CELEX: 32013R0811
Language: da
Date: 2013-02-18 00:00:00
Title: Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent  EØS-relevant tekst

6.9.2013   
            
            
               DA
            
            
               Den Europæiske Unions Tidende
            
            
               L 239/1
            
         KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 811/2013
   af 18. februar 2013
   om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent
   (EØS-relevant tekst)
   EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
   under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
   under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (1), særlig artikel 10, og
   ud fra følgende betragtninger:
   
               (1)
            
            
               Ifølge direktiv 2010/30/EU skal Kommissionen vedtage delegerede retsakter om mærkning af energirelaterede produkter, som rummer betydelige energisparemuligheder og udviser stor spredning i præstationsniveauerne for de samme funktionelle egenskaber.
            
         
               (2)
            
            
               Den energi, der forbruges af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, udgør en betydelig andel af det samlede energiforbrug i EU. Anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med ens funktionsegenskaber udviser stor spredning med hensyn til energieffektivitet. Mulighederne for at reducere deres energiforbrug er betydelige og omfatter, at de kombineres med hensigtsmæssige temperaturstyringer og solvarmekomponenter. Anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og pakker, som kombinerer sådanne forsyningsanlæg med temperaturstyring og solvarmekomponenter, bør derfor omfattes af krav til energimærkning.
            
         
               (3)
            
            
               Anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som er konstrueret til at anvende gasformigt eller flydende brændsel, der primært (over 50 %) er fremstillet af biomasse, har specifikke tekniske egenskaber, som kræver yderligere tekniske, økonomiske og miljømæssige undersøgelser. Afhængigt af undersøgelsesresultaterne bør der, såfremt det er relevant, fastsættes energimærkningskrav til sådanne forsyningsanlæg på et senere tidspunkt.
            
         
               (4)
            
            
               Der bør fastsættes harmoniserede bestemmelser for, hvordan energieffektiviteten af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal angives ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger, således at producenterne får et incitament til at forbedre disse produkters energieffektivitet, forbrugerne tilskyndes til at købe energieffektive produkter, og det indre marked får bedre muligheder for at fungere.
            
         
               (5)
            
            
               Hvad angår betydelige energi- og omkostningsbesparelser for hver type forsyningsanlæg, bør denne forordning indføre en ny mærkningsskala fra A++ til G for rumopvarmningsfunktionen i kedelanlæg til rumopvarmning, kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, varmepumpeanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning. Medens klasse A til G dækker de forskellige typer konventionelle kedler, når de ikke er kombineret med kraftvarmeproduktion eller vedvarende energiteknologier, bør klasse A+ og A++ fra begyndelsen fremme anvendelsen af kraftvarmeproduktion og vedvarende energikilder.
            
         
               (6)
            
            
               Endvidere bør en ny mærkningsskala A-G indføres for vandopvarmningsfunktionen i kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EF for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent (2).
            
         
               (7)
            
            
               Klasse A+++ og A+ bør endvidere føjes til klasserne for årsvirkningsgrad for henholdsvis rum- og vandopvarmning efter fire år (medmindre revisionen af forordningen modsiger dette) for at sætte skub i markedsudbredelsen af højeffektive anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der bruger vedvarende energikilder.
            
         
               (8)
            
            
               Denne forordning bør sikre, at forbrugerne får mere nøjagtige sammenlignende oplysninger om præstationerne fra varmepumpeanlæg baseret på en beregnings- og målemetode, der tager højde for sæsoneffektiviteten i tre europæiske klimazoner. Kommissionen har givet de europæiske standardiseringsorganer mandat til at undersøge, hvorvidt en lignende metode bør udarbejdes for andre forsyningsanlæg. Europæiske standardiserede varmesæsoner for kedelanlæg til rumopvarmning, kraftvarmeanlæg til rumopvarmning og solvarmeanlæg kan overvejes i revisionen af denne forordning.
            
         
               (9)
            
            
               Støjniveauet fra et forsyningsanlæg kan have stor betydning for slutbrugerne. Oplysninger om støjniveauer bør fremgå af mærkningen af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning.
            
         
               (10)
            
            
               Den kombinerede virkning af denne forordning og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 813/2013 af 2. august 2013 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning (3) forventes at føre til årlige energibesparelser på ca. 1 900 PJ (ca. 45 mio. tons olieækvivalent), hvilket svarer til ca. 110 mio. tons CO2-emissioner frem til 2020 sammenlignet med en situation, hvor der ikke gribes ind.
            
         
               (11)
            
            
               De oplysninger, der anføres på mærkningen, bør indhentes ved hjælp af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måle- og beregningsprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte måle- og beregningsmetoder, herunder harmoniserede standarder, når sådanne er vedtaget af de europæiske standardiseringsorganer på anmodning fra Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (4), med henblik på at fastlægge krav til miljøvenligt design.
            
         
               (12)
            
            
               Denne forordning bør fastlægge en ensartet udformning og et ensartet indhold for produktmærkning af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning.
            
         
               (13)
            
            
               Denne forordning bør endvidere fastlægge krav til produktdatabladet og den tekniske dokumentation vedrørende anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning.
            
         
               (14)
            
            
               Denne forordning bør også fastlægge krav til de oplysninger, der skal stilles til rådighed i forbindelse med enhver form for fjernsalg af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og i forbindelse med enhver form for reklame og teknisk salgsmateriale for sådanne forsyningsanlæg.
            
         
               (15)
            
            
               Ud over den produktmærkning og de datablade for enkeltstående anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der er fastsat i denne forordning, bør mærkning og datablade på pakker baseret på produktdatablade fra leverandørerne sikre, at slutbrugeren har nem adgang til oplysninger om energieffektiviteten af pakker, der kombinerer forsyningsanlæg med solvarmekomponenter og/eller temperaturstyringer. Den mest effektive klasse A+++ kan opnås af en sådan pakke.
            
         
               (16)
            
            
               Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af dens bestemmelser i lyset af den teknologiske udvikling —
            
         VEDTAGET DENNE FORORDNING:
   Artikel 1
   Genstand og anvendelsesområde
   1.   Denne forordning fastsætter krav til energimærkning og levering af supplerende produktoplysninger for anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med en nominel nytteeffekt på ≤ 70 kW, pakker med anlæg til rumopvarmning ≤ 70 kW, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ≤ 70 kW, temperaturstyring og solvarmekomponent.
   2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på:
   
               a)
            
            
               forsyningsanlæg, som specifikt er konstrueret til at anvende gasformigt eller flydende brændsel, som primært er fremstillet af biomasse
            
         
               b)
            
            
               forsyningsanlæg, der anvender fast brændsel
            
         
               c)
            
            
               forsyningsanlæg, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (5)
               
            
         
               d)
            
            
               forsyningsanlæg, der kun producerer varme med henblik på at levere varmt drikke- eller brugsvand
            
         
               e)
            
            
               forsyningsanlæg, til opvarmning og distribution af gasformige varmeoverføringsmedier, f.eks. damp eller luft
            
         
               f)
            
            
               kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med en maksimal elkapacitet på 50 kW eller derover.
            
         Artikel 2
   Definitioner
   I denne forordning gælder definitionerne i artikel 2 i direktiv 2010/30/EF, og derudover forstås ved:
   1)   »forsyningsanlæg«: et anlæg til rumopvarmning eller et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning
   2)   »"varmeanlæg" til rumopvarmning«: et apparat, der
   
               a)
            
            
               leverer varme til et vandbaseret centralvarmeanlæg med henblik på at nå og opretholde indetemperaturen på et ønsket niveau i et lukket rum, f.eks. en bygning, en bolig eller et lokale
            
         
               b)
            
            
               er udstyret med en eller flere varmeproducerende enheder
            
         3)   »anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning«: et anlæg til rumopvarmning, der er konstrueret til inden for bestemte tidsrum også at levere varmt drikke- eller brugsvand ved bestemte temperaturniveauer og gennemstrømningshastigheder og i bestemte mængder og er tilsluttet en ekstern drikke- eller brugsvandforsyning
   4)   »vandbaseret centralvarmesystem«: et system, der bruger vand som varmeoverføringsmedie til at distribuere centralt produceret varme til varmegivere til rumopvarmning af bygninger eller dele heraf
   5)   »varmeproducerende enhed«: den del af et forsyningsanlæg, der producerer varme ved hjælp af en eller flere af følgende processer:
   
               a)
            
            
               forbrænding af fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel
            
         
               b)
            
            
               brug af jouleeffekten i modstandsvarmelegemer
            
         
               c)
            
            
               opsamling af varme fra en omgivende luftkilde, vandkilde eller jordkilde og/eller overskudsvarme
            
         6)   »nominel nytteeffekt« (Prated): forsyningsanlæggets angivne effekt ved rumopvarmning og evt. vandopvarmning ved standarddriftsforhold, udtrykt i kW; for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning er standarddriftsforholdene ved bestemmelse af den nominelle nytteeffekt de dimensionerende referencebetingelser, der er anført i bilag VII, tabel 10:
   7)   »standarddriftsforhold«: standarddriftsforholdene for forsyningsanlæg under gennemsnitlige klimaforhold ved bestemmelse af den nominelle nytteeffekt, årsvirkningsgraden ved rumopvarmning, energieffektiviteten ved vandopvarmning og lydeffektniveauet
   8)   »biomasse«: den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug (herunder vegetabilske og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede industrier, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalt affald
   9)   »biomassebrændsel«: flydende eller gasformigt brændsel fremstillet på grundlag af biomasse
   10)   »fossilt brændsel«: flydende eller gasformigt brændsel af fossil oprindelse
   11)   »kraftvarmeanlæg til rumopvarmning«: et anlæg til rumopvarmning, der på én gang producerer varme og elektricitet i én proces
   12)   »temperaturstyring«: udstyr, der danner grænseflade mod slutbrugeren for så vidt angår værdier og tidsrum for ønsket indetemperatur, og som sender relevante data til en grænseflade på det varmeproducerende anlæg, f.eks. en CPU, og dermed hjælper med at regulere indetemperaturen
   13)   »solvarmekomponent«: et rent solvarmeanlæg, en solfanger, en solopvarmet varmtvandsbeholder eller en pumpe i solfangerkredsen, som alle bringes i omsætning enkeltvis
   14)   »rent solvarmeanlæg«: et anlæg, der er udstyret med en eller flere solfangere og solopvarmede varmtvandsbeholdere samt evt. pumper i solfangerkredsen og andre dele; et rent solvarmeanlæg bringes i omsætning som én enhed og er ikke udstyret med en varmeproducerende enhed, evt. med undtagelse af en eller flere backup-elpatroner
   15)   »solfanger«: en anordning, der er konstrueret til at absorbere global solindstråling og overføre den dermed producerede varmeenergi til en væske, der passerer gennem den
   16)   »varmtvandsbeholder«: en beholder til lagring af varmt vand, inklusive eventuelle additiver, til brugsvands- og/eller rumopvarmning; en varmtvandsbeholder er ikke udstyret med en varmeproducerende enhed, dog med undtagelse af en eller flere backup-elpatroner
   17)   »solopvarmet varmtvandsbeholder«: en varmtvandsbeholder til lagring af varmeenergi produceret af en eller flere solfangere
   18)   »backup-elpatron«: elektrisk modstandsvarmelegeme baseret på jouleeffekten, som er en del af en varmtvandsbeholder, og som kun producerer varme, når den eksterne varmekilde afbrydes (herunder i vedligeholdelsesperioder) eller er ude af drift, eller som er en del af en solopvarmet varmtvandsbeholder, der leverer varme, når solvarmekilden ikke er tilstrækkelig til at opfylde de krævede komfortniveauer
   19)   »pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent«: en pakke, der tilbydes slutbrugeren, og som indeholder et eller flere anlæg til rumopvarmning kombineret med en eller flere temperaturstyringer og/eller en eller flere solvarmekomponenter
   20)   »pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent«: en pakke, der tilbydes slutbrugeren, og som indeholder et eller flere anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kombineret med en eller flere temperaturstyringer og/eller en eller flere solvarmekomponenter
   21)   »årsvirkningsgrad ved rumopvarmning« (ηs
         ): forholdet mellem på den ene side det rumopvarmningsbehov i en bestemt sæson, der dækkes af et forsyningsanlæg, et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent eller en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, og på den anden side det årlige energiforbrug, der kræves for at opfylde dette behov, udtrykt i procent
   22)   »energieffektivitet ved vandopvarmning« (ηwh
         ): forholdet mellem nytteenergien i det drikke- eller brugsvand, der leveres af et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning eller en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, og den energi, der kræves til dets produktion, udtrykt i procent
   23)   »lydeffektniveau« (LWA
         ): det A-vægtede lydeffektniveau indendørs og/eller udendørs udtrykt i dB.
   I forbindelse med bilag II-VIII er der anført yderligere definitioner i bilag I.
   Artikel 3
   Leverandørernes ansvarsområde og tidsplan
   1.   Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer anlæg til rumopvarmning, herunder anlæg i pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, i omsætning og/eller tager dem i brug, sikre følgende:
   
               a)
            
            
               Hvert anlæg til rumopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.1. For varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal det trykte energimærke mindst leveres i den varmeproducerende enheds emballage; for anlæg til rumopvarmning, der forudsættes anvendt i pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra energimærke, for hvert anlæg til rumopvarmning i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3.
            
         
               b)
            
            
               Hvert anlæg til rumopvarmning skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 1. For varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal databladet mindst leveres for den varmeproducerende enhed; for anlæg til rumopvarmning, der forudsættes anvendt i pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 5.
            
         
               c)
            
            
               Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 1, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.
            
         
               d)
            
            
               Al reklame for en bestemt model af anlæg til rumopvarmning, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.
            
         
               e)
            
            
               Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model af anlæg til rumopvarmning, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.
            
         Fra den 26. september 2019 skal der leveres et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.2, for hvert anlæg til rumopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1. For varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal det trykte energimærke mindst leveres i den varmeproducerende enheds emballage.
   2.   Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, herunder anlæg i pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, i omsætning og/eller tager dem i brug, sikre følgende:
   
               a)
            
            
               Hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.1. For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal det trykte energimærke mindst leveres i den varmeproducerende enheds emballage; for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der forudsættes anvendt i pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra energimærke, for hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 4.
            
         
               b)
            
            
               Hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 2. For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal databladet mindst leveres for den varmeproducerende enhed; for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der forudsættes anvendt i pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, skal der leveres et ekstra datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 6.
            
         
               c)
            
            
               Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 2, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.
            
         
               d)
            
            
               Al reklame for en bestemt model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.
            
         
               e)
            
            
               Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.
            
         Fra den 26. september 2019 skal der leveres et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.2, for hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2. For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal det trykte energimærke mindst leveres i den varmeproducerende enheds emballage.
   3.   Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer temperaturstyringer i omsætning og/eller tager dem i brug sikre følgende:
   
               a)
            
            
               Der skal leveres et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 3.
            
         
               b)
            
            
               Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 3, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.
            
         4.   Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer solvarmekomponenter i omsætning og/eller tager dem i brug sikre følgende:
   
               a)
            
            
               Der skal leveres et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 4.
            
         
               b)
            
            
               Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 4, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.
            
         5.   Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent i omsætning og/eller tager dem i brug, sikre følgende:
   
               a)
            
            
               Hver pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3.
            
         
               b)
            
            
               Hver pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 5.
            
         
               c)
            
            
               Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 5, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.
            
         
               d)
            
            
               Al reklame for en bestemt pakke med et anlæg til rumopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.
            
         
               e)
            
            
               Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med et anlæg til rumopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.
            
         6.   Fra den 26. september 2015 skal leverandører, der bringer pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent i omsætning og/eller tager dem i brug, sikre følgende:
   
               a)
            
            
               Hver pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2, skal leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 4.
            
         
               b)
            
            
               Hver pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal leveres med et datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 6.
            
         
               c)
            
            
               Den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag V, punkt 6, skal på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og for Kommissionen.
            
         
               d)
            
            
               Al reklame for en bestemt pakke med et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.
            
         
               e)
            
            
               Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med en kombineret rum- og brugsvandsopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.
            
         Artikel 4
   Forhandlernes ansvarsområder
   1.   Forhandlere af anlæg til rumopvarmning skal sikre følgende:
   
               a)
            
            
               Det energimærke, som leverandøren har leveret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, jf. punkt 1 i bilag III, skal være anbragt udvendigt på forsiden af hvert anlæg til rumopvarmning på salgsstedet, sådan at det er let at få øje på.
            
         
               b)
            
            
               Anlæg til rumopvarmning, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se anlægget udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til i bilag VI, punkt 1.
            
         
               c)
            
            
               Al reklame for en bestemt model af anlæg til rumopvarmning, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.
            
         
               d)
            
            
               Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model af anlæg til rumopvarmning, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.
            
         2.   Forhandlere af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal sikre, at:
   
               a)
            
            
               Det energimærke, som leverandøren har leveret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, jf. punkt 2 i bilag III, skal være anbragt udvendigt på forsiden af hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning på salgsstedet, sådan at det er let at få øje på
            
         
               b)
            
            
               Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 2,
            
         
               c)
            
            
               Al reklame for en bestemt model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.
            
         
               d)
            
            
               Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.
            
         3.   Forhandlere af pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal på grundlag af det energimærke og de datablade, som leverandøren har leveret, jf. artikel 3, stk. 1, 3, 4 og 4, sikre følgende:
   
               a)
            
            
               Tilbud om en bestemt pakke skal oplyse om årsvirkningsgraden ved rumopvarmning og klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for den pågældende pakke under relevante gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold, ved sammen med pakken at udstille energimærket, jf. bilag III, punkt 3, og levere databladet, jf. bilag IV, punkt 5, behørigt udfyldt efter pakkens karakteristika.
            
         
               b)
            
            
               Pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 3.
            
         
               c)
            
            
               Al reklame for en bestemt pakke med et anlæg til rumopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.
            
         
               d)
            
            
               Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med et anlæg til rumopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.
            
         4.   Forhandlere af pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal på grundlag af det energimærke og de datablade, som leverandøren har leveret, jf. artikel 3, stk. 2, 3, 4 og 6, sikre følgende:
   
               a)
            
            
               Tilbud om en bestemt pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal oplyse om årsvirkningsgraden ved rumopvarmning, energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning og klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning samt energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for den pågældende pakke under relevante gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold, ved sammen med pakken at udstille energimærket, jf. bilag III, punkt 4, og levere databladet, jf. bilag IV, punkt 6, behørigt udfyldt efter pakkens karakteristika.
            
         
               b)
            
            
               Pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 4.
            
         
               c)
            
            
               Al reklame for en bestemt pakke med et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, hvor der gives energi- eller prisrelaterede oplysninger, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.
            
         
               d)
            
            
               Alt teknisk salgsmateriale for en bestemt pakke med en kombineret rum- og brugsvandsopvarmnings-, temperaturstyrings- og solvarmekomponentmodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, skal henvise til klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for den pågældende model.
            
         Artikel 5
   Måle- og beregningsmetoder
   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 3 og 4, tilvejebringes ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måle- og beregningsprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte måle- og beregningsmetoder, jf. bilag VII.
   Artikel 6
   Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn
   Medlemsstaterne følger fremgangsmåden i bilag VIII, når de vurderer overensstemmelsen med den angivne klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, den angivne energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, den angivne årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, den angivne energieffektivitet ved vandopvarmning og det angivne lydeffektniveau for forsyningsanlæg.
   Artikel 7
   Revision
   Kommissionen tager denne forordning op til revision i lyset af de tekniske fremskridt, senest fem år efter at den er trådt i kraft. Revisionen skal navnlig vurdere betydelige ændringer i de forskellige typer forsyningsanlægs markedsandele i forbindelse med mærkerne i bilag III, punkt 1.2 og 2.2, gennemførligheden og anvendeligheden af at angive anden forsyningsanlægseffektivitet end varmepumpeeffektivitet baseret på standardvarmesæsoner og hensigtsmæssigheden af de datablade og energimærker, der er omhandlet i bilag III, punkt 3 og 4, og bilag IV, punkt 5 og 6, samt om det er hensigtsmæssigt at bringe passive varmegenvindingsenheder ind under forordningens anvendelsesområde.
   Artikel 8
   Ikrafttræden og anvendelse
   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
   
      Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i enhver medlemsstat.
      Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2013.
      
         
            På Kommissionens vegne
         
         José Manuel BARROSO
         
            Formand
         
      
   
   
      (1)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.
   
      (2)  Se side 83 i denne EUT.
   
      (3)  Se side 136 i denne EUT.
   
      (4)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.
   
      (5)  EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.
   
      BILAG I
      
         Definitioner, der gælder for bilag II-VIII
      
      I bilag II-VIII forstås ved:
      
                   
               
               
                  
                     Definitioner vedrørende forsyningsanlæg:
                  
                  1)   »kedelanlæg til rumopvarmning« (benævnt »kedel« i figur 1-4 i bilag IV): et anlæg til rumopvarmning, der producerer varme ved forbrænding af fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel og/eller jouleeffekten i modstandsvarmelegemer
                  2)   »kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning« (benævnt »kedel« i figur 1-4 i bilag IV): et kedelanlæg til rumopvarmning, der er konstrueret til inden for bestemte tidsrum også at levere varmt drikke- eller brugsvand ved bestemte temperaturniveauer og gennemstrømningshastigheder og i bestemte mængder, og som er tilsluttet en ekstern drikke- eller brugsvandforsyning
                  3)   »varmepumpeanlæg til rumopvarmning« (benævnt »varmepumpe« i figur 1 og 3 i bilag IV): et anlæg til rumopvarmning, der producerer varme ved hjælp af omgivende varme fra en luftkilde, vandkilde eller jordkilde og/eller overskudsvarme; et varmepumpeanlæg til rumopvarmning kan være udstyret med et eller flere supplerende forsyningsanlæg, der producerer varme ved hjælp af jouleeffekten i modstandsvarmelegemer eller forbrænding af fossilt brændsel og/eller biomassebrændsel
                  4)   »varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning« (benævnt »varmepumpe« i figur 1 og 3 i bilag IV): et varmepumpeanlæg til rumopvarmning, der er konstrueret til inden for bestemte tidsrum også at levere varmt drikke- eller brugsvand ved bestemte temperaturniveauer og gennemstrømningshastigheder og i bestemte mængder, og som er tilsluttet en ekstern drikke- eller brugsvandforsyning
                  5)   »supplerende forsyningsanlæg«: et sekundært forsyningsanlæg, der producerer varme, hvis varmebehovet overstiger den nominelle nytteeffekt for det primære forsyningsanlæg
                  6)   »nominel nytteeffekt for supplerende forsyningsanlæg« (Psup): det supplerende forsyningsanlægs angivne effekt ved rumopvarmning og evt. vandopvarmning ved standarddriftsforhold, udtrykt i kW; for supplerende varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning er standarddriftsforholdene ved bestemmelse af den nominelle nytteeffekt for det supplerende forsyningsanlæg udetemperaturen Tj = + 7 °C
                  7)   »udetemperatur« (Tj): udendørs tørtemperatur i grader Celsius, hvis relative luftfugtighed kan angives ved en tilsvarende vådtemperatur
                  8)   »årligt energiforbrug« (QHE
                        ): et forsyningsanlægs årlige energiforbrug til rumopvarmning, når det skal dække det årlige referencevarmebehov for en angivet varmesæson udtrykt i kWh endelig energi og/eller udtrykt i GJ på grundlag af Hø
                     
                  
                  9)   »standbytilstand«: en tilstand, hvori forsyningsanlægget er tilsluttet elnettet, er afhængigt af energitilførsel fra elnettet for at fungere efter hensigten og kun tilbyder følgende funktioner, som kan stå til rådighed i ubegrænset tid: en reaktiveringsfunktion eller en reaktiveringsfunktion sammen med en simpel angivelse af, at reaktiveringsfunktionen er slået til, og/eller informations- eller statusvisning
                  10)   »elforbrug i standbytilstand (PSB
                        )«: et forsyningsanlægs elforbrug i kW i standbytilstand
                  11)   »omregningskoefficient (CC)«: en koefficient, der afspejler elproduktionens anslåede gennemsnitlige effektivitet på 40 % i EU, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EF (1); værdien af omregningskoefficienten er CC = 2,5
                  12)   »øvre brændværdi« (Hø
                        ): den samlede varmemængde, der frigøres af en brændselsenhed, når den forbrændes fuldstændigt med oxygen, og når forbrændingsprodukterne nedkøles til omgivelsestemperatur; denne varmemængde omfatter kondensationsvarme fra vanddamp i brændslet og vanddamp, der dannes ved forbrænding af hydrogen i brændslet
               
            
                   
               
               
                  
                     Definitioner vedrørende kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning:
                  
                  13)   »årsvirkningsgrad ved rumopvarmning i aktiv tilstand« (ηson): 
                  
                              —
                           
                           
                              for brændselsfyrede kedelanlæg til rumopvarmning og brændselsfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: et vægtet gennemsnit af virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt og virkningsgraden ved 30 % af den nominelle nytteeffekt, udtrykt i procent
                           
                        
                              —
                           
                           
                              for elektriske kedelanlæg til rumopvarmning og elektriske kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt, udtrykt i procent
                           
                        
                              —
                           
                           
                              for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, der ikke er forsynet med supplerende forsyningsanlæg: virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt, udtrykt i procent
                           
                        
                              —
                           
                           
                              for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, der er forsynet med supplerende varmeanlæg: et vægtet gennemsnit af virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt, hvor det supplerende forsyningsanlæg er deaktiveret, og virkningsgraden ved den nominelle nytteeffekt, hvor det supplerende forsyningsanlæg er aktiveret, udtrykt i procent
                           
                        14)   »virkningsgrad« (η): forholdet mellem nyttevarmeproduktionen og det samlede energiinput i et kedelanlæg til rumopvarmning, et kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning eller et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, udtrykt i procent, hvor det samlede energiinput udtrykkes på grundlag af Hø
                      og/eller som endelig energi ganget med CC
                  
                  15)   »nyttevarmeproduktion« (P): varmeeffekten i et kedelanlæg til rumopvarmning, et kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning eller et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning overført til det varmebærende medium, udtrykt i kW
                  16)   »elvirkningsgrad« (ηel
                        ): forholdet mellem elproduktionen og det samlede energiinput i et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning i procent, hvor det samlede energiinput udtrykkes på grundlag af Hø
                      og/eller som endelig energi ganget med CC
                  
                  17)   »pilotflammes forbrug« (Pign
                        ): elforbruget for en brænder, der har til formål at aktivere hovedbrænderen, udtrykt i W på grundlag af Hø
                     
                  
                  18)   »kondensationskedel«: et kedelanlæg til rumopvarmning eller et kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvor vanddamp i forbrændingsprodukterne under normale driftsforhold og ved bestemte procesvandtemperaturer kondenseres for at udnytte den latente varme i denne vanddamp til opvarmning
                  19)   »supplerende elforbrug«: det årlige elforbrug til den angivne drift af et kedelanlæg til rumopvarmning, et kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning eller et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning beregnet ud fra elforbruget ved fuld belastning (elmax), ved delvis belastning (elmin), i standbytilstand og standarddriftstimer i hver tilstand udtrykt i kWh endelig energi
                  20)   »varmetab ved standby« (Pstby
                        ): varmetabet fra et kedelanlæg til rumopvarmning, et kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning eller et kraftvarmeanlæg til rumopvarmning i driftstilstande uden varmebehov, udtrykt i kW
               
            
                   
               
               
                  
                     Definitioner vedrørende varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:
                  
                  21)   »nominel effektfaktor« (COPrated
                        ) eller »nominel primærenergi-effektfaktor« (PERrated
                        ): den angivne varmeydelse udtrykt i kW divideret med energiinput, udtrykt i kW, på grundlag af Hø
                      og/eller i kW endelig energi ganget med CC for opvarmning ved standarddriftsforhold
                  22)   »dimensionerende referencebetingelser«: kombinationen af den dimensionerende referencetemperatur, den maksimale bivalenttemperatur og den maksimale temperaturgrænse for drift, jf. bilag VII, tabel 10
                  23)   »dimensionerende referencetemperatur« (Tdesignh): udetemperaturen udtrykt i grader Celsius, jf. bilag VII, tabel 10, hvor dellastfaktoren er lig med 1
                  24)   »dellastfaktor (pl(Tj))«: udetemperaturen minus 16 °C divideret med den dimensionerende referencetemperatur minus 16 °C
                  25)   »varmesæson«: et sæt driftsbetingelser for gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold, som for hver bin beskriver kombinationen af udetemperaturer og antallet af timer, hvor disse temperaturer optræder pr. sæson
                  26)   »bin (binj
                        )«: en kombination af udetemperaturer og bin-timer, jf. bilag VII, tabel 12
                  27)   »bin-timer« (Hj
                        ): antallet af timer pr. varmesæson, hvor udetemperaturen optræder for hver bin, jf. bilag VII, tabel 12
                  28)   »varmedellast« (Ph(Tj)"
                     : varmelasten ved en specifik udetemperatur beregnet som den dimensionerende last ganget med dellastfaktoren i kW
                  29)   »sæsoneffektfaktor« (SCOP) eller »sæsonafhængig primærenergi-effektfaktor« (SPER): den overordnede effektfaktor for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som anvender elektricitet, eller den overordnede primærenergifaktor for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som anvender brændsler, som er repræsentativ for den angivne varmesæson og beregnet som det årlige referencevarmebehov divideret med det årlige energiforbrug
                  30)   »årligt referencevarmebehov« (QH
                        ): referencevarmebehovet i kWh/år for en valgt varmesæson, der bruges som grundlaget for beregningen af SCOP eller SPER og beregnes som produktet af den dimensionerende last for opvarmning og de årlige varmetimeækvivalenter
                  31)   »årlige varmetimeækvivalenter« (HHE
                        ): det skønnede antal timer pr. år, hvor et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal levere den dimensionerende last for opvarmning for at opfylde det årlige opvarmningsbehov, udtrykt i timer (h):
                  32)   »effektfaktor i opvarmningstilstand« (SCOPon
                        ) eller »primærenergi-effektfaktor i opvarmningstilstand« (SPERon
                        ): den gennemsnitlige effektfaktor for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender elektricitet i opvarmningstilstand, eller primærenergi-effektfaktoren for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender brændsler i opvarmningstilstand i den angivne varmesæson
                  33)   "supplerende varmeydelse" (sup(Tj)): den nominelle nytteeffekt Psup for et supplerende forsyningsanlæg, der supplerer den angivne varmeydelse for at dække varmedellasten, hvis den angivne varmeydelse er mindre end varmedellasten, udtrykt i kW
                  34)   »bin-specifik effektfaktor« (COPbin(Tj)) eller »bin-specifik primærenergi-effektfaktor« (PERbin(Tj)): effektfaktoren for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender elektricitet, eller primærenergi-effektfaktor for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der anvender brændsler, for hver bin i en sæson, afledt af varmedellasten, den angivne varmeydelse og den angivne effektfaktor for angivne bins og beregnet for andre bins ved interpolation eller ekstrapolation om nødvendigt korrigeret med koefficienten for effektivitetstab
                  35)   »angivet varmeydelse« (Pdh(Tj)): den varmeydelse, som et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kan levere ved en given udetemperatur, udtrykt i kW
                  36)   »ydelsesregulering«: muligheden for at ændre ydelsen for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ved at regulere volumenstrømmen for mindst én af de væsker, der bruges til at regulere kølecyklussen; der benyttes følgende angivelser: »fast«, hvis volumenstrømmen ikke kan reguleres, og "variabel", hvis volumenstrømmen kan reguleres eller varieres i to eller flere trin
                  37)   »dimensionerende last for opvarmning« (Pdesignh): den nominelle nytteeffekt (Prated) for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ved den dimensionerende referencetemperatur, hvor den dimensionerende last for opvarmning er lig med varmedellasten, og udetemperaturen er lig med den dimensionerende referencetemperatur, udtrykt i kW
                  38)   »angivet effektfaktor« (COPd(Tj)) eller »angivet primærenergi-effektfaktor« (PERd(Tj)): effektfaktoren eller primærenergi-effektfaktoren ved et begrænset antal angivne bins
                  39)   »bivalenttemperatur« (Tbiv
                        ): den udetemperatur, for hvilken leverandøren i forbindelse med opvarmning har oplyst, at den angivne varmeydelse er lig med varmedellasten, og under hvilken den angivne varmeydelse kræver en supplerende varmeydelse for at dække varmedellasten, udtrykt i grader Celsius
                  40)   »temperaturgrænse for drift« (TOL): den udetemperatur i grader Celsius, om hvilken leverandøren med henblik på opvarmning har oplyst, at den repræsenterer den nedre grænse, under hvilken luft-vand-varmepumpeanlægget til rumopvarmning eller til rum- og vandopvarmning ikke kan levere nogen varmeydelse, således at den angivne varmeydelse bliver lig med nul
                  41)   »temperaturgrænse for vandopvarmning« (WTOL): den udløbsvandtemperatur i grader Celsius, om hvilken leverandøren med henblik på opvarmning har oplyst, at den repræsenterer den nedre grænse, under hvilken varmepumpeanlægget til rumopvarmning eller varmepumpeanlægget til rum- og vandopvarmning ikke kan levere nogen varmeydelse, således at den angivne varmeydelse bliver lig med nul
                  42)   »cyklusintervalydelse for opvarmning« (Pcych): den integrerede varmeydelse over cyklustestintervallet for opvarmning, udtrykt i kW
                  43)   »cyklusintervallets effektivitet« (COPcyc eller PERcyc): den gennemsnitlige effektfaktor eller den gennemsnitlige primærenergi-effektfaktor over cyklustestintervallet beregnet som den integrerede varmeydelse over intervallet i kWh divideret med det integrerede energiinput i det samme interval udtrykt i kWh på grundlag af Hø
                      og/eller i kW endelig energi ganget med CC
                  
                  44)   »koefficient for effektivitetstab« (Cdh): målet for effektivitetstab på grund af en cyklisk aktivitet for varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning; hvis Cdh ikke bestemmes ved måling, er koefficienten for effektivitetstab som standard Cdh = 0,9
                  45)   »opvarmningstilstand«: den tilstand, der svarer til timerne med varmelast for rummet og aktiveret opvarmningsfunktion; denne tilstand kan omfatte en cyklisk aktivitet for varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning for at nå eller opretholde en krævet indetemperatur
                  46)   »slukket tilstand«: en tilstand, hvor varmepumpeanlægget til rumopvarmning eller varmepumpeanlægget til rum- og vandopvarmning er tilsluttet elnettet og ikke udfører nogen funktion, herunder tilstande, som kun angiver slukket tilstand, og tilstande, der kun udfører de funktioner, der er nødvendige for at sikre elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF (2)
                  
                  47)   »termostat fra-tilstand«: tilstand, der svarer til de timer, hvor der ikke er nogen varmelast og aktiveret opvarmningsfunktion, og hvor varmefunktionen er tændt, men varmepumpeanlægget til rumopvarmning eller varmepumpeanlægget til rum- og vandopvarmning ikke er ikke i drift; cyklisk aktivitet i aktiv tilstand anses ikke for at være termostat fra-tilstand
                  48)   »krumtaphusopvarmningstilstand«: en tilstand, hvor en varmeproducerende enhed aktiveres for at forhindre, at der løber kølemiddel frem til kompressoren, med henblik på at begrænse kølemiddelkoncentrationen i olien ved kompressorstart
                  49)   »elforbrug i slukket tilstand« (POFF
                        ): elforbruget for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i slukket tilstand, udtrykt i kW
                  50)   »elforbrug i termostat fra-tilstand« (PTO
                        ): elforbruget for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i termostat fra-tilstand, udtrykt i kW
                  51)   »elforbrug i krumtaphusopvarmningstilstand« (PCK
                        ): elforbruget for et varmepumpeanlæg til rumopvarmning eller et varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i krumtaphusopvarmningstilstand udtrykt i kW
                  52)   »lavtemperaturvarmepumpe«: et varmepumpeanlæg til rumopvarmning, der specifikt er konstrueret til anvendelse ved lav temperatur, og som ikke kan levere opvarmningsvand ved en udløbstemperatur på 52 °C ved en indløbstørtemperatur (hhv. -vådtemperatur) på – 7 °C (– 8 °C) ved de dimensionerende referencebetingelser under gennemsnitlige klimaforhold
                  53)   »lavtemperaturanvendelse«: en anvendelse, hvor et varmepumpeanlæg til rumopvarmning leverer sin angivne varmeydelse ved en indetemperatur på varmevekslerudløbet på 35 °C
                  54)   »middeltemperaturanvendelse«: en anvendelse, hvor et varmepumpeanlæg til rumopvarmning leverer sin angivne varmeydelse ved en indetemperatur på varmevekslerudløbet på 55 °C
               
            
                   
               
               
                  
                     Definitioner vedrørende vandopvarmning i anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:
                  
                  55)   »forbrugsprofil«: en given sekvens af vandudtag, jf. bilag VII, tabel 15; hvert anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal svare til mindst én forbrugsprofil
                  56)   »vandudtag«: en given kombination af effektiv vandgennemstrømning, effektiv vandtemperatur, effektivt energiindhold og spidstemperatur, jf. bilag VII, tabel 15
                  57)   »effektiv vandgennemstrømning« (f): minimumsgennemstrømningen udtrykt i liter pr. minut, for hvilken varmt vand bidrager til referenceenergien, jf. bilag VII, tabel 15
                  58)   »effektiv vandtemperatur« (Tm
                        ): vandtemperaturen udtrykt i grader Celsius, hvor varmt vand begynder at bidrage til referenceenergien, jf. bilag VII, tabel 15
                  59)   »effektivt energiindhold« (Qtap
                        ): energiindholdet i varmt vand, udtrykt i kWh, ved en temperatur, der er lig med eller højere end den effektive vandtemperatur, og ved vandgennemstrømninger, der er lig med eller overstiger den effektive gennemstrømning, jf. bilag VII, tabel 15
                  60)   »energiindholdet i varmt vand«: produktet af vands specifikke varmekapacitet, den gennemsnitlige temperaturforskel mellem koldtvandstilførsel og varmtvandsudtag, og den samlede mængde af leveret varmt vand
                  61)   »spidstemperatur« (Tp
                        ): den vandtemperatur udtrykt i grader Celsius, der som minimum opnås under vandudtag, jf. bilag VII, tabel 15
                  62)   »referenceenergi« (Qref
                        ): summen af det effektive energiindhold i vandudtag udtrykt i kWh ved en bestemt forbrugsprofil, jf. bilag VII, tabel 15
                  63)   »maksimal forbrugsprofil«: forbrugsprofilen med den højeste referenceenergi, som et anlæg til rum- og brugsvandopvarmning kan levere, samtidig med at temperatur- og gennemstrømningsbetingelserne for den pågældende forbrugsprofil opfyldes
                  64)   »angivet forbrugsprofil«: den forbrugsprofil, der er anvendt ved bestemmelse af energieffektiviteten ved vandopvarmning
                  65)   »dagligt elforbrug« (Qelec
                        ): elforbruget til vandopvarmning gennem et døgn ved den angivne forbrugsprofil udtrykt i kWh endelig energi
                  66)   »dagligt brændselsforbrug« (Qfuel
                        ): brændselsforbruget til vandopvarmning i et døgn ved den angivne forbrugsprofil udtrykt i kWh på grundlag af Hø
                      og, for så vidt angår punkt 5, litra f), i bilag VII, i GJ på grundlag af Hø
                     
                  
                  67)   »årligt elforbrug« (AEC): den mængde elektricitet, som et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning årligt forbruger til vandopvarmning ved den angivne forbrugsprofil og under de angivne klimaforhold udtrykt i kWh endelig energi
                  68)   »årligt brændselsforbrug« (AFC): den mængde fossile brændsler og/eller biomassebrændsler, som et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning årligt forbruger til vandopvarmning ved den angivne forbrugsprofil og under de angivne klimaforhold udtrykt i GJ på grundlag af Hø
                     
                  
               
            
                   
               
               
                  
                     Definitioner vedrørende solvarmekomponenter:
                  
                  69)   »årligt bidrag fra andet end solvarme« (Qnonsol
                        ): det årlige bidrag, som elektricitet (udtrykt i kWh primær energi) og/eller brændsel (udtrykt i kWh på grundlag af Hø
                     ) leverer til nyttevarmeproduktionen fra en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring, solvarmekomponent under hensyntagen til den årlige mængde varme, der opfanges af solfangeren, og den solopvarmede varmtvandsbeholders varmetab
                  70)   »transparent areal for solfanger« (Asol
                        ) (benævnt »solfangerstørrelse« i figur 1-4 i bilag IV): det maksimale projicerede område, hvorigennem ukoncentreret solstråling trænger ind i solfangeren, udtrykt i m2
                  
                  71)   »solfangereffektivitet« (ηcol
                        ): solfangerens effektivitet ved en temperaturforskel mellem solfangeren og omgivelsesluften på 40 K og en global solindstråling på1 000 W/m2, udtrykt i procent
                  72)   »stilstandstab« (S): opvarmningseffekt, der spredes fra en solopvarmet varmtvandsbeholder ved en given vand- og omgivelsestemperatur, udtrykt i W
                  73)   »vandindhold« (V), i figur 1-4 i bilag IV: "beholderens vandindhold": nominelt vandindhold af en solopvarmet varmtvandsbeholder udtrykt i liter eller m3
                  
                  74)   »supplerende elforbrug« (Qaux
                        ) (benævnt "supplerende el" i figur 5 i bilag IV): det årlige elforbrug for et rent solvarmeanlæg til forsyning af pumpe og standbyfunktion, udtrykt i kWh endelig energi
                  75)   »elforbrug til pumpe« (solpump): nominelt elforbrug til pumpe i solfangerkredsen på et rent solvarmeanlæg, udtrykt i W
                  76)   »elforbrug i standbytilstand« (solstandby): et rent solvarmeanlægs nominelle elforbrug, når pumpen og den varmeproducerende enhed er inaktive, udtrykt i W
               
            
                   
               
               
                  
                     Andre definitioner:
                  
                  77)   »gennemsnitlige klimaforhold«, »koldere klimaforhold«, og »varmere klimaforhold«: de forhold med hensyn til temperatur og global solindstråling, der kendetegner henholdsvis Strasbourg, Helsingki og Athen
                  78)   »modelidentifikation«: den kode (oftest alfanumerisk), hvormed en specifik model af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skelnes fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn.
               
            
         (1)  EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1.
      
         (2)  EUT L 390 af 31.12.2004, s. 24.
   
   
      BILAG II
      
         Energieffektivitetsklasser
      
      1.   KLASSER FOR ÅRSVIRKNINGSGRAD VED RUMOPVARMNING
      Et forsyningsanlægs klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning bestemmes ud fra anlæggets årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, jf. tabel 1. Dette gælder dog ikke lavtemperaturvarmepumper og varmepumpeanlæg til rumopvarmning til lavtemperaturanvendelse.
      Klasserne for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for en lavtemperaturvarmepumpe og et varmepumpeanlæg til rumopvarmning til lavtemperaturanvendelse bestemmes ud fra anlæggets årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, jf. tabel 2.
      Et forsyningsanlægs årsvirkningsgrad beregnes i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII for varmepumpeanlæg til rumopvarmning, varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og lavtemperaturvarmepumper under gennemsnitlige klimaforhold.
      
         Tabel 1
      
      
         Klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for forsyningsanlæg med undtagelse af lavtemperaturvarmepumper og varmepumpeanlæg til rumopvarmning til lavtemperaturanvendelse
      
      
                  Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
               
               
                  Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ηs
                      i %
               
            
                  A+++
                  
               
               
                  
                     ηs
                      ≥ 150
               
            
                  A++
                  
               
               
                  125 ≤ ηs
                      < 150
               
            
                  A+
                  
               
               
                  98 ≤ ηs
                      < 125
               
            
                  A
               
               
                  90 ≤ ηs
                      < 98
               
            
                  B
               
               
                  82 ≤ ηs
                      < 90
               
            
                  C
               
               
                  75 ≤ ηs
                      < 82
               
            
                  D
               
               
                  36 ≤ ηs
                      < 75
               
            
                  E
               
               
                  34 ≤ ηs
                      < 36
               
            
                  F
               
               
                  30 ≤ ηs
                      < 34
               
            
                  G
               
               
                  
                     ηs
                      < 30
               
            
         
      
         Tabel 2
      
      
         Klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for lavtemperaturvarmepumper og varmepumpeanlæg til rumopvarmning til lavtemperaturanvendelse
      
      
                  Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
               
               
                  Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ηs
                      i %
               
            
                  A+++
                  
               
               
                  
                     ηs
                      ≥ 175
               
            
                  A++
                  
               
               
                  150 ≤ ηs
                      < 175
               
            
                  A+
                  
               
               
                  123 ≤ ηs
                      < 150
               
            
                  A
               
               
                  115 ≤ ηs
                      < 123
               
            
                  B
               
               
                  107 ≤ ηs
                      < 115
               
            
                  C
               
               
                  100 ≤ ηs
                      < 107
               
            
                  D
               
               
                  61 ≤ ηs
                      < 100
               
            
                  E
               
               
                  59 ≤ ηs
                      < 61
               
            
                  F
               
               
                  55 ≤ ηs
                      < 59
               
            
                  G
               
               
                  
                     ηs
                      < 55
               
            2.   ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER VED VANDOPVARMNING
      Energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning bestemmes for et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning ud fra anlæggets energieffektivitet ved vandopvarmning, jf. tabel 3.
      Anlæggets energieffektivitet ved vandopvarmning beregnes som foreskrevet i bilag VII, punkt 5.
      
         Tabel 3
      
      
         Energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning fordelt efter angivne forbrugsprofiler, ηwh
             i %
      
      
                   
               
               
                  3XS
               
               
                  XXS
               
               
                  XS
               
               
                  S
               
               
                  M
               
               
                  L
               
               
                  XL
               
               
                  XXL
               
            
                  A+++
                  
               
               
                  
                     ηwh
                      ≥ 62
               
               
                  
                     ηwh
                      ≥ 62
               
               
                  
                     ηwh
                      ≥ 69
               
               
                  
                     ηwh
                      ≥ 90
               
               
                  
                     ηwh
                      ≥ 163
               
               
                  
                     ηwh
                      ≥ 188
               
               
                  
                     ηwh
                      ≥ 200
               
               
                  
                     ηwh
                      ≥ 213
               
            
                  A++
                  
               
               
                  53 ≤ ηwh
                      < 62
               
               
                  53 ≤ ηwh
                      < 62
               
               
                  61 ≤ ηwh
                      < 69
               
               
                  72 ≤ ηwh
                      < 90
               
               
                  130 ≤ ηwh
                      < 163
               
               
                  150 ≤ ηwh
                      < 188
               
               
                  160 ≤ ηwh
                      < 200
               
               
                  170 ≤ ηwh
                      < 213
               
            
                  A+
                  
               
               
                  44 ≤ ηwh
                      < 53
               
               
                  44 ≤ ηwh
                      < 53
               
               
                  53 ≤ ηwh
                      < 61
               
               
                  55 ≤ ηwh
                      < 72
               
               
                  100 ≤ ηwh
                      < 130
               
               
                  115 ≤ ηwh
                      < 150
               
               
                  123 ≤ ηwh
                      < 160
               
               
                  131 ≤ ηwh
                      < 170
               
            
                  A
               
               
                  35 ≤ ηwh
                      < 44
               
               
                  35 ≤ ηwh
                      < 44
               
               
                  38 ≤ ηwh
                      < 53
               
               
                  38 ≤ ηwh
                      < 55
               
               
                  65 ≤ ηwh
                      < 100
               
               
                  75 ≤ ηwh
                      < 115
               
               
                  80 ≤ ηwh
                      < 123
               
               
                  85 ≤ ηwh
                      < 131
               
            
                  B
               
               
                  32 ≤ ηwh
                      < 35
               
               
                  32 ≤ ηwh
                      < 35
               
               
                  35 ≤ ηwh
                      < 38
               
               
                  35 ≤ ηwh
                      < 38
               
               
                  39 ≤ ηwh
                      < 65
               
               
                  50 ≤ ηwh
                      < 75
               
               
                  55 ≤ ηwh
                      < 80
               
               
                  60 ≤ ηwh
                      < 85
               
            
                  C
               
               
                  29 ≤ ηwh
                      < 32
               
               
                  29 ≤ ηwh
                      < 32
               
               
                  32 ≤ ηwh
                      < 35
               
               
                  32 ≤ ηwh
                      < 35
               
               
                  36 ≤ ηwh
                      < 39
               
               
                  37 ≤ ηwh
                      < 50
               
               
                  38 ≤ ηwh
                      < 55
               
               
                  40 ≤ ηwh
                      < 60
               
            
                  D
               
               
                  26 ≤ ηwh
                      < 29
               
               
                  26 ≤ ηwh
                      < 29
               
               
                  29 ≤ ηwh
                      < 32
               
               
                  29 ≤ ηwh
                      < 32
               
               
                  33 ≤ ηwh
                      < 36
               
               
                  34 ≤ ηwh
                      < 37
               
               
                  35 ≤ ηwh
                      < 38
               
               
                  36 ≤ ηwh
                      < 40
               
            
                  E
               
               
                  22 ≤ ηwh
                      < 26
               
               
                  23 ≤ ηwh
                      < 26
               
               
                  26 ≤ ηwh
                      < 29
               
               
                  26 ≤ ηwh
                      < 29
               
               
                  30 ≤ ηwh
                      < 33
               
               
                  30 ≤ ηwh
                      < 34
               
               
                  30 ≤ ηwh
                      < 35
               
               
                  32 ≤ ηwh
                      < 36
               
            
                  F
               
               
                  19 ≤ ηwh
                      < 22
               
               
                  20 ≤ ηwh
                      < 23
               
               
                  23 ≤ ηwh
                      < 26
               
               
                  23 ≤ ηwh
                      < 26
               
               
                  27 ≤ ηwh
                      < 30
               
               
                  27 ≤ ηwh
                      < 30
               
               
                  27 ≤ ηwh
                      < 30
               
               
                  28 ≤ ηwh
                      < 32
               
            
                  G
               
               
                  
                     ηwh
                      < 19
               
               
                  
                     ηwh
                      < 20
               
               
                  
                     ηwh
                      < 23
               
               
                  
                     ηwh
                      < 23
               
               
                  
                     ηwh
                      < 27
               
               
                  
                     ηwh
                      < 27
               
               
                  
                     ηwh
                      < 27
               
               
                  
                     ηwh
                      < 28
               
            3.   ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER FOR SOLOPVARMEDE VARMTVANDSBEHOLDERE, SOM INDGÅR I EN SOLVARMEKOMPONENT
      Energieffektivitetsklassen for en solopvarmet varmtvandsbeholder, som indgår i en solvarmekomponent, bestemmes ud fra dens stilstandstab, jf. tabel 4.
      
         Tabel 4
      
      
         Energieffektivitetsklasser for solopvarmede varmtvandsbeholdere, som indgår i en solvarmekomponent
      
      
                  Energieffektivitetsklasse
               
               
                  Stilstandstab S i Watt med vandindhold V i liter
               
            
                  A+
               
               
                  
                     
               
            
                  A
               
               
                  
                     
               
            
                  B
               
               
                  
                     
               
            
                  C
               
               
                  
                     
               
            
                  D
               
               
                  
                     
               
            
                  E
               
               
                  
                     
               
            
                  F
               
               
                  
                     
               
            
                  G
               
               
                  
                     
               
            
   
      BILAG III
      
         Energimærkerne
      
      1.   ANLÆG TIL RUMOPVARMNING
      1.1.   Energimærke 1
      
      1.1.1.   Kedelanlæg til rumopvarmning i klasse A++ til G for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
      
      
                  a)
               
               
                  Følgende oplysninger skal angives på energimærket:
                  
                              I.
                           
                           
                              Leverandørens navn eller varemærke.
                           
                        
                              II.
                           
                           
                              Leverandørens modelidentifikation.
                           
                        
                              III.
                           
                           
                              Rumopvarmningsfunktionen.
                           
                        
                              IV.
                           
                           
                              Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad for kedelanlægget til rumopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.
                           
                        
                              V.
                           
                           
                              Den nominelle nytteeffekt i kW, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
                              VI.
                           
                           
                              Lydeffektniveauet LWA
                                  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Energimærket til kedelanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 5.
               
            1.1.2.   Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning i klasse A++ til G for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
      
      
                  a)
               
               
                  Følgende oplysninger skal angives på energimærket:
                  
                              I.
                           
                           
                              Leverandørens navn eller varemærke.
                           
                        
                              II.
                           
                           
                              Leverandørens modelidentifikation.
                           
                        
                              III.
                           
                           
                              Rumopvarmningsfunktionen.
                           
                        
                              IV.
                           
                           
                              Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad for kraftvarmeanlægget til rumopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.
                           
                        
                              V.
                           
                           
                              Den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg i kW, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
                              VI.
                           
                           
                              Lydeffektniveauet LWA
                                  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
                              VII.
                           
                           
                              Funktionen til yderligere elproduktion.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Energimærket til kraftvarmeanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 6.
               
            1.1.3.   Varmepumpeanlæg til rumopvarmning, med undtagelse af lavtemperaturvarmepumper, i klasse A++ til G for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
      
      
                  a)
               
               
                  Følgende oplysninger skal angives på energimærket:
                  
                              I.
                           
                           
                              Leverandørens navn eller varemærke.
                           
                        
                              II.
                           
                           
                              Leverandørens modelidentifikation.
                           
                        
                              III.
                           
                           
                              Rumopvarmningsfunktionen for henholdsvis middel- og lavtemperaturanvendelse.
                           
                        
                              IV.
                           
                           
                              Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for henholdsvis middel- og lavtemperaturanvendelse fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for varmepumpeanlægget til rumopvarmning ved henholdsvis middel- og lavtemperaturanvendelse, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.
                           
                        
                              V.
                           
                           
                              Den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold for henholdsvis middel- og lavtemperaturanvendelse, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
                              VI.
                           
                           
                              Temperaturkort over Europa, der viser tre vejledende temperaturzoner.
                           
                        
                              VII.
                           
                           
                              Lydeffektniveauet LWA
                                  i dB, inde (hvis relevant) og ude, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Energimærket til varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 7. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 (1), kan der dog også anbringes en kopi af EU-miljømærket.
               
            1.1.4.   Lavtemperaturvarmepumper i klasse A++ til G for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
      
      
                  a)
               
               
                  Følgende oplysninger skal angives på energimærket:
                  
                              I.
                           
                           
                              Leverandørens navn eller varemærke.
                           
                        
                              II.
                           
                           
                              Leverandørens modelidentifikation.
                           
                        
                              III.
                           
                           
                              Rumopvarmningsfunktionen for lavtemperaturanvendelse.
                           
                        
                              IV.
                           
                           
                              Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for lavtemperaturvarmepumpen, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.
                           
                        
                              V.
                           
                           
                              Den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
                              VI.
                           
                           
                              Temperaturkort over Europa, der viser tre vejledende temperaturzoner.
                           
                        
                              VII.
                           
                           
                              Lydeffektniveauet LWA
                                  i dB, inde (hvis relevant) og ude, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Energimærket til lavtemperaturvarmepumper skal udformes som vist i dette bilags punkt 8. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010, kan der dog også anbringes en kopi af EU-miljømærket.
               
            1.2.   Energimærke 2
      
      1.2.1.   Kedelanlæg til rumopvarmning i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
      
      
                  a)
               
               
                  Oplysningerne i punkt 1.1.1, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket.
               
            
                  b)
               
               
                  Energimærket til kedelanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 5.
               
            1.2.2.   Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
      
      
                  a)
               
               
                  Oplysningerne i punkt 1.1.2, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket.
               
            
                  b)
               
               
                  Energimærket til kraftvarmeanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 6.
               
            1.2.3.   Varmepumpeanlæg til rumopvarmning, med undtagelse af lavtemperaturvarmepumper, i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
      
      
                  a)
               
               
                  Oplysningerne i punkt 1.1.3, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket.
               
            
                  b)
               
               
                  Energimærket til varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 7.
               
            1.2.4.   Lavtemperaturvarmepumper i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
      
      
                  a)
               
               
                  Oplysningerne i punkt 1.1.4, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket.
               
            
                  b)
               
               
                  Energimærket til lavtemperaturvarmepumper skal udformes som vist i dette bilags punkt 8.
               
            2.   ANLÆG TIL KOMBINERET RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING
      2.1.   Energimærke 1
      
      2.1.1   Kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i klasse A++ til G for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og klasse A til G for energieffektivitet ved vandopvarmning
      
      
                  a)
               
               
                  Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:
                  
                              I.
                           
                           
                              Leverandørens navn eller varemærke.
                           
                        
                              II.
                           
                           
                              Leverandørens modelidentifikation.
                           
                        
                              III.
                           
                           
                              Rumopvarmningsfunktionen og vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII.
                           
                        
                              IV.
                           
                           
                              Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning fastslået i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilag II; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved opvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for kedelanlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.
                           
                        
                              V.
                           
                           
                              Den årlige nominelle nytteeffekt i kW afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
                              VI.
                           
                           
                              Lydeffektniveauet LWA
                                  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
                              VII.
                           
                           
                              For kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der kun fungerer uden for spidsbelastningsperioder, kan piktogrammet nævnt i punkt 9, litra d), nr. 11, i dette bilag tilføjes.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Energimærket til kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 9.
               
            2.1.2.   Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i klasse A++ til G for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og klasse A til G for energieffektivitet ved vandopvarmning
      
      
                  a)
               
               
                  Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:
                  
                              I.
                           
                           
                              Leverandørens navn eller varemærke.
                           
                        
                              II.
                           
                           
                              Leverandørens modelidentifikation.
                           
                        
                              III.
                           
                           
                              Rumopvarmningsfunktionen for middeltemperaturanvendelse og vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII.
                           
                        
                              IV.
                           
                           
                              Klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold for middeltemperaturanvendelse og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold fastslået i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilag II; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved opvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for varmepumpeanlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.
                           
                        
                              V.
                           
                           
                              Den årlige nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
                              VI.
                           
                           
                              Temperaturkort over Europa, der viser tre vejledende temperaturzoner.
                           
                        
                              VII.
                           
                           
                              Lydeffektniveauet LWA
                                  i dB, inde (hvis relevant) og ude, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
                              VIII.
                           
                           
                              For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der kun fungerer uden for spidsbelastningsperioder, kan piktogrammet nævnt i dette bilags punkt 10, litra d), nr. 12, tilføjes.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Energimærket til varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 10.
               
            2.2.   Energimærke 2
      
      2.2.1.   Kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og klasse A+ til F for energieffektivitet ved vandopvarmning
      
      
                  a)
               
               
                  Oplysningerne i punkt 2.1.1, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket.
               
            
                  b)
               
               
                  Energimærket til kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal udformes i overensstemmelse med punkt 9 i dette bilag.
               
            2.2.2.   Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og klasse A+ til F for energieffektivitet ved vandopvarmning
      
      
                  a)
               
               
                  Oplysningerne i punkt 2.1.2, litra a), i dette bilag skal fremgå af energimærket.
               
            
                  b)
               
               
                  Energimærket til varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal udformes som vist i dette bilags punkt 10.
               
            3.   PAKKER MED ANLÆG TIL RUMOPVARMNING, TEMPERATURSTYRING OG SOLVARMEKOMPONENT
      
         Energimærke til pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent i klasse A+++ til G for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
      
      
                  a)
               
               
                  Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:
                  
                              I.
                           
                           
                              Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke.
                           
                        
                              II.
                           
                           
                              Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation.
                           
                        
                              III.
                           
                           
                              Rumopvarmningsfunktionen.
                           
                        
                              IV.
                           
                           
                              Rumopvarmningsanlæggets klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, fastslået i overensstemmelse med punkt 1 i bilag II.
                           
                        
                              V.
                           
                           
                              Angivelse af, om en solfanger, varmtvandsbeholder, temperaturstyring og/eller supplerende forsyningsanlæg kan indgå i pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent.
                           
                        
                              VI.
                           
                           
                              Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent fastslået i overensstemmelse med punkt 5 i bilag IV; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Energimærket til pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal udformes i overensstemmelse med punkt 11 i dette bilag. For pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning kan de sidste klasser E til G på A+++ til G-skalaen udelades.
               
            4.   PAKKER MED ANLÆG TIL KOMBINERET RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING, TEMPERATURSTYRING OG SOLVARMEKOMPONENT
      
         Energimærke til pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent i klasse A+++ til G for årsvirkningsgrad ved ved rumopvarmning og energieffektivitet ved vandopvarmning
      
      
                  a)
               
               
                  Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket:
                  
                              I.
                           
                           
                              Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke.
                           
                        
                              II.
                           
                           
                              Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation.
                           
                        
                              III.
                           
                           
                              Rumopvarmningsfunktionen og vandopvarmningsfunktionen, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII.
                           
                        
                              IV.
                           
                           
                              Klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitet ved vandopvarmning for anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, fastslået i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilag II.
                           
                        
                              V.
                           
                           
                              Angivelse af, om en solfanger, varmtvandsbeholder, temperaturstyring og/eller supplerende forsyningsanlæg kan indgå i pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent.
                           
                        
                              VI.
                           
                           
                              Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent fastslået i overensstemmelse med punkt 6 i bilag IV; den pilespids, der angiver klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.
                           
                        
                              VII.
                           
                           
                              Energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning for pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring, og solvarmekomponent fastslået i overensstemmelse med punkt 6 i bilag IV; den pilespids, der angiver energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, sættes ud for pilespidsen med den relevante energieffektivitetsklasse.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Energimærket til pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal udformes som vist i dette bilags punkt 12. For pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent i klasse A+++ til D for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og/eller energieffektivitet ved vandopvarmning kan de sidste klasser E til G på A+++ til G-skalaen udelades.
               
            5.   Energimærket til kedelanlæg til rumopvarmning skal udformes på følgende måde:
      Forklaringer:
      
                  a)
               
               
                  Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.
               
            
                  b)
               
               
                  Baggrunden skal være hvid.
               
            
                  c)
               
               
                  Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.
               
            
                  d)
               
               
                  Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):
                  
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Ramme om EU-energimærke: 4 pkt.., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Rumopvarmningsfunktion:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Skala A++-G og skala A+++-D:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Bedste klasse: X-00-X-00
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Næstbedste klasse: 70-00-X-00
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tredje klasse: 30-00-X-00
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Fjerde klasse: 00-00-X-00
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Femte klasse: 00-30-X-00
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Sjette klasse: 00-70-X-00
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Syvende klasse: 00-X-X-00.
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Ottende klasse: 00-X-X-00.
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Dårligste klasse: 00-X-X-00.
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Bedste klasse: X-00-X-00.
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Næstbedste klasse: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tredje klasse: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Fjerde klasse: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Femte klasse: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Sjette klasse: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Dårligste klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst:Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Lydeffektniveau, inde:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tal »YZ«: Calibri fed type, 20 pkt., 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Nominel nytteeffekt:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Rammer: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tal »YZ«: Calibri fed type, 45 pkt., 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst »kW«: Calibri almindelig type, 30 pkt., 100 % sort.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 10 pkt..
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Leverandørens navn eller varemærke.
                              
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Leverandørens modelidentifikation:
                              
                              Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm.
                           
                        
            6.   Energimærket til kraftvarmeanlæg til rumopvarmning skal udformes på følgende måde:
      Forklaringer:
      
                  a)
               
               
                  Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.
               
            
                  b)
               
               
                  Baggrunden skal være hvid.
               
            
                  c)
               
               
                  Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.
               
            
                  d)
               
               
                  Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):
                  
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Rumopvarmningsfunktion:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Skala A++-G og skala A+++-D:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Bedste klasse: X-00-X-00.
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Næstbedste klasse: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tredje klasse: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Fjerde klasse: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Femte klasse: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Sjette klasse: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Syvende klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Ottende klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Dårligste klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst:Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Bedste klasse: X-00-X-00.
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Næstbedste klasse: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tredje klasse: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Fjerde klasse: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Femte klasse: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Sjette klasse: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Dårligste klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Lydeffektniveau, inde:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tal »YZ«: Calibri fed type, 20 pkt., 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Nominel nytteeffekt:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Rammer:2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tal »XYZ«: Calibri fed type, 45 pkt., 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst »kW«: Calibri almindelig type, 30 pkt., 100 % sort.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Elfunktion:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 10 pkt..
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Leverandørens navn eller varemærke.
                              
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Leverandørens modelidentifikation:
                              
                              Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm.
                           
                        
            7.   Energimærket til varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal udformes på følgende måde:
      Forklaringer:
      
                  a)
               
               
                  Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.
               
            
                  b)
               
               
                  Baggrunden skal være hvid.
               
            
                  c)
               
               
                  Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.
               
            
                  d)
               
               
                  Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):
                  
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Rumopvarmningsfunktion:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Middel- og lavtemperaturanvendelse:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst »55 °C« og »35 °C«: Calibri almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Skala A++-G og skala A+++-D:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Bedste klasse: X-00-X-00.
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Næstbedste klasse: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tredje klasse: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Fjerde klasse: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Femte klasse: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Sjette klasse: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Syvende klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Ottende klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Dårligste klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst:Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Bedste klasse: X-00-X-00.
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Næstbedste klasse: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tredje klasse: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Fjerde klasse: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Femte klasse: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Sjette klasse: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Dårligste klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst:Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: bredde: 19 mm, højde: 12 mm, 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst:Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Lydeffektniveau, inde (hvis relevant) og ude:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Rammer:2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Værdi »YZ«:Calibri fed type, 20 pkt., 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst »dB«:Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Nominel nytteeffekt:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Rammer:2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Værdi »YZ«:Calibri fed type, mindst 15 pkt., 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst »kW«:Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Temperaturkort over Europa og farvekvadrater:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          Farver:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Mørkeblå: 86-51-00-00
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Mellemblå: 53-08-00-00
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Lyseblå: 25-00-02-00.
                                                   
                                                
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 10 pkt..
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Leverandørens navn eller varemærke.
                              
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Leverandørens modelidentifikation:
                              
                              Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm.
                           
                        
            8.   Energimærket til lavtemperaturvarmepumper skal udformes på følgende måde:
      Forklaringer:
      
                  a)
               
               
                  Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.
               
            
                  b)
               
               
                  Baggrunden skal være hvid.
               
            
                  c)
               
               
                  Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.
               
            
                  d)
               
               
                  Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):
                  
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Rumopvarmningsfunktion:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Lavtemperaturanvendelse:
                              
                              
                                 Tekst »35 °C«: Calibri almindelig type, 14 pkt., 100 % sort.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Skala A++-G og skala A+++-D:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Bedste klasse: X-00-X-00.
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Næstbedste klasse: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tredje klasse: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Fjerde klasse: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Femte klasse: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Sjette klasse: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Syvende klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Ottende klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Dårligste klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Bedste klasse: X-00-X-00.
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Næstbedste klasse: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tredje klasse: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Fjerde klasse: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Femte klasse: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Sjette klasse: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Dårligste klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: bredde: 22 mm, højde: 12 mm, 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 24 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Lydeffektniveau, inde (hvis relevant) og ude:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tal »YZ«: Calibri fed type, 20 pkt., 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Nominel nytteeffekt:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tal »YZ«: Calibri fed type, mindst 18 pkt., 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst »kW«: Calibri almindelig type, 13,5 pkt., 100 % sort.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Europæisk temperaturkort og farvekvadrater:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist
                                          Farver:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Mørkeblå: 86-51-00-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Mellemblå: 53-08-00-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Lyseblå: 25-00-02-00.
                                                   
                                                
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 10 pkt.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Leverandørens navn eller varemærke.
                              
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Leverandørens modelidentifikation:
                              
                              Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm.
                           
                        
            9.   Energimærket til kedelanlæg til rum- og vandopvarmning skal udformes på følgende måde:
      Forklaringer:
      
                  a)
               
               
                  Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.
               
            
                  b)
               
               
                  Baggrunden skal være hvid.
               
            
                  c)
               
               
                  Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.
               
            
                  d)
               
               
                  Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):
                  
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Rumopvarmningsfunktion:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Vandopvarmningsfunktion:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Skala A++-G og A-G, A+++-D eller A+-F:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Bedste klasse: X-00-X-00.
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Næstbedste klasse: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tredje klasse: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Fjerde klasse: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Femte klasse: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Sjette klasse: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Syvende klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Ottende klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Dårligste klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Bedste klasse: X-00-X-00.
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Næstbedste klasse: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tredje klasse: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Fjerde klasse: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Femte klasse: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Sjette klasse: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Dårligste klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitet ved vandopvarmning:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: bredde: 14 mm, højde: 9 mm, 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 18 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Nominel nytteeffekt:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tal »YZ«: Calibri fed type, 37,5 pkt., 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst »kW«: Calibri almindelig type, 18 pkt., 100 % sort.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Lydeffektniveau, inde:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Rammer: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tal »YZ«: Calibri fed type, 20 pkt., 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 15 pkt., 100 % sort.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Egnethed uden for spidsbelastning, hvis relevant:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Rammer: 2 pkt., farve: cyan 100 %, rundede hjørner: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 10 pkt.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Leverandørens navn eller varemærke.
                              
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Leverandørens modelidentifikation:
                              
                              Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm.
                           
                        
            10.   Energimærket til varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal udformes på følgende måde:
      Forklaringer:
      
                  (a)
               
               
                  Mærket skal være mindst 105 mm bredt og mindst 200 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.
               
            
                  (b)
               
               
                  Baggrunden skal være hvid.
               
            
                  (c)
               
               
                  Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.
               
            
                  (d)
               
               
                  Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):
                  
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Ramme om EU-energimærke: 4 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 86 mm, højde: 17 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Linje under logoer: 1 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 86 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Rumopvarmningsfunktion:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Vandopvarmningsfunktion:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Skala A++-G og A-G, A+++-D eller A+-F:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: højde: 5 mm, mellemrum: 1,3 mm, farver:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Bedste klasse: X-00-X-00.
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Næstbedste klasse: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tredje klasse: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Fjerde klasse: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Femte klasse: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Sjette klasse: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Syvende klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Ottende klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Dårligste klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 14 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: højde: 7 mm, mellemrum: 1 mm, farver:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Bedste klasse: X-00-X-00.
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Næstbedste klasse: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tredje klasse: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Fjerde klasse: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Femte klasse: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Sjette klasse: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Dårligste klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitet ved vandopvarmning:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: bredde: 14 mm, højde: 9 mm, 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 18 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Nominel nytteeffekt:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Ramme: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tal »YZ«: Calibri fed type, mindst 12 pkt., 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst »kW«: Calibri almindelig type, 10 pkt., 100 % sort.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Europæisk temperaturkort og farvekvadrater:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          Farver:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Mørkeblå: 86-51-00-00
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Mellemblå: 53-08-00-00
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Lyseblå: 25-00-02-00.
                                                   
                                                
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Lydeffektniveau, inde (hvis relevant) og ude:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Ramme: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tal »YZ«: Calibri fed type, 15 pkt., 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst »dB«: Calibri almindelig type, 10 pkt., 100 % sort.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Egnethed uden for spidsbelastning, hvis relevant:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Ramme: 2 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 10 pkt.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Leverandørens navn eller varemærke.
                              
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Leverandørens modelidentifikation:
                              
                              Oplysningerne om leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 86 x 12 mm.
                           
                        
            11.   Energimærket til pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal udformes på følgende måde:
      Forklaringer:
      
                  a)
               
               
                  Mærket skal være mindst 210 mm bredt og mindst 297 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.
               
            
                  b)
               
               
                  Baggrunden skal være hvid.
               
            
                  c)
               
               
                  Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.
               
            
                  d)
               
               
                  Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):
                  
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Ramme om EU-energimærke: 6 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 191 mm, højde: 37 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Linje under logoer: 2 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 191 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Rumopvarmningsfunktion:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Anlæg til rumopvarmning:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for anlæg til rumopvarmning:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Pil: bredde: 24 mm, højde: 14 mm, 100 % sort
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Tekst: Calibri fed type, 28 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, justeret på én række.
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Ramme: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Pakke med solfanger, varmtvandsbeholder, temperaturstyring og/eller supplerende forsyningsanlæg:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogrammer som vist.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             »+«-symbol: Calibri fed type, 50 pkt., cyan 100 %.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Bokse: bredde: 12 mm, højde: 12 mm, ramme: 4 pkt., cyan 100 %.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Rammer: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Skala A+++-G med ramme:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: højde: 15 mm, mellemrum: 3 mm, farver:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Bedste klasse: X-00-X-00.
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Næstbedste klasse: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tredje klasse: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Fjerde klasse: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Femte klasse: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Sjette klasse: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Syvende klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Dårligste klasser (hvis relevant): 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 30 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, justeret på én række.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Rammer: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: bredde: 33 mm, højde: 19 mm, 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 40 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 12 pkt.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke.
                              
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation:
                              
                              Oplysningerne om forhandlerens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 191 x 19 mm.
                           
                        
            12.   Energimærket til pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal udformes på følgende måde:
      Forklaringer:
      
                  a)
               
               
                  Mærket skal være mindst 210 mm bredt og mindst 297 mm højt. Hvis den trykkes i et større format, skal dens indhold opfylde ovenstående specifikationer forholdsmæssigt.
               
            
                  b)
               
               
                  Baggrunden skal være hvid.
               
            
                  c)
               
               
                  Farverne er angivet i CMYK – cyan, magenta, gul og sort – som i dette eksempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % sort.
               
            
                  d)
               
               
                  Energimærket skal opfylde alle følgende krav (tallene henviser til ovenstående figur):
                  
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Ramme om EU-energimærke: 6 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-logo: Farver: X-80-00-00 og 00-00-X-00.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Energimærke: Farve: X-00-00-00. Piktogram som vist: EU-logo + energimærke: bredde: 191 mm, højde: 37 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Linje under logoer: 2 pkt., farve: cyan 100 %, længde: 191 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogrammer som vist; for vandopvarmningsfunktion, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII: Calibri fed type, 16 pkt., 100 % sort.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitet ved vandopvarmning for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Pil: bredde: 19 mm, højde: 11 mm, 100 % sort
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Tekst: Calibri fed type, 23 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, justeret på én række.
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Rammer: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Pakke med solfanger, varmtvandsbeholder, temperaturstyring og/eller supplerende forsyningsanlæg:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogrammer som vist.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             »+«-symbol: Calibri fed type, 50 pkt., cyan 100 %.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Bokse: bredde: 12 mm, højde: 12 mm, ramme: 4 pkt., cyan 100 %.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Ramme: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Rumopvarmningsfunktion:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Skala A+++-G med ramme:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: højde: 6,5 mm, mellemrum: 1 mm, farver:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Bedste klasse: X-00-X-00.
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Næstbedste klasse: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tredje klasse: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Fjerde klasse: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Femte klasse: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Sjette klasse: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Syvende klasse: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Dårligste klasser (hvis relevant): 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 16 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, justeret på én række.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Rammer: 3 pkt., farve: cyan %, rundede hjørner: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitet ved vandopvarmning for pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Pil: bredde: 24 mm, højde: 14 mm, 100 % sort
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 28 pkt., versaler, hvid, +-symboler: højtstillet, opstillet på én linje.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Vandopvarmningsfunktion:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Piktogram som vist, herunder den angivne forbrugsprofil i form af det relevante bogstav, jf. tabel 15 i bilag VII: Calibri fed type, 22 pkt., 100 % sort.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 År, hvor energimærket blev indført, og nummer på forordning:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Tekst: Calibri fed type, 12 pkt.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke.
                              
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Forhandlerens og/eller leverandørens modelidentifikation:
                              
                              Oplysningerne om forhandlerens og/eller leverandørens navn eller varemærke og modelidentifikationen skal kunne stå i et felt på 191 x 19 mm.
                           
                        
            
         (1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.
   
   
      BILAG IV
      
         Produktdatablad
      
      1.   ANLÆG TIL RUMOPVARMNING
      
               
                  1.1.
               
               
                  Oplysningerne i databladet for anlæg til rumopvarmning anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:
                  
                              a)
                           
                           
                              leverandørens navn eller varemærke
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              leverandørens modelidentifikation
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              modellens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning fastslået i overensstemmelse med punkt 1 i bilag II
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
                                  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              lydeffektniveauet LWA
                                  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning, hvis relevant)
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når anlægget til rumopvarmning samles, installeres eller vedligeholdes
                           
                        for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning desuden:
                  
                              i)
                           
                           
                              elvirkningsgrad i procent afrundet til nærmeste heltal
                           
                        for varmepumpeanlæg til rumopvarmning desuden:
                  
                              j)
                           
                           
                              den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal
                           
                        
                              k)
                           
                           
                              årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 4 i bilag VII
                           
                        
                              l)
                           
                           
                              det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
                                  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VII
                           
                        
                              m)
                           
                           
                              lydeffektniveauet LWA
                                  i dB, ude, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
            
               
                  1.2.
               
               
                  Et datablad kan omfatte flere modeller af anlæg til rumopvarmning fra samme leverandør.
               
            
               
                  1.3.
               
               
                  Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 1.1, der ikke optræder på energimærket, også anføres.
               
            2.   ANLÆG TIL KOMBINERET RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING
      
               
                  2.1.
               
               
                  Oplysningerne i databladet for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:
                  
                              a)
                           
                           
                              leverandørens navn eller varemærke
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              leverandørens modelidentifikation
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              for rumopvarmning middeltemperaturanvendelsen (og for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning lavtemperaturanvendelsen, hvis relevant) og for vandopvarmning den angivne forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav og den typiske anvendelse i henhold til tabel 15 i bilag VII
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for modellen fastslået i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilag II
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW afrundet til nærmeste heltal (for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              for rumopvarmning det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
                                  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) og for vandopvarmning det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
                                  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 5 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) og energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 5 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              lydeffektniveauet LWA
                                  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvis relevant)
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              evt. angivelse af, at anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kun kan fungere uden for spidsbelastningsperioder
                           
                        
                              j)
                           
                           
                              evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning samles, installeres eller vedligeholdes
                           
                        for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning desuden:
                  
                              k)
                           
                           
                              den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende varmeanlæg, i kW under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal
                           
                        
                              l)
                           
                           
                              for rumopvarmning det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
                                  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VII og for vandopvarmning det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
                                  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 5 i bilag VII
                           
                        
                              m)
                           
                           
                              årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 4 i bilag VII og energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 5 i bilag VII
                           
                        
                              n)
                           
                           
                              lydeffektniveau LWA
                                  i dB, ude, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
            
               
                  2.2.
               
               
                  Et datablad kan omfatte flere modeller for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning fra samme leverandør.
               
            
               
                  2.3.
               
               
                  Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 2.1, der ikke optræder på energimærket, også anføres.
               
            3.   TEMPERATURSTYRINGER
      
               
                  3.1.
               
               
                  Oplysningerne i databladet for en temperaturstyring anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet:
                  
                              a)
                           
                           
                              leverandørens navn eller varemærke
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              leverandørens modelidentifikation
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              klasse for temperaturstyring
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              temperaturstyringens andel af årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til en decimal.
                           
                        
            
               
                  3.2.
               
               
                  Et datablad kan omfatte flere temperaturstyringsmodeller fra samme leverandør.
               
            4.   SOLVARMEKOMPONENTER
      
               
                  4.1.
               
               
                  Oplysningerne i solvarmekomponentens datablad anføres i nedenstående rækkefølge og skal indgå i produktbrochuren eller andet materiale, der følger produktet (for pumper i solfangerkredsen, hvis relevant):
                  
                              a)
                           
                           
                              leverandørens navn eller varemærke
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              leverandørens modelidentifikation
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              aperturområde på solfanger i m2 afrundet til to decimaler
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              solfangereffektivitet i procent afrundet til nærmeste heltal
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              den solopvarmede varmtvandsbeholders energieffektivitetsklasse fastslået i overensstemmelse med punkt 3 i bilag II
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              den solopvarmede varmtvandsbeholders stilstandstab i W afrundet til nærmeste heltal
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              den solopvarmede varmtvandsbeholders vandindhold i liter og m3
                              
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              årligt bidrag fra andet end solvarme Qnonsol
                                  i kWh primær energi for elektricitet og/eller i kWh på grundlag af Hø
                                  for brændsler for forbrugsprofilerne M, L, XL og XXL under gennemsnitlige klimaforhold afrundet til nærmeste heltal
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              elforbrug til pumpe i W afrundet til nærmeste heltal
                           
                        
                              j)
                           
                           
                              elforbrug i standbytilstand i W afrundet til to decimaler
                           
                        
                              k)
                           
                           
                              årligt supplerende elforbrug Qaux
                                  i kWh endelig energi afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
            
               
                  4.2.
               
               
                  Et datablad kan omfatte flere modeller af solvarmekomponenter fra samme leverandør.
               
            5.   PAKKER MED ANLÆG TIL RUMOPVARMNING, TEMPERATURSTYRING OG SOLVARMEKOMPONENT
      Databladet for pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal indeholde de elementer, der er anført i henholdsvis figur 1, 2, 3 og 4, med henblik på at evaluere årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, herunder følgende oplysninger:
      
                  —
               
               
                  I: værdien for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for det primære anlæg til rumopvarmning udtrykt i procent
               
            
                  —
               
               
                  II: faktoren for vægtning af den nominelle nytteeffekt af primære og supplerende forsyningsanlæg i en pakke, jf. tabel 5 og 6 i dette bilag
               
            
                  —
               
               
                  III: værdien af det matematiske udtryk , hvor Prated vedrører det primære anlæg til rumopvarmning
               
            
                  —
               
               
                  IV: værdien af det matematiske udtryk , hvor Prated vedrører det primære anlæg til rumopvarmning
               
            for primære varmepumpeanlæg til rumopvarmning desuden:
      
                  —
               
               
                  V: værdien af forskellen mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under gennemsnitlige og koldere klimaforhold udtrykt i procent
               
            
                  —
               
               
                  VI: værdien af forskellen mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under varmere og gennemsnitlige klimaforhold udtrykt i procent.
               
            6.   PAKKER MED ANLÆG TIL KOMBINERET RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING, TEMPERATURSTYRING OG SOLVARMEKOMPONENT
      Databladet for pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal indeholde de elementer, der er anført i litra a) og b):
      
                  a)
               
               
                  de elementer, der er anført i henholdsvis figur 1 og 3, med henblik på at evaluere årsvirkningsgraden ved rumopvarmning for en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, herunder følgende oplysninger:
                  
                              —
                           
                           
                              I: værdien for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning for det primære anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, udtrykt i procent
                           
                        
                              —
                           
                           
                              II: faktoren for vægtning af den nominelle nytteeffekt af primære og supplerende forsyningsanlæg i en pakke, jf. tabel 5 og 6 i dette bilag
                           
                        
                              —
                           
                           
                              III: værdien af det matematiske udtryk: , hvor Prated vedrører det primære anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning
                           
                        
                              —
                           
                           
                              IV: værdien af det matematiske udtryk , hvor Prated vedrører det primære anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning
                           
                        for primære varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning desuden:
                  
                              —
                           
                           
                              V: værdien af forskellen mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under gennemsnitlige og koldere klimaforhold udtrykt i procent
                           
                        
                              —
                           
                           
                              VI: værdien af forskellen mellem årsvirkningsgraden ved rumopvarmning under varmere og gennemsnitlige klimaforhold udtrykt i procent
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  de elementer, der er anført i figur 5, med henblik på at evaluere energieffektiviteten ved vandopvarmning for en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, herunder følgende oplysninger:
                  
                              —
                           
                           
                              I: værdien for energieffektivitet ved vandopvarmning for anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, udtrykt i procent
                           
                        
                              —
                           
                           
                              II: værdien af det matematiske udtryk , hvor Qref
                                  hentes fra tabel 15 i bilag VII, og Qnonsol
                                  hentes fra produktdatabladet for solvarmekomponenten for den angivne forbrugsprofil (M, L, XL og XXL) for anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning
                           
                        
                              —
                           
                           
                              III: værdien af det matematiske udtryk  i procent, hvor Qaux
                                  hentes fra produktdatabladet for solvarmekomponenten, og Qref
                                  hentes fra tabel 15 i bilag VII for den angivne forbrugsprofil (M, L, XL og XXL).
                           
                        
            
         Tabel 5
      
      
         Med henblik på figur 1 i dette bilag vægtning af primært kedelanlæg til rumopvarmning eller kedelanlæg til rum- og vandopvarmning og supplerende forsyningsanlæg
          (1)
      
      
                  
                     
                   (2)
               
               
                  II, pakke uden varmtvandsbeholder
               
               
                  II, pakke med varmtvandsbeholder
               
            
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
            
                  0,1
               
               
                  0,30
               
               
                  0,37
               
            
                  0,2
               
               
                  0,55
               
               
                  0,70
               
            
                  0,3
               
               
                  0,75
               
               
                  0,85
               
            
                  0,4
               
               
                  0,85
               
               
                  0,94
               
            
                  0,5
               
               
                  0,95
               
               
                  0,98
               
            
                  0,6
               
               
                  0,98
               
               
                  1,00
               
            
                  ≥ 0,7
               
               
                  1,00
               
               
                  1,00
               
            
         
      
         Tabel 6
      
      
         Med henblik på figur 2-4 i dette bilag vægtning af primært kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, primært varmepumpeanlæg til rumopvarmning, primært varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning eller primær lavtemperaturvarmepumpe og supplerende forsyningsanlæg
          (3)
      
      
                  
                     
                   (4)
               
               
                  II, pakke uden varmtvandsbeholder
               
               
                  II, pakke med varmtvandsbeholder
               
            
                  0
               
               
                  1,00
               
               
                  1,00
               
            
                  0,1
               
               
                  0,70
               
               
                  0,63
               
            
                  0,2
               
               
                  0,45
               
               
                  0,30
               
            
                  0,3
               
               
                  0,25
               
               
                  0,15
               
            
                  0,4
               
               
                  0,15
               
               
                  0,06
               
            
                  0,5
               
               
                  0,05
               
               
                  0,02
               
            
                  0,6
               
               
                  0,02
               
               
                  0
               
            
                  ≥ 0,7
               
               
                  0
               
               
                  0
               
            
         Figur 1
      
      
         For primære kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: element i databladet for en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, som angiver den tilbudte pakkes årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
      
      
         Figur 2
      
      
         For primære kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: element i databladet for en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, som angiver den tilbudte pakkes årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
      
      
         Figur 3
      
      
         For primære varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: element i databladet for en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, som angiver den tilbudte pakkes årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
      
      
         Figur 4
      
      
         For primære lavtemperaturvarmepumper: element i databladet for en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, som angiver den tilbudte pakkes årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
      
      
         Figur 5
      
      
         For primære kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: element i databladet for en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, som angiver den tilbudte pakkes energieffektivitet ved vandopvarmning
      
      
         (1)  De mellemliggende værdier beregnes ved lineær interpolation mellem de to tilgrænsende værdier.
      
         (2)  Prated vedrører vedrører det primære anlæg til rumopvarmning eller anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning.
      
         (3)  De mellemliggende værdier beregnes ved lineær interpolation mellem de to tilgrænsende værdier.
      
         (4)  Prated vedrører det primære anlæg til rumopvarmning eller anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning.
   
   
      BILAG V
      
         Teknisk dokumentation
      
      1.   ANLÆG TIL RUMOPVARMNING
      For anlæg til rumopvarmning skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra c), omfatte følgende:
      
                  a)
               
               
                  leverandørens navn og adresse
               
            
                  b)
               
               
                  en beskrivelse af modellen af anlæg til rumopvarmning, således at denne kan identificeres entydigt
               
            
                  c)
               
               
                  i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt
               
            
                  d)
               
               
                  hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer
               
            
                  e)
               
               
                  navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift
               
            
                  f)
               
               
                  tekniske parametre:
                  
                              —
                           
                           
                              for kedelanlæg til rumopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: de tekniske parametre i tabel 7 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag VII
                           
                        
                              —
                           
                           
                              for varmepumpeanlæg til rumopvarmning: de tekniske parametre i tabel 8 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag VII
                           
                        
                              —
                           
                           
                              for varmepumpeanlæg til rumopvarmning, hvor de oplysninger om en given model, der er en kombination af inde- og udedele, er beregnet ud fra konstruktionen og/eller ekstrapoleret ud fra andre kombinationer: nærmere oplysninger om disse beregninger og/eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige (herunder oplysninger om den matematiske model for beregning af sådanne kombinationers præstationer og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model)
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når anlægget til rumopvarmning samles, installeres eller vedligeholdes.
               
            2.   ANLÆG TIL KOMBINERET RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING
      For anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c), omfatte følgende:
      
                  a)
               
               
                  leverandørens navn og adresse
               
            
                  b)
               
               
                  en beskrivelse af den pågældende model for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, således at denne kan identificeres entydigt
               
            
                  c)
               
               
                  i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt
               
            
                  d)
               
               
                  hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer
               
            
                  e)
               
               
                  navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift
               
            
                  f)
               
               
                  tekniske parametre:
                  
                              —
                           
                           
                              for kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: de tekniske parametre i tabel 7 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag VII
                           
                        
                              —
                           
                           
                              for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: de tekniske parametre i tabel 8 målt og beregnet i overensstemmelse med bilag VII
                           
                        
                              —
                           
                           
                              for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvor de oplysninger om en given model, der er en kombination af inde- og udedele, er beregnet ud fra konstruktionen og/eller ekstrapoleret ud fra andre kombinationer: nærmere oplysninger om disse beregninger og/eller ekstrapolationer og om prøvninger, som er foretaget for at kontrollere, om beregningsresultaterne er rigtige (herunder oplysninger om den matematiske model for beregning af sådanne kombinationers præstationer og om målinger, der er foretaget for at verificere denne model)
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning samles, installeres eller vedligeholdes.
               
            
         Tabel 7
      
      
         Tekniske parametre for kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til rum- og vandopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning
      
      
                  Model(ler): [Information, som identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører]
               
            
                  Kondensationskedel: [ja/nej]
               
            
                  Lavtemperaturkedel (2): [ja/nej]
               
            
                  B11-kedel: [ja/nej]
               
            
                  Kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: [ja/nej]
               
               
                  Hvis ja, udstyret med supplerende forsyningsanlæg: [ja/nej]
               
            
                  Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: [ja/nej]
               
            
                  
                     Element
                  
               
               
                  
                     Symbol
                  
               
               
                  
                     Værdi
                  
               
               
                  
                     Enhed
                  
               
               
                   
               
               
                  
                     Element
                  
               
               
                  
                     Symbol
                  
               
               
                  
                     Værdi
                  
               
               
                  
                     Enhed
                  
               
            
                  
                     Nominel nytteeffekt
                  
               
               
                  
                     Prated
                  
               
               
                  x
               
               
                  kW
               
               
                  
                     Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
                  
               
               
                  
                     ηs
                     
                  
               
               
                  x
               
               
                  %
               
            
                  For kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: Nyttevarmeproduktion
               
               
                  For kedelanlæg til rumopvarmning og kedelanlæg til rum- og vandopvarmning: Virkningsgrad
               
            
                  Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse (1)
                  
               
               
                  
                     P4
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse (1)
                  
               
               
                  
                     η4
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  %
               
            
                  Ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse (2)
                  
               
               
                  
                     P1
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  Ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse (2)
                  
               
               
                  
                     η1
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  %
               
            
                  For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Nyttevarmeproduktion
               
               
                  For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Virkningsgrad
               
            
                  Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med deaktiveret supplerende forsyningsanlæg
               
               
                  
                     PCHP100+Sup0
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med deaktiveret supplerende forsyningsanlæg
               
               
                  
                     ηCHP100+Sup0
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  %
               
            
                  Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med aktiveret supplerende forsyningsanlæg
               
               
                  
                     PCHP100+Sup100
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med aktiveret supplerende forsyningsanlæg
               
               
                  
                     ηCHP100+Sup100
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  %
               
            
                  For kraftvarmeanlæg til rumopvarmning: Elvirkningsgrad
               
               
                  Supplerende forsyningsanlæg
               
            
                  Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med deaktiveret supplerende forsyningsanlæg
               
               
                  
                     ηel,CHP100+Sup0
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  %
               
               
                  Nominel nytteeffekt
               
               
                  
                     Psup
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
            
                  Ved nominel nytteeffekt for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning med aktiveret supplerende forsyningsanlæg
               
               
                  
                     ηel,CHP100+Sup100
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  %
               
               
                  Energiinputtype
               
               
                   
               
            
                  Supplerende elforbrug
               
               
                  Andet
               
            
                  Ved fuld belastning
               
               
                  
                     elmax
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  Varmetab ved standby
               
               
                  
                     Pstby
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
            
                  Ved dellast
               
               
                  
                     elmin
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  Pilotflammes forbrug
               
               
                  
                     Pign
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
            
                  I standbytilstand
               
               
                  
                     PSB
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kW
               
               
                  Årligt energiforbrug
               
               
                  
                     QHE
                     
                  
               
               
                  x
               
               
                  kWh eller GJ
               
            
                  Lydeffektniveau, inde
               
               
                  
                     LWA
                     
                  
               
               
                  x
               
               
                  dB
               
            
                  For anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:
               
            
                  
                     Angivet forbrugsprofil
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Energieffektivitet ved vandopvarmning
                  
               
               
                  
                     ηwh
                     
                  
               
               
                  x
               
               
                  %
               
            
                  Dagligt elforbrug
               
               
                  
                     Qelec
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kWh
               
               
                  Dagligt brændselsforbrug
               
               
                  
                     Qfuel
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kWh
               
            
                  Årligt elforbrug
               
               
                  
                     AEC
                  
               
               
                  x
               
               
                  kWh
               
               
                  Årligt brændselsforbrug
               
               
                  
                     AFC
                  
               
               
                  x
               
               
                  GJ
               
            
                  Kontaktoplysninger
               
               
                  Navn og adresse på leverandør.
               
            
         
      
         Tabel 8
      
      
         Tekniske parametre for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning
      
      
                  Model(ler): [Information, som identificerer den eller de modeller, som oplysningerne vedrører]
               
            
                  Luft-vand-varmepumpe: [ja/nej]
               
            
                  Vand-vand-varmepumpe: [ja/nej]
               
            
                  Brine-vand-varmepumpe: [ja/nej]
               
            
                  Lavtemperaturvarmepumpe: [ja/nej]
               
            
                  Udstyret med supplerende forsyningsanlæg: [ja/nej]
               
            
                  Varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning: [ja/nej]
               
            
                  Parametre skal angives for middeltemperaturanvendelse, dog ikke for lavtemperaturvarmepumper. For lavtemperaturvarmepumper angives parametre for lavtemperaturanvendelse.
               
            
                  Parametre skal angives for gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold.
               
            
                  
                     Element
                  
               
               
                  
                     Symbol
                  
               
               
                  
                     Værdi
                  
               
               
                  
                     Enhed
                  
               
               
                   
               
               
                  
                     Element
                  
               
               
                  
                     Symbol
                  
               
               
                  
                     Værdi
                  
               
               
                  
                     Enhed
                  
               
            
                  
                     Nominel nytteeffekt
                      (3)
                  
               
               
                  
                     Prated
                  
               
               
                  x
               
               
                  kW
               
               
                  
                     Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning
                  
               
               
                  
                     ηs
                     
                  
               
               
                  x
               
               
                  %
               
            
                  Angivet varmeydelse for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj
                     
                  
               
               
                  Angivet effektfaktor eller primærenergi-effektfaktor for dellast ved indetemperatur på 20 °C og udetemperatur på Tj
                     
                  
               
            
                  
                     Tj
                      = – 7 °C
               
               
                  
                     Pdh
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  
                     Tj
                      = – 7 °C
               
               
                  
                     COPd eller PERd
                  
               
               
                  x,xx eller x,x
               
               
                  – eller %
               
            
                  
                     Tj
                      = + 2 °C
               
               
                  
                     Pdh
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  
                     Tj
                      = + 2 °C
               
               
                  
                     COPd eller PERd
                  
               
               
                  x,xx eller x,x
               
               
                  – eller %
               
            
                  
                     Tj
                      = + 7 °C
               
               
                  
                     Pdh
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  
                     Tj
                      = + 7 °C
               
               
                  
                     COPd eller PERd
                  
               
               
                  x,xx eller x,x
               
               
                  – eller %
               
            
                  
                     Tj
                      = + 12 °C
               
               
                  
                     Pdh
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  
                     Tj
                      = + 12 °C
               
               
                  
                     COPd eller PERd
                  
               
               
                  x,xx eller x,x
               
               
                  – eller %
               
            
                  
                     Tj
                      = bivalenttemperatur
               
               
                  
                     Pdh
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  
                     Tj
                      = bivalenttemperatur
               
               
                  
                     COPd eller PERd
                  
               
               
                  x,xx eller x,x
               
               
                  – eller %
               
            
                  
                     Tj
                      = driftsgrænse
               
               
                  
                     Pdh
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  
                     Tj
                      = driftsgrænse
               
               
                  
                     COPd eller PERd
                  
               
               
                  x,xx eller x,x
               
               
                  – eller %
               
            
                  For luft-vand-varmepumper: Tj
                      = – 15 °C (hvis TOL < – 20 °C)
               
               
                  
                     Pdh
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  For luft-vand-varmepumper: Tj
                      = – 15 °C (hvis TOL < – 20 °C)
               
               
                  
                     COPd eller PERd
                  
               
               
                  x,xx eller x,x
               
               
                  – eller %
               
            
                  Bivalenttemperatur
               
               
                  
                     Tbiv
                     
                  
               
               
                  x
               
               
                  °C
               
               
                  For luft-vand-varmepumper: Temperaturgrænse for drift
               
               
                  
                     TOL
                  
               
               
                  x
               
               
                  °C
               
            
                  Cyklusintervalydelse for opvarmning
               
               
                  
                     Pcych
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  Cyklusintervalydelse
               
               
                  
                     COPcyc eller PERcyc
                  
               
               
                  x,xx eller x,x
               
               
                  – eller %
               
            
                  Koefficient for effektivitetstab (4)
                  
               
               
                  
                     Cdh
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  —
               
               
                  Temperaturgrænse for vandopvarmning
               
               
                  
                     WTOL
                  
               
               
                  x
               
               
                  °C
               
            
                  Elforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand
               
               
                  Supplerende forsyningsanlæg
               
            
                  Slukket tilstand
               
               
                  
                     POFF
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kW
               
               
                  Nominel nytteeffekt (4)
                  
               
               
                  
                     Psup
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
            
                  Termostat fra-tilstand
               
               
                  
                     PTO
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kW
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  Standbytilstand
               
               
                  
                     PSB
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kW
               
               
                  Energiinputtype
               
            
                  Krumtaphusopvarmningstilstand
               
               
                  
                     PCK
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kW
               
               
                   
               
            
                  Andet
               
               
                   
               
            
                  Ydelsesregulering
               
               
                  fixed/variable
               
               
                  For luft-vand-varmepumper: Nominel luftgennemstrømning, ude
               
               
                  —
               
               
                  x
               
               
                  m3/t
               
            
                  Lydeffektniveau, inde/ude
               
               
                  
                     LWA
                     
                  
               
               
                  x / x
               
               
                  dB
               
               
                  For vand- eller brine-vand-varmepumper: nominel brine- eller vandgennemstrømning, varmeveksler, ude
               
               
                  —
               
               
                  x
               
               
                  m3/t
               
            
                  Årligt energiforbrug
               
               
                  
                     QHE
                     
                  
               
               
                  x
               
               
                  kWh eller GJ
               
            
                  For varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning:
               
            
                  
                     Angivet forbrugsprofil
                  
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  
                     Energieffektivitet ved vandopvarmning
                  
               
               
                  
                     ηwh
                     
                  
               
               
                  x
               
               
                  %
               
            
                  Dagligt elforbrug
               
               
                  
                     Qelec
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kWh
               
               
                  Dagligt brændselsforbrug
               
               
                  
                     Qfuel
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kWh
               
            
                  Årligt elforbrug
               
               
                  
                     AEC
                  
               
               
                  x
               
               
                  kWh
               
               
                  Årligt brændselsforbrug
               
               
                  
                     AFC
                  
               
               
                  x
               
               
                  GJ
               
            
                  Kontaktoplysninger
               
               
                  Navn og adresse på leverandør.
               
            3.   TEMPERATURSTYRINGER
      For temperaturstyringer skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, litra b), omfatte følgende:
      
                  a)
               
               
                  leverandørens navn og adresse
               
            
                  b)
               
               
                  en beskrivelse af temperaturstyringsmodellen, således at denne kan identificeres entydigt
               
            
                  c)
               
               
                  i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt
               
            
                  d)
               
               
                  hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer
               
            
                  e)
               
               
                  navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift
               
            
                  f)
               
               
                  tekniske parametre:
                  
                              —
                           
                           
                              klasse for temperaturstyring
                           
                        
                              —
                           
                           
                              temperaturstyringens andel af årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til en decimal
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når temperaturstyringen samles, installeres eller vedligeholdes.
               
            4.   SOLVARMEKOMPONENTER
      For solvarmekomponenter skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 4, litra b), omfatte følgende:
      
                  a)
               
               
                  leverandørens navn og adresse
               
            
                  b)
               
               
                  en beskrivelse af solvarmekomponent modellen, således at denne kan identificeres entydigt
               
            
                  c)
               
               
                  i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt
               
            
                  d)
               
               
                  hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer
               
            
                  e)
               
               
                  navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift
               
            
                  f)
               
               
                  tekniske parametre (for pumper i solfangerkredsen, hvis relevant):
                  
                              —
                           
                           
                              transparent areal på solfanger Asol
                                  i m2 afrundet til to decimaler
                           
                        
                              —
                           
                           
                              solfangereffektivitet ηcol
                                  i procent afrundet til nærmeste heltal
                           
                        
                              —
                           
                           
                              den solopvarmede varmtvandsbeholders energieffektivitetsklasse fastslået i overensstemmelse med punkt 3 i bilag II
                           
                        
                              —
                           
                           
                              den solopvarmede varmtvandsbeholders stilstandstab S i W afrundet til nærmeste heltal
                           
                        
                              —
                           
                           
                              den solopvarmede varmtvandsbeholders vandindhold V i liter og m3
                              
                           
                        
                              —
                           
                           
                              årligt bidrag fra andet end solvarme Qnonsol
                                  i kWh primær energi for elektricitet og/eller i kWh på grundlag af Hø
                                  for brændsler for forbrugsprofilerne M, L, XL og XXL under gennemsnitlige klimaforhold afrundet til nærmeste heltal
                           
                        
                              —
                           
                           
                              elforbrug til pumpe solpump i W afrundet til nærmeste heltal
                           
                        
                              —
                           
                           
                              elforbrug i standbytilstand solstandby i W afrundet til to decimaler
                           
                        
                              —
                           
                           
                              årligt supplerende elforbrug Qaux
                                  i kWh endelig energi afrundet til nærmeste heltal
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når solvarmekomponenten samles, installeres eller vedligeholdes.
               
            5.   PAKKER MED ANLÆG TIL RUMOPVARMNING, TEMPERATURSTYRING OG SOLVARMEKOMPONENT
      For pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 5, litra c), omfatte følgende:
      
                  a)
               
               
                  Leverandørens navn og adresse.
               
            
                  b)
               
               
                  En beskrivelse af pakkens model anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, således at denne kan identificeres entydigt.
               
            
                  c)
               
               
                  I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt.
               
            
                  d)
               
               
                  I givet fald de øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt.
               
            
                  e)
               
               
                  Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift.
               
            
                  f)
               
               
                  Tekniske parametre:
                  
                              —
                           
                           
                              Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
                              —
                           
                           
                              De tekniske parametre, der er anført i punkt 1, 3 og 4 i dette bilag.
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samles, installeres eller vedligeholdes.
               
            6.   PAKKER MED ANLÆG TIL KOMBINERET RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING, TEMPERATURSTYRING OG SOLVARMEKOMPONENT
      For pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal den tekniske dokumentation, der er omhandlet i artikel 3, stk. 6, litra c), omfatte følgende:
      
                  a)
               
               
                  Leverandørens navn og adresse.
               
            
                  b)
               
               
                  En beskrivelse af pakkens model anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, således at denne kan identificeres entydigt.
               
            
                  c)
               
               
                  I givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt.
               
            
                  d)
               
               
                  I givet fald de øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt.
               
            
                  e)
               
               
                  Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift.
               
            
                  f)
               
               
                  Tekniske parametre:
                  
                              —
                           
                           
                              Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning og energieffektiviteten ved vandopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
                              —
                           
                           
                              De tekniske parametre, der er anført i punkt 2, 3 og 4 i dette bilag.
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  Evt. specifikke forholdsregler, der skal træffes, når pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samles, installeres eller vedligeholdes.
               
            
         (1)  Ved højtemperaturanvendelse forstås en returtemperatur på 60 °C ved forsyningsanlæggets indløb og en indløbstemperatur på 80 °C ved forsyningsanlæggets udløb.
      
         (2)  Ved lavtemperaturanvendelse forstås for kondensationskedler en returtemperatur på 30 °C, for lavtemperaturkedler 37 °C og for andre forsyningsanlæg 50 °C ved forsyningsanlæggets indløb.
      
         (3)  For varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning er den nominelle nytteeffekt Prated lig med den dimensionerende last for opvarmning Pdesignh, og den nominelle nytteeffekt for et supplerende forsyningsanlæg Psup er lig med den supplerende varmeydelse sup(Tj).
      
         (4)  Hvis Cdh ikke bestemmes ved måling, er koefficienten for effektivitetstab som standard Cdh = 0,9.
   
   
      BILAG VI
      
         Oplysninger, der skal forelægges i tilfælde, hvor slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet
      
      1.   ANLÆG TIL RUMOPVARMNING
      
               
                  1.1.
               
               
                  De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:
                  
                              a)
                           
                           
                              modellens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning fastslået i overensstemmelse med punkt 1 i bilag II
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
                                  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              lydeffektniveauet LWA
                                  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til rumopvarmning, hvis relevant)
                           
                        for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning desuden:
                  
                              f)
                           
                           
                              elvirkningsgrad i procent afrundet til nærmeste heltal
                           
                        for varmepumpeanlæg til rumopvarmning desuden:
                  
                              g)
                           
                           
                              den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 4 i bilag VII
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
                                  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VII
                           
                        
                              j)
                           
                           
                              lydeffektniveauet LWA
                                  i dB, ude, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        for lavtemperaturvarmepumper desuden:
                  
                              k)
                           
                           
                              en angivelse af, at lavtemperaturvarmepumpen kun er egnet til lavtemperaturanvendelse
                           
                        
            
               
                  1.2.
               
               
                  Den skriftstørrelse og skrifttype, der bruges til at trykke eller vise de oplysninger, der er omhandlet i punkt 1.1, skal være læselig.
               
            2.   ANLÆG TIL KOMBINERET RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING
      
               
                  2.1.
               
               
                  De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:
                  
                              a)
                           
                           
                              for rumopvarmning middeltemperaturanvendelsen og for vandopvarmning den angivne forbrugsprofil udtrykt ved det relevante bogstav og den typiske anvendelse i henhold til tabel 15 i bilag VII
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              klassen for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklassen ved vandopvarmning for modellen fastslået i overensstemmelse med punkt 1 og 2 i bilag II
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW afrundet til nærmeste heltal (for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              for rumopvarmning det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
                                  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) og for vandopvarmning det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
                                  afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 5 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 3 og 4 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold) og energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 5 i bilag VII (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning under gennemsnitlige klimaforhold)
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              lydeffektniveauet LWA
                                  i dB, inde, afrundet til nærmeste heltal (for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, hvis relevant)
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              evt. angivelse af, at anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning kun kan fungere uden for spidsbelastningsperioder
                           
                        for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning desuden:
                  
                              h)
                           
                           
                              den nominelle nytteeffekt, herunder den nominelle nytteeffekt for et evt. supplerende forsyningsanlæg, i kW under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              for rumopvarmning det årlige energiforbrug i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
                                  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 4 i bilag VII og for vandopvarmning det årlige elforbrug i kWh endelig energi og/eller det årlige brændselsforbrug i GJ på grundlag af Hø
                                  under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i henhold til punkt 5 i bilag VII
                           
                        
                              j)
                           
                           
                              årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 4 i bilag VII og energieffektiviteten ved vandopvarmning i procent under koldere og varmere klimaforhold afrundet til nærmeste heltal og beregnet i overensstemmelse med punkt 5 i bilag VII
                           
                        
                              k)
                           
                           
                              lydeffektniveau LWA
                                  i dB, ude, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
            
               
                  2.2.
               
               
                  Den skriftstørrelse og skrifttype, der bruges til at trykke eller vise de oplysninger, der er omhandlet i punkt 2.1, skal være læselig.
               
            3.   PAKKER MED ANLÆG TIL RUMOPVARMNING, TEMPERATURSTYRING OG SOLVARMEKOMPONENT
      
               
                  3.1.
               
               
                  De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:
                  
                              a)
                           
                           
                              Modellens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1.
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              De elementer, der er anført i henholdsvis figur 1, figur 2, figur 3 og figur 4 i bilag IV.
                           
                        
            
               
                  3.2.
               
               
                  Alle de i punkt 3.1 omhandlede oplysninger trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, som gør dem let læselige.
               
            4.   PAKKER MED ANLÆG TIL KOMBINERET RUM- OG BRUGSVANDSOPVARMNING, TEMPERATURSTYRING OG SOLVARMEKOMPONENT
      
               
                  4.1.
               
               
                  De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra b), angives i nedenstående rækkefølge:
                  
                              a)
                           
                           
                              Modellens klasse for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning, fastslået i overensstemmelse med bilag II, punkt 1 og 2.
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning og energieffektiviteten ved vandopvarmning i %, afrundet til nærmeste heltal.
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              De elementer, der er anført i henholdsvis figur 1 og figur 3 i bilag IV.
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              De elementer, der er anført i figur 5 i bilag IV.
                           
                        
            
               
                  4.2
               
               
                  Alle de i punkt 4,1 omhandlede oplysninger trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, som gør dem let læselige.
               
            
   
      BILAG VII
      
         Målinger og beregninger
      
      1.   Med henblik på overensstemmelse og kontrol med overensstemmelsen med kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder. De skal opfylde betingelserne og de tekniske kriterier i punkt 2-6.
      2.   Generelle betingelser for målinger og beregninger
      
      
               
                  a)
               
               
                  Med henblik på målingerne i punkt 3-7 er indetemperaturen fastsat til 20 °C.
               
            
               
                  b)
               
               
                  Med henblik på målingerne i punkt 3-7 ganges elforbruget med en omregningskoefficient CC på 2,5, medmindre det årlige elforbrug udtrykkes i endelig energi for slutbrugeren, jf. punkt 3, litra b), punkt 4, litra g), punkt 5, litra e), og punkt 6.
               
            
               
                  c)
               
               
                  For forsyningsanlæg udstyret med supplerende forsyningsanlæg skal målingen og beregningen af den nominelle nytteeffekt, årsvirkningsgraden ved rumopvarmning, energieffektiviteten ved vandopvarmning, lydeffektniveauet og emissionerne af kvælstofilter omfatte det supplerende forsyningsanlæg.
               
            
               
                  d)
               
               
                  Angivne værdier for nominel nytteeffekt, årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, energieffektivitet ved vandopvarmning, årligt energiforbrug og lydeffektniveau afrundes til nærmeste heltal.
               
            3.   Årsvirkningsgrad og forbrug ved rumopvarmning for kedelanlæg til rumopvarmning, kedelanlæg til rum- og vandopvarmning og kraftvarmeanlæg til rumopvarmning
      
      
               
                  a)
               
               
                  Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
                      beregnes som årsvirkningsgraden ved rumopvarmning i aktiv tilstand ηson
                      korrigeret for bidrag fra temperaturstyring, supplerende elforbrug, varmetab ved standby, pilotflammes forbrug (hvis relevant) og, for kraftvarmeanlæg til rumopvarmning, korrigeret ved at lægge elvirkningsgraden ganget med en omregningskoefficient CC på 2,5 til.
               
            
               
                  b)
               
               
                  Det årlige energiforbrug QHE
                      i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
                      beregnes som forholdet mellem det årlige referencevarmebehov og årsvirkningsgraden ved rumopvarmning.
               
            4.   Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og forbrug for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning
      
      
               
                  a)
               
               
                  Med henblik på at fastlægge den nominelle effektfaktor COPrated
                      eller den nominelle primærenergi-effektfaktor PERrated
                      eller lydeffektniveauet er driftsforholdene de standarddriftsforhold, der er fastsat i tabel 9, og den samme angivne varmeydelse anvendes.
               
            
               
                  b)
               
               
                  Effektfaktoren i opvarmningstilstand SCOPon
                      for gennemsnitlige, koldere eller varmere klimaforhold beregnes på grundlag af varmedellasten Ph(Tj), den supplerende varmeydelse sup(Tj) (hvis relevant) og den bin-specifikke primærenergi-effektfaktor COPbin(Tj) eller den bin-specifikke primære energifaktor PERbin(Tj) vægtet med de bin-timer, hvor bin-tilstanden forekommer, baseret på følgende betingelser:
                  
                              —
                           
                           
                              de dimensionerende referencebetingelser i tabel 10
                           
                        
                              —
                           
                           
                              den europæiske referencevarmesæson under gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold i tabel 12
                           
                        
                              —
                           
                           
                              virkningerne af effektivitetstab som følge af cykliske aktiviteter afhængigt af, hvordan varmeydelsen reguleres.
                           
                        
            
               
                  c)
               
               
                  Det årlige referencevarmebehov QH
                      er lig med den dimensionerende last for opvarmning Pdesignh under gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold ganget med de årlige varmetimeækvivalenter HHE
                      på 2 066, 2 465 og 1 336 for henholdsvis gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold.
               
            
               
                  d)
               
               
                  Det årlige energiforbrug QHE
                      beregnes som summen af:
                  
                              —
                           
                           
                              det årlige referencevarmebehov QH
                                  og effektfaktoren i opvarmningstilstand SCOPon
                                  eller primærenergi-effektfaktoren i opvarmningstilstand SPERon
                                  og
                           
                        
                              —
                           
                           
                              energiforbruget i varmesæsonen i følgende tilstande: slukket, termostat fra, standby og krumtaphusopvarmning.
                           
                        
            
               
                  e)
               
               
                  Sæsoneffektfaktoren SCOP eller den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor SPER beregnes som forholdet mellem det årlige referencevarmebehov QH
                      og det årlige energiforbrug QHE
                     .
               
            
               
                  f)
               
               
                  Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
                      beregnes som sæsoneffektfaktoren SCOP divideret med omregningskoefficienten CC eller den sæsonbaserede primærenergi-effektfaktor SPER korrigeret for bidrag fra temperaturstyring og, for vand/brine-vand-varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, en eller flere grundvandspumpers elforbrug.
               
            
               
                  g)
               
               
                  Det årlige energiforbrug QHE
                      i kWh endelig energi og/eller i GJ på grundlag af Hø
                      beregnes som forholdet mellem det årlige referencevarmebehov QH
                      og årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
                     .
               
            5.   Energieffektivitet ved vandopvarmning for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning
      
      Energieffektiviteten ved vandopvarmning ηwh
          for et anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning beregnes som forholdet mellem referenceenergien Qref
          og den energi, der kræves til dens produktion, under følgende betingelser:
      
                  a)
               
               
                  målingerne skal gennemføres ved hjælp af forbrugsprofilerne i tabel 15
               
            
                  b)
               
               
                  målingerne skal gennemføres i en målecyklus på 24 timer i overensstemmelse med følgende:
                  
                              —
                           
                           
                              00:00 til 06:59: ingen vandudtag
                           
                        
                              —
                           
                           
                              fra 07:00: vandudtag i henhold til den angivne forbrugsprofil
                           
                        
                              —
                           
                           
                              fra slutningen af sidste vandudtag til 24:00: ingen vandudtag
                           
                        
            
                  c)
               
               
                  den angivne forbrugsprofil skal være den maksimale forbrugsprofil eller forbrugsprofilen lige under den maksimale forbrugsprofil
               
            
                  d)
               
               
                  for varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning gælder endvidere følgende betingelser:
                  
                              —
                           
                           
                              varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 9
                           
                        
                              —
                           
                           
                              varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, som bruger udsugningsluft som varmekilde, afprøves under de betingelser, der er fastsat i tabel 11
                           
                        
            
                  e)
               
               
                  det årlige elforbrug AEC i kWh endelig energi beregnes som dagligt elforbrug Qelec
                      i kWh endelig energi ganget med 220
               
            
                  f)
               
               
                  det årlige brændselsforbrug AFC i GJ på grundlag af Hø
                      beregnes som dagligt brændselsforbrug Qfuel
                      ganget med 220.
               
            6.   Betingelser for målinger og beregninger - solvarmekomponenter
      
      Solfangeren, den solopvarmede varmtvandsbeholder og pumpen i solfangerkredsen afprøves separat. Hvis solfangeren og den solopvarmede varmtvandsbeholder ikke kan afprøves separat, afprøves de i kombination.
      Resultaterne bruges til at bestemme stilstandstabet S og beregningerne af solfangereffektiviteten ηcol
         , det årlige bidrag fra andet end solvarme Qnonsol
          for forbrugsprofilerne M, L, XL og XXL under gennemsnitlige klimaforhold, jf. tabel 13 og 14, og det årlige supplerende elforbrug Qaux
          i kWh endelig energi.
      
         Tabel 9
      
      
         Standarddriftsforhold for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning
      
      
                  Varmekilde
               
               
                  Varmeveksler, ude
               
               
                  Varmeveksler, inde
               
            
                  Klimaforhold
               
               
                  Tørtemperatur (vådtemperatur) ved indløb
               
               
                  Varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med undtagelse af lavtemperaturvarmepumper
               
               
                  Lavtemperaturvarmepumper
               
            
                  Indløbstemperatur
               
               
                  Udløbstemperatur
               
               
                  Indløbstemperatur
               
               
                  Udløbstemperatur
               
            
                  Udetemperatur
               
               
                  Gennemsnit
               
               
                  + 7 °C
                  (+ 6 °C)
               
               
                  +47 °C
               
               
                  +55 °C
               
               
                  +30 °C
               
               
                  +35 °C
               
            
                   
               
               
                  Koldere
               
               
                  + 2 °C
                  (+ 1 °C)
               
            
                   
               
               
                  Varmere
               
               
                  + 14 °C
                  (+ 13 °C)
               
            
                  Udsugningsluft
               
               
                  Alle
               
               
                  + 20 °C
                  (+ 12 °C)
               
            
                   
               
               
                   
               
               
                  Indløbs-/udløbstemperatur
               
            
                  Vand
               
               
                  Alle
               
               
                  + 10 °C /
                  + 7 °C
               
            
                  Brine
               
               
                  Alle
               
               
                  0 °C/– 3 °C
               
            
         
      
         Tabel 10
      
      
         Dimensionerende referencebetingelser for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturer angivet som tørtemperatur (vådtemperaturen er angivet i parentes)
      
      
                  Klimaforhold
               
               
                  Dimensionerende referencetemperatur
               
               
                  Bivalenttemperatur
               
               
                  Temperaturgrænse for drift
               
            
                  
                     Tdesignh
                  
               
               
                  
                     Tbiv
                     
                  
               
               
                  
                     TOL
                  
               
            
                  Gennemsnit
               
               
                  – 10 (– 11) °C
               
               
                  maks. + 2 °C
               
               
                  maks. – 7 °C
               
            
                  Koldere
               
               
                  – 22 (– 23) °C
               
               
                  maks. – 7 °C
               
               
                  maks. – 15 °C
               
            
                  Varmere
               
               
                  + 2 (+ 1) °C
               
               
                  maks. + 7 °C
               
               
                  maks. + 2 °C
               
            
         
      
         Tabel 11
      
      
         Maksimal mængde udsugningsluft [m3/t] ved en luftfugtighed på 5,5 g/m3
         
      
      
                  Angivet forbrugsprofil
               
               
                  XXS
               
               
                  XS
               
               
                  S
               
               
                  M
               
               
                  L
               
               
                  XL
               
               
                  XXL
               
            
                  Maksimal mængde udsugningsluft
               
               
                  109
               
               
                  128
               
               
                  128
               
               
                  159
               
               
                  190
               
               
                  870
               
               
                  1 021
               
            
         
      
         Tabel 12
      
      
         Europæisk referencevarmesæson under gennemsnitlige, koldere og varmere klimaforhold for varmepumpeanlæg til rumopvarmning og varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning
      
      
                  
                     binj
                     
                  
               
               
                  
                     Tj
                      [°C]
               
               
                  Gennemsnitlige klimaforhold
               
               
                  Koldere klimaforhold
               
               
                  Varmere klimaforhold
               
            
                  
                     Hj
                      [h/år]
               
               
                  
                     Hj
                      [h/år]
               
               
                  
                     Hj
                      [h/år]
               
            
                  1 til 8
               
               
                  -30 til -23
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
            
                  9
               
               
                  –22
               
               
                  0
               
               
                  1
               
               
                  0
               
            
                  10
               
               
                  –21
               
               
                  0
               
               
                  6
               
               
                  0
               
            
                  11
               
               
                  –20
               
               
                  0
               
               
                  13
               
               
                  0
               
            
                  12
               
               
                  –19
               
               
                  0
               
               
                  17
               
               
                  0
               
            
                  13
               
               
                  –18
               
               
                  0
               
               
                  19
               
               
                  0
               
            
                  14
               
               
                  –17
               
               
                  0
               
               
                  26
               
               
                  0
               
            
                  15
               
               
                  –16
               
               
                  0
               
               
                  39
               
               
                  0
               
            
                  16
               
               
                  –15
               
               
                  0
               
               
                  41
               
               
                  0
               
            
                  17
               
               
                  –14
               
               
                  0
               
               
                  35
               
               
                  0
               
            
                  18
               
               
                  –13
               
               
                  0
               
               
                  52
               
               
                  0
               
            
                  19
               
               
                  –12
               
               
                  0
               
               
                  37
               
               
                  0
               
            
                  20
               
               
                  –11
               
               
                  0
               
               
                  41
               
               
                  0
               
            
                  21
               
               
                  –10
               
               
                  1
               
               
                  43
               
               
                  0
               
            
                  22
               
               
                  –9
               
               
                  25
               
               
                  54
               
               
                  0
               
            
                  23
               
               
                  –8
               
               
                  23
               
               
                  90
               
               
                  0
               
            
                  24
               
               
                  –7
               
               
                  24
               
               
                  125
               
               
                  0
               
            
                  25
               
               
                  –6
               
               
                  27
               
               
                  169
               
               
                  0
               
            
                  26
               
               
                  –5
               
               
                  68
               
               
                  195
               
               
                  0
               
            
                  27
               
               
                  –4
               
               
                  91
               
               
                  278
               
               
                  0
               
            
                  28
               
               
                  –3
               
               
                  89
               
               
                  306
               
               
                  0
               
            
                  29
               
               
                  –2
               
               
                  165
               
               
                  454
               
               
                  0
               
            
                  30
               
               
                  –1
               
               
                  173
               
               
                  385
               
               
                  0
               
            
                  31
               
               
                  0
               
               
                  240
               
               
                  490
               
               
                  0
               
            
                  32
               
               
                  1
               
               
                  280
               
               
                  533
               
               
                  0
               
            
                  33
               
               
                  2
               
               
                  320
               
               
                  380
               
               
                  3
               
            
                  34
               
               
                  3
               
               
                  357
               
               
                  228
               
               
                  22
               
            
                  35
               
               
                  4
               
               
                  356
               
               
                  261
               
               
                  63
               
            
                  36
               
               
                  5
               
               
                  303
               
               
                  279
               
               
                  63
               
            
                  37
               
               
                  6
               
               
                  330
               
               
                  229
               
               
                  175
               
            
                  38
               
               
                  7
               
               
                  326
               
               
                  269
               
               
                  162
               
            
                  39
               
               
                  8
               
               
                  348
               
               
                  233
               
               
                  259
               
            
                  40
               
               
                  9
               
               
                  335
               
               
                  230
               
               
                  360
               
            
                  41
               
               
                  10
               
               
                  315
               
               
                  243
               
               
                  428
               
            
                  42
               
               
                  11
               
               
                  215
               
               
                  191
               
               
                  430
               
            
                  43
               
               
                  12
               
               
                  169
               
               
                  146
               
               
                  503
               
            
                  44
               
               
                  13
               
               
                  151
               
               
                  150
               
               
                  444
               
            
                  45
               
               
                  14
               
               
                  105
               
               
                  97
               
               
                  384
               
            
                  46
               
               
                  15
               
               
                  74
               
               
                  61
               
               
                  294
               
            
                  Timer i alt:
               
               
                  4 910
               
               
                  6 446
               
               
                  3 590
               
            
         
      
         Tabel 13
      
      
         Gennemsnitlig dagtemperatur [°C]
      
      
                   
               
               
                  Januar
               
               
                  Februar
               
               
                  Marts
               
               
                  April
               
               
                  Maj
               
               
                  Juni
               
               
                  Juli
               
               
                  August
               
               
                  September
               
               
                  Oktober
               
               
                  November
               
               
                  December
               
            
                  Gennemsnitlige klimaforhold
               
               
                  +2,8
               
               
                  +2,6
               
               
                  +7,4
               
               
                  +12,2
               
               
                  +16,3
               
               
                  +19,8
               
               
                  +21,0
               
               
                  +22,0
               
               
                  +17,0
               
               
                  +11,9
               
               
                  +5,6
               
               
                  +3,2
               
            
         
      
         Tabel 14
      
      
         Gennemsnitlig global solindstråling [W/m2]
      
      
                   
               
               
                  Januar
               
               
                  Februar
               
               
                  Marts
               
               
                  April
               
               
                  Maj
               
               
                  Juni
               
               
                  Juli
               
               
                  August
               
               
                  September
               
               
                  Oktober
               
               
                  November
               
               
                  December
               
            
                  Gennemsnitlige klimaforhold
               
               
                  70
               
               
                  104
               
               
                  149
               
               
                  192
               
               
                  221
               
               
                  222
               
               
                  232
               
               
                  217
               
               
                  176
               
               
                  129
               
               
                  80
               
               
                  56
               
            
         
      
         Tabel 15
      
      
         Forbrugsprofiler ved vandopvarmning for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning
      
      
                  h
               
               
                  
                     3XS
                  
               
               
                  
                     XXS
                  
               
               
                  
                     XS
                  
               
               
                  
                     S
                  
               
            
                  
                     Qtap
                     
                  
               
               
                  
                     f
                  
               
               
                  
                     Tm
                     
                  
               
               
                  
                     Qtap
                     
                  
               
               
                  
                     f
                  
               
               
                  
                     Tm
                     
                  
               
               
                  
                     Qtap
                     
                  
               
               
                  
                     f
                  
               
               
                  
                     Tm
                     
                  
               
               
                  
                     Qtap
                     
                  
               
               
                  
                     f
                  
               
               
                  
                     Tm
                     
                  
               
               
                  
                     Tp
                     
                  
               
            
                  
                     kWh
                  
               
               
                  l/min.
               
               
                  °C
               
               
                  
                     kWh
                  
               
               
                  l/min.
               
               
                  °C
               
               
                  
                     kWh
                  
               
               
                  l/min.
               
               
                  °C
               
               
                  
                     kWh
                  
               
               
                  l/min.
               
               
                  °C
               
               
                  °C
               
            
                  07:00
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  07:05
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  07:15
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  07:26
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  07:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,525
                  
               
               
                  3
               
               
                  35
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  07:45
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:01
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:05
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:15
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  08:45
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  09:00
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  09:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  10:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  10:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  11:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  11:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  11:45
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  12:00
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  12:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  12:45
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,525
                  
               
               
                  3
               
               
                  35
               
               
                  
                     0,315
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
            
                  14:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  15:00
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  15:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  16:00
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  16:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  17:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  18:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  18:15
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
            
                  18:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  19:00
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  19:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     1,05
                  
               
               
                  3
               
               
                  35
               
               
                  
                     0,42
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
            
                  20:45
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:46
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  21:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  21:15
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  21:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,525
                  
               
               
                  5
               
               
                  45
               
               
                   
               
            
                  21:35
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  21:45
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  
                     Qref
                     
                  
               
               
                  0,345
               
               
                  2,100
               
               
                  2,100
               
               
                  2,100
               
            
         
      
         Tabel 15 fortsat
      
      
         Forbrugsprofiler ved vandopvarmning anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning
      
      
                  h
               
               
                  
                     M
                  
               
               
                  
                     L
                  
               
               
                  
                     XL
                  
               
            
                  
                     Qtap
                     
                  
               
               
                  
                     f
                  
               
               
                  
                     Tm
                     
                  
               
               
                  
                     Tp
                     
                  
               
               
                  
                     Qtap
                     
                  
               
               
                  
                     f
                  
               
               
                  
                     Tm
                     
                  
               
               
                  
                     Tp
                     
                  
               
               
                  
                     Qtap
                     
                  
               
               
                  
                     f
                  
               
               
                  
                     Tm
                     
                  
               
               
                  
                     Tp
                     
                  
               
            
                  
                     kWh
                  
               
               
                  l/min.
               
               
                  °C
               
               
                  °C
               
               
                  
                     kWh
                  
               
               
                  l/min.
               
               
                  °C
               
               
                  °C
               
               
                  
                     kWh
                  
               
               
                  l/min.
               
               
                  °C
               
               
                  °C
               
            
                  07:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  07:05
               
               
                  
                     1,4
                  
               
               
                  6
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                  
                     1,4
                  
               
               
                  6
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  07:15
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     1,82
                  
               
               
                  6
               
               
                  40
               
               
                   
               
            
                  07:26
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  07:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  07:45
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     4,42
                  
               
               
                  10
               
               
                  10
               
               
                  40
               
            
                  08:01
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  08:05
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     3,605
                  
               
               
                  10
               
               
                  10
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:15
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  08:25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  08:45
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  09:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  09:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  10:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  10:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  10
               
               
                  40
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  10
               
               
                  40
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  10
               
               
                  40
               
            
                  11:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  11:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  11:45
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  12:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  12:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  12:45
               
               
                  
                     0,315
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
               
                  
                     0,315
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
               
                  
                     0,735
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
            
                  14:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  15:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  15:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  16:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  16:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  17:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  18:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  18:15
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
            
                  18:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
            
                  19:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  19:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:30
               
               
                  
                     0,735
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
               
                  
                     0,735
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
               
                  
                     0,735
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
            
                  20:45
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:46
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     4,42
                  
               
               
                  10
               
               
                  10
               
               
                  40
               
            
                  21:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     3,605
                  
               
               
                  10
               
               
                  10
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  21:15
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  21:30
               
               
                  
                     1,4
                  
               
               
                  6
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     4,42
                  
               
               
                  10
               
               
                  10
               
               
                  40
               
            
                  21:35
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  21:45
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  
                     Qref
                     
                  
               
               
                  5,845
               
               
                  11,655
               
               
                  19,07
               
            
         
      
         Tabel 15 fortsat
      
      
         Forbrugsprofiler ved vandopvarmning anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning
      
      
                  h
               
               
                  
                     XXL
                  
               
            
                  
                     Qtap
                     
                  
               
               
                  
                     f
                  
               
               
                  
                     Tm
                     
                  
               
               
                  
                     Tp
                     
                  
               
            
                  
                     kWh
                  
               
               
                  l/min
               
               
                  °C
               
               
                  °C
               
            
                  07:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  07:05
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  07:15
               
               
                  
                     1,82
                  
               
               
                  6
               
               
                  40
               
               
                   
               
            
                  07:26
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  07:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  07:45
               
               
                  
                     6,24
                  
               
               
                  16
               
               
                  10
               
               
                  40
               
            
                  08:01
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  08:05
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:15
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  08:25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  08:45
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  09:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  09:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  10:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  10:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  10
               
               
                  40
               
            
                  11:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  11:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  11:45
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  12:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  12:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  12:45
               
               
                  
                     0,735
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
            
                  14:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  15:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  15:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  16:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  16:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  17:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  18:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  18:15
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
            
                  18:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
            
                  19:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  19:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:30
               
               
                  
                     0,735
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
            
                  20:45
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:46
               
               
                  
                     6,24
                  
               
               
                  16
               
               
                  10
               
               
                  40
               
            
                  21:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  21:15
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  21:30
               
               
                  
                     6,24
                  
               
               
                  16
               
               
                  10
               
               
                  40
               
            
                  21:35
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  21:45
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  
                     Qref
                     
                  
               
               
                  24,53
               
            
   
      BILAG VIII
      
         Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn
      
      Når medlemsstaternes myndigheder vurderer overensstemmelsen med kravene i artikel 3 og 4, anvender de følgende procedure:
      
                  1.
               
               
                  Medlemsstatens myndigheder afprøver en enhed pr. model forsyningsanlæg, temperaturstyring, solvarmekomponent, pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og fremsender oplysninger om afprøvningsresultaterne til myndighederne i de andre medlemsstater.
               
            
                  2.
               
               
                  Modellen vurderes at være i overensstemmelse med de gældende krav, hvis:
                  
                              a)
                           
                           
                              årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
                                  ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt (for forsyningsanlæg, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent)
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              energieffektiviteten ved vandopvarmning ηwh
                                  ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt (for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent)
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              lydeffektniveauet LWA
                                  ikke er mere end 2 dB højere end den angivne værdi for enheden (for forsyningsanlæg)
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              klassen for temperaturstyringen er i overensstemmelse med den angivne klasse for enheden (for temperaturstyring)
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              solfangereffektiviteten ηcol
                                  ikke er mere end 5 % lavere end den angivne værdi for enheden (for solvarmekomponenter)
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              den solopvarmede varmtvandsbeholders stilstandstab S ikke er mere end 5 % højere end den angivne værdi for enheden (for solvarmekomponenter)
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              det supplerende elforbrug Qaux
                                  ikke er mere end 5 % højere end den angivne værdi (for solvarmekomponenter).
                           
                        
            
                  3.
               
               
                  Hvis det resultat, der nævnes i punkt 2, ikke opnås, skal medlemsstaternes myndigheder afprøve yderligere tre tilfældigt udvalgte enheder af samme model og fremsende oplysninger om afprøvningsresultaterne til myndighederne i de andre medlemsstater og Kommissionen senest en måned efter afprøvningen.
               
            
                  4.
               
               
                  Modellen vurderes at være i overensstemmelse med de gældende krav, hvis:
                  
                              a)
                           
                           
                              gennemsnittet af årsvirkningsgraden ved rumopvarmning ηs
                                  for de tre enheder ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt (for forsyningsanlæg, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent og pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent)
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              gennemsnittet af energieffektiviteten ved vandopvarmning ηwh
                                  for de tre enheder ikke er mere end 8 % lavere end den angivne værdi for enhedens nominelle nytteeffekt (for anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning og pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent)
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              gennemsnittet af lydeffektniveauet LWA
                                  for de tre enheder ikke er mere end 2 dB højere end den angivne værdi for enheden (for forsyningsanlæg)
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              klassen for temperaturstyringen for de tre enheder er i overensstemmelse med den angivne klasse for enheden (for temperaturstyring)
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              gennemsnittet af solfangereffektiviteten ηcol
                                  for de tre enheder ikke er mere end 5 % lavere end den angivne værdi for enheden (for solvarmekomponenter)
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              gennemsnittet af stilstandstabet S for de tre enheder af solopvarmede varmtvandsbeholdere ikke er mere end 5 % højere end den angivne værdi for enheden (for solvarmekomponenter)
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              gennemsnittet af det supplerende elforbrug Qaux
                                  for de tre enheder ikke er mere end 5 % højere end den angivne værdi (for solvarmekomponenter).
                           
                        
            
                  5.
               
               
                  Hvis de i punkt 4 omhandlede resultater ikke nås, anses modellen for ikke at overholde forordningens krav.
               
            Medlemsstaternes myndigheder skal anvende de måle- og beregningsmetoder, der er fastsat i bilag VII.