii zagrożeń wymienionych w tabeli 16 oraz dla substancji spełniających kryteria określone w art. 57 lit. a), b) lub c) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 nie mogą przekraczać ogólnych lub specyficznych stężeń granicznych oznaczonych zgodnie z przepisami art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Jeżeli ustalono specyficzne stężenia graniczne, mają one pierwszeństwo przed stężeniami ogólnymi.
      Stężenia graniczne dla substancji spełniających kryteria art. 57 lit. d), e) lub f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 nie mogą przekraczać 0,1 % wagowo.
      Substancje i mieszaniny wymienione w tabeli 17 są szczególnie wyłączone z zakazu określonego w art. 6 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 66/2010.
      
         Tabela 17
      
      
         Odstępstwa od zakazu określonego w art. 6 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 66/2010
      
      
                  Substancje, części lub artykuły objęte odstępstwem
               
               
                  Odstępstwa
               
            
                  Artykuły o masie poniżej 25 g
               
               
                  Wszystkie zwroty określające zagrożenie i zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia
               
            
                  Jednorodne części złożonych artykułów o masie poniżej 25 g.
               
               
                  Wszystkie zwroty określające zagrożenie i zwroty R wskazujące rodzaj zagrożenia
               
            
                  Nikiel w stali nierdzewnej
               
               
                  H351/372 i R40/48/23
               
            
         Ocena i weryfikacja:
      
      Dla każdego artykułu lub dla każdej jednorodnej części złożonych artykułów o masie przekraczającej 25 g, wnioskodawca dostarcza deklarację zgodności z powyższym kryterium wraz z odnośną dokumentacją, taką jak deklaracje zgodności podpisane przez dostawców substancji i kopie odpowiednich kart charakterystyki zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla substancji lub mieszanin. Stężenia graniczne substancji i mieszanin określa się w kartach charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.
      
         Kryterium 10 — Substancje wymienione zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006
      
      Odstępstwa od zakazu określonego w art. 6 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 66/2010 nie można przyznać substancjom uznanym za substancje wzbudzające szczególnie duże obawy i wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, obecnym w mieszaninach, w artykule lub w jednolitej części złożonego artykułu w stężeniu wyższym niż 0,1 % masowo. Specyficzne stężenia graniczne określone zgodnie z art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 stosuje się, jeżeli są one niższe niż 0,1 % masowo.
      
         Ocena i weryfikacja:
      
      Wykaz substancji wskazanych jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy i umieszczonych na kandydackiej liście substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 można znaleźć na stronie internetowej:
      http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
      Odniesienia do tego wykazu dokonuje się z datą wniosku.
      Wnioskodawca dostarcza deklarację zgodności z powyższym kryterium wraz z odnośną dokumentacją, taką jak deklaracje zgodności podpisane przez dostawców substancji i kopie odpowiednich kart charakterystyki zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla substancji lub mieszanin. Stężenia graniczne substancji i mieszanin określa się w kartach charakterystyki zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.
      
         Kryterium 11 — Części z tworzyw sztucznych
      
      Jeżeli w procesie produkcji stosowana jest jakakolwiek substancja plastyfikująca, musi ona być zgodna z wymogami dotyczącymi substancji niebezpiecznych wymienionymi w kryteriach 9 i 10.
      Części artykułów wykonane z tworzyw sztucznych lub jednorodne części złożonych artykułów o masie co najmniej 25 g nie mogą zawierać chloru w ilości większej niż 50 % wagowo.
      Części z tworzyw sztucznych o masie co najmniej 50 g muszą być oznakowane zgodnie z wymogami normy europejskiej EN ISO 11469 w celu zapewnienia ich odpowiedniego recyklingu, odzyskiwania lub unieszkodliwiania w sposób prawidłowy w końcowej fazie życia.
      
         Ocena i weryfikacja:
      
      Wnioskodawca dostarcza deklarację zgodności z przedmiotowym kryterium wraz z odpowiednimi dokumentami, takimi jak deklaracje zgodności podpisane przez dostawców substancji oraz kopie stosownych kart charakterystyki. Wnioskodawca dostarcza informacje na temat substancji plastyfikujących zastosowanych w produkcie. Wnioskodawca dostarcza informacje o maksymalnej zawartości chloru w częściach z tworzyw sztucznych. Właściwemu organowi przyznającemu oznakowanie ekologiczne przedstawia się również deklarację zgodności podpisaną przez dostawców tworzyw sztucznych, jak również kopie odpowiednich kart charakterystyki materiałów i substancji. Wnioskodawca dostarcza informacje na temat celowo dodawanych substancji używanych jako środki zmniejszające palność.
      
         Kryterium 12 — Projektowanie produktu na rzecz zrównoważonego rozwoju
      
      Produkt musi być zaprojektowany w taki sposób, aby jego wymienne elementy mogły być z łatwością wymienione przez pracowników serwisu. Informacje o tym, które elementy mogą być wymienione, są wyraźnie wskazane w karcie informacyjnej dołączonej do produktu. Wnioskodawca musi ponadto zagwarantować, że oryginalne części zamienne lub ich równoważne zamienniki są dostępne co najmniej przez okres dziesięciu lat od daty zakupu.
      Warunki gwarancji obejmują naprawę lub wymianę produktu w okresie co najmniej pięciu lat.
      Wnioskodawca zobowiązuje się do bezpłatnego przyjęcia produktu po zakończeniu jego cyklu życia i zapewnia właściwy recykling lub odzysk materiałów z produktu, a także unieszkodliwienie części nienadajacych się do recyklingu w ekologiczny sposób. Informacje o produkcie przedstawiają szczegółowe informacje dotyczące systemu odbioru produktów.
      
         Ocena i weryfikacja:
      
      Wnioskodawca dostarcza deklarację zgodności z niniejszym kryterium wraz z odpowiednią dokumentacją, w tym wzór lub wzory karty informacyjnej produktu oraz warunki gwarancji.
      
         Kryterium 13 — Instrukcje instalacji i informacje dla użytkowników
      
      Produkt jest sprzedawany wraz z odpowiednimi instrukcjami instalacji i informacjami dla użytkowników, które określają wszystkie szczegółowe informacje techniczne konieczne do celów prawidłowej instalacji i zawierają wskazówki dotyczące właściwego i ekologicznego użytkowania produktu, jak również jego konserwacji. Informacje te podane są w formie drukowanej (na opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej produktowi), lub w formie elektronicznej, i obejmują następujące elementy:
      
                  a)
               
               
                  oświadczenie zawierające informacje o przyznaniu produktowi oznakowania ekologicznego UE wraz ze zwięzłym, konkretnym wyjaśnieniem jego znaczenia, uzupełniającym ogólne informacje przedstawione obok logo oznakowania ekologicznego UE;
               
            
                  b)
               
               
                  ogólne informacje dotyczące odpowiednich wymiarów ogrzewaczy odnośnie do różnych charakterystyk/wielkości budynków;
               
            
                  c)
               
               
                  informacje dotyczące zużycia energii przez ogrzewacz;
               
            
                  d)
               
               
                  właściwe instrukcje instalacji, w tym:
                  
                              (i)
                           
                           
                              instrukcje określające, że ogrzewacz musi być zainstalowany przez w pełni przeszkolonych instalatorów;
                           
                        
                              (ii)
                           
                           
                              szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu lub instalacji ogrzewacza;
                           
                        
                              (iii)
                           
                           
                              instrukcje określające, że ustawienia sterowania ogrzewacza („krzywa ogrzewania”) zostaną właściwie wyregulowane po zainstalowaniu;
                           
                        
                              (iv)
                           
                           
                              w stosownych przypadkach, dane na temat wartości emisji zanieczyszczeń powietrza dla spalin w fazie eksploatacji i jak należy wyregulować ogrzewacz, aby uzyskać takie wartości. W instrukcjach należy w szczególności określić, że:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          ogrzewacz musi być wyregulowany za pomocą instrumentów pomiarowych na potrzeby pomiarów CO, O2 lub CO2, NOx, temperatury i sadzy w celu zagwarantowania, że żadna z wartości progowych określonych w kryteriach 2, 4, 5, 6 i 7 nie zostanie przekroczona;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          należy wykonać otwory dla instrumentów pomiarowych w tych samym miejscach co otwory wykonane w ramach badań laboratoryjnych;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          wyniki pomiarów rejestruje się na specjalnym formularzu lub wykresie, przy czym jeden egzemplarz takiego dokumentu otrzymuje użytkownik;
                                       
                                    
                        
                              (v)
                           
                           
                              w przypadku technologii charakteryzujących się niską temperaturą spalin instrukcje określają, że układ jest wyposażony w system antykorozyjny;
                           
                        
                              (vi)
                           
                           
                              w przypadku kotłów kondensacyjnych instrukcje określają, że komin należy zabezpieczyć przed skroplinami o niskim pH;
                           
                        
                              (vii)
                           
                           
                              informacje o tym, do kogo instalator może się zwrócić w celu uzyskania wskazówek dotyczących instalacji;
                           
                        
            
                  e)
               
               
                  instrukcje eksploatacyjne dla pracowników serwisu;
               
            
                  f)
               
               
                  informacje dla użytkowników, w tym:
                  
                              (i)
                           
                           
                              kontakty do odpowiednich instalatorów i pracowników serwisu;
                           
                        
                              (ii)
                           
                           
                              zalecenia dotyczące właściwego użytkowania i konserwacji ogrzewacza, w tym odpowiednich paliw, które należy stosować i ich odpowiedniego przechowywania w celu uzyskania optymalnych parametrów spalania, a także harmonogramu regularnych prac konserwacyjnych, którego należy przestrzegać;
                           
                        
                              (iii)
                           
                           
                              wskazówki dotyczące tego, jak poprzez racjonalne użytkowanie można zminimalizować skutki dla środowiska wywoływane przez ogrzewacz, w szczególności informacje dotyczące właściwego użytkowania produktu w celu zminimalizowania zużycia energii;
                           
                        
                              (iv)
                           
                           
                              w stosownych przypadkach, informacje o tym, w jaki sposób wyniki pomiarów powinny być interpretowane i w jaki sposób mogą ulec poprawie;
                           
                        
                              (v)
                           
                           
                              informacje o tym, które części zamienne można wymienić;
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  zalecenia dotyczące właściwego unieszkodliwiania produktu po zakończeniu okresu użytkowania.
               
            
         Ocena i weryfikacja:
      
      Wnioskodawca oświadcza, że produkt jest zgodny z niniejszym kryterium i dostarcza właściwemu organowi jako część wniosku próbkę lub próbki informacji dla użytkownika lub link do strony internetowej producenta zawierającej te informacje.
      
         Kryterium 14 — Informacje widniejące na oznakowaniu ekologicznym UE
      
      Nieobowiązkowa etykieta z polem tekstowym zawiera następujący tekst:
      
                  —
               
               
                  Wyższa efektywność energetyczna,
               
            
                  —
               
               
                  Zmniejszone emisje gazów cieplarnianych,
               
            
                  —
               
               
                  Zmniejszone emisje do atmosfery
               
            Wytyczne dotyczące stosowania fakultatywnego oznakowania zawierającego pole tekstowe można znaleźć w dokumencie pt. „Guidelines for the use of the EU Ecolabel Logo” (wytyczne dotyczące stosowania logo oznakowania ekologicznego UE) zamieszczonym na następującej stronie internetowej:
      http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf
      
         Ocena i weryfikacja:
      
      Wnioskodawca dostarcza próbkę wydruku zawierającą oznakowanie ekologiczne wraz z deklaracją zgodności z niniejszym kryterium.
      
         (1)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
      
         (2)  Zaktualizowana wersja normy ma objąć swoim zakresem również kogeneracyjne ogrzewacze pomieszczeń (zob. projekt prEN 50465: 2011 Urządzenia gazowe — Urządzenia kogeneracyjne o znamionowym obciążeniu cieplnym mniejszym lub równym 70 kW).
      
         (3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne (Dz.U. L 239 z 6.9.2013, s. 1).
      
         (4)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych ( Dz.U. L 72 z 10.3.2012, s. 7).
      
         (5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).
      
         (6)  Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1).
      
         (7)  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.
      
         (8)  Zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG.