CELEX: 32016R0364
Language: sl
Date: 2015-07-01 00:00:00
Title: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 z dne 1. julija 2015 o klasifikaciji lastnosti gradbenih proizvodov glede požarne odpornosti v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

15.3.2016   
            
            
               SL
            
            
               Uradni list Evropske unije
            
            
               L 68/4
            
         DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/364
   z dne 1. julija 2015
   o klasifikaciji lastnosti gradbenih proizvodov glede požarne odpornosti v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta
   (Besedilo velja za EGP)
   EVROPSKA KOMISIJA JE –
   ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
   ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (1), zlasti člena 27(1) Uredbe,
   ob upoštevanju naslednjega:
   
               (1)
            
            
               Z Odločbo Komisije 2000/147/ES (2) je bil sprejet sistem za klasifikacijo lastnosti gradbenih proizvodov glede njihove požarne odpornosti. Temelji na harmonizirani rešitvi za oceno teh lastnosti in klasifikacijo rezultatov ocene.
            
         
               (2)
            
            
               Odločba 2000/147/ES določa več razredov lastnosti glede požarne odpornosti. Poleg tega vsebuje razrede F, FFL, FL in Fca, ki so opredeljeni kot „Lastnosti niso določene“.
            
         
               (3)
            
            
               V skladu s členom 2(7) Uredbe (EU) št. 305/2011 razred pomeni območje ravni lastnosti od najniže do najvišje vednosti. Razredi, opredeljeni kot „lastnosti niso določene“, ne ustrezajo tej opredelitvi in jih zato ni mogoče vključiti v klasifikacijski sistem v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011.
            
         
               (4)
            
            
               Uporaba besedila „lastnosti niso določene“ v okviru priprave izjave o lastnostih je določena v členu 6(3)(f) Uredbe (EU) št. 305/2011.
            
         
               (5)
            
            
               Da bi se proizvajalcem omogočila navedba ravni lastnosti glede požarne odpornosti, ki so nižje od tistih, ki jih zajemajo razredi E, EFL, EL in Eca, bi bilo treba ustrezno spremeniti klasifikacijska merila za razrede F, FFL, FL in Fca.
            
         
               (6)
            
            
               Zato bi bilo treba razrede F, FFL, FL in Fca iz Odločbe 2000/147/ES nadomestiti z novimi razredi za proizvode, ki ne dosegajo najmanj ravni lastnosti glede požarne odpornosti, zajetih v razredih E, EFL, EL in Eca.
            
         
               (7)
            
            
               Odločba 2000/147/ES je bila večkrat spremenjena, potrebne pa so nadaljnje spremembe navedene odločbe. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno odločbo razveljaviti in nadomestiti –
            
         SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
   Člen 1
   Kadar je predvidena uporaba gradbenega proizvoda takšna, da proizvod lahko prispeva k nastanku in širjenju požara in dima v prostoru ali območju izvora ali zunaj njega, se lastnosti proizvoda glede njegove požarne odpornosti klasificirajo v skladu s klasifikacijskim sistemom iz Priloge.
   Člen 2
   Odločba 2000/147/ES se razveljavi.
   Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se razumejo kot sklicevanja na to uredbo.
   Člen 3
   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
   
      Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
      V Bruslju, 1. julija 2015
      
         
            Za Komisijo
         
         
            Predsednik
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  UL L 88, 4.4.2011, str. 5.
   
      (2)  Odločba Komisije 2000/147/ES z dne 8. februarja 2000 o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov (UL L 50, 23.2.2000, str. 14).
   
      PRILOGA
      
         Razredi lastnosti glede požarne odpornosti
      
      
               
                  1.1
               
               
                  V tabelah 1 do 4 se uporabljajo naslednji simboli (1):
                  (1)   „ΔΤ“– dvig temperature;
                  (2)   „Δm“– izguba mase;
                  (3)   „TF“– trajanje gorenja s plamenom;
                  (4)   „PCS“– bruto kalorični potencial;
                  (5)   „ADS“– prečno širjenje plamena;
                  (6)   „SMOGRA“– stopnja rasti dima.
               
            
               
                  1.2
               
               
                  V tabelah 1, 2 in 3 se uporabljajo naslednji simboli (1):
                  (1)   „FIGRA“– stopnja rasti ognja;
                  (2)   „THR“– celotna sprostitev toplote;
                  (3)   „TSP“– celoten nastanek dima;
                  (4)   „FS“– širjenje plamena.
               
            
               
                  1.3
               
               
                  V tabeli 4 se uporabljajo naslednji simboli in preskusni parametri:
                  (1)   „HRRsm30, kW“– hitrost sproščanja toplote, izražena kot drseče povprečje na 30 s;
                  (2)   „SPRsm60, m2/s“– hitrost nastajanja dima, izražena kot drseče povprečje na 60 s;
                  (3)   „najvišja HRR, kW“– najvišja HRRsm30 med začetkom in koncem preskusa, brez upoštevanja vpliva vira vžiga;
                  (4)   „najvišja SPR, m2/s“– najvišja SPRsm60 med začetkom in koncem preskusa;
                  (5)   „THR1200, MJ“– celotna sprostitev toplote (HRRsm30) od začetka do konca preskusa, brez upoštevanja vpliva vira vžiga;
                  (6)   „TSP1200, m2“– celoten nastanek dima (HRRsm60) od začetka do konca preskusa;
                  (7)   „FIGRA, W/s“– indeks stopnje rasti ognja, določen kot najvišja vrednost količnika med HRRsm30, brez upoštevanja vpliva vira vžiga, in časom. Mejni vrednosti: HRRsm30 = 3 kW in THR = 0,4 MJ;
                  (8)   „FS“– širjenje plamena (poškodovana dolžina);
                  (9)   „H“– širjenje plamena.
               
            
               
                  2.
               
               
                  V tabelah 1 do 4 se uporabljajo naslednje opredelitve:
                  
                              (1)
                           
                           
                              „material“ pomeni eno samo osnovno snov ali enakomerno porazdeljeno mešanico snovi;
                           
                        
                              (2)
                           
                           
                              „homogeni proizvod“ pomeni proizvod, ki sestoji iz enega materiala, z enakomerno gostoto in sestavo po vsem proizvodu;
                           
                        
                              (3)
                           
                           
                              „nehomogeni proizvod“ pomeni proizvod, ki ne ustreza zahtevam za homogeni proizvod in sestoji iz enega ali več sestavnih delov, bistvenih in/ali nebistvenih;
                           
                        
                              (4)
                           
                           
                              „bistveni sestavni del“ pomeni material, ki predstavlja znaten del nehomogenega proizvoda. Plast z maso na enoto površine ≥ 1,0 kg/m2 ali debelino ≥ 1,0 mm velja za bistveni sestavni del;
                           
                        
                              (5)
                           
                           
                              „nebistveni sestavni del“ pomeni material, ki ne predstavlja znatnega dela nehomogenega proizvoda. Plast z maso na enoto površine < 1,0 kg/m2 in debelino < 1,0 mm velja za nebistveni sestavni del;
                           
                        
                              (6)
                           
                           
                              „notranji nebistveni sestavni del“ pomeni nebistveni sestavni del, ki ga na obeh straneh prekriva vsaj en bistveni sestavni del;
                           
                        
                              (7)
                           
                           
                              „zunanji nebistveni sestavni del“ pomeni nebistveni sestavni del, ki ga na eni strani ne prekriva bistveni sestavni del.
                           
                        Dve ali več nebistvenih plasti ena poleg druge, kadar med plastmi ni bistvenih sestavnih delov, štejejo kot en nebistveni sestavni del in jih je zato treba klasificirati v skladu z merili za plast, ki je nebistveni sestavni del.
               
            
         Tabela 1
      
      
         Razredi lastnosti glede požarne odpornosti za gradbene proizvode, razen talnih oblog, linearnih cevnih toplotnih izolacij in električnih kablov
      
      
                  Razred
               
               
                  Preskusna(-e) metoda(-e)
               
               
                  Klasifikacijska merila
               
               
                  Dodatna klasifikacija
               
            
                  
                     A1
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2)
                  
                  
                     in
                  
               
               
                  ΔT ≤ 30 °C in
                  
                  Δm ≤ 50 % in
                  
                  tf = 0 (tj. odsotnost gorenja s plamenom)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (2)
                     in
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (3)
                      (1)
                     in
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (4)
                     in
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     A2
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2)
                  
                  
                     ali
                  
               
               
                  ΔT ≤ 50 °C in
                  
                  Δm ≤ 50 % in
                  
                  tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
                  
                     in
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (2)
                     in
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (3)
                     in
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (4)
                     in
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                     in
                  
                  LFS < rob vzorca in
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  nastanek dima (6)
                     in
                  
                  s plamenom gorečih kapljic/delcev (7)
                  
               
            
                  
                     B
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     in
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                     in
                  
                  LFS < rob vzorca in
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  nastanek dima (6)
                     in
                  
                  s plamenom gorečih kapljic/delcev (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     čas izpostavljenosti = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm znotraj 60 s
               
            
                  
                     C
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     in
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 250 Ws– 1
                     in
                  
                  LFS < rob vzorca in
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  nastanek dima (6)
                     in
                  
                  s plamenom gorečih kapljic/delcev (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     čas izpostavljenosti = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm znotraj 60 s
               
            
                  
                     D
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     in
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 750 Ws– 1
                  
               
               
                  nastanek dima (6)
                     in
                  
                  s plamenom gorečih kapljic/delcev (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     čas izpostavljenosti = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm znotraj 60 s
               
            
                  
                     E
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     čas izpostavljenosti = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm znotraj 20 s
               
               
                  s plamenom gorečih kapljic/delcev (8)
                  
               
            
                  
                     F
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     čas izpostavljenosti = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm znotraj 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabela 2
      
      
         Razredi lastnosti glede požarne odpornosti za talne obloge
      
      
                  Razred
               
               
                  Preskusna(-e) metoda(-e)
               
               
                  Klasifikacijska merila
               
               
                  Dodatna klasifikacija
               
            
                  
                     A1FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10)
                  
                  
                     in
                  
               
               
                  ΔT ≤ 30 °C in
                  
                  Δm ≤ 50 % in
                  
                  tf = 0 (tj. odsotnost gorenja s plamenom)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (10)
                     in
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (11)
                     in
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (12)
                     in
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  
                     A2FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10)
                  
                  
                     ali
                  
               
               
                  ΔT ≤ 50 °C in
                  
                  Δm ≤ 50 % in
                  
                  tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
                  
                     in
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (10)
                     in
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (11)
                     in
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (12)
                     in
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
               
               
                  kritični tok (15) ≥ 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  nastanek dima (16)
                  
               
            
                  
                     BFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     in
                  
               
               
                  kritični tok (15) ≥ 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  nastanek dima (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     čas izpostavljenosti = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm znotraj 20 s
               
            
                  
                     CFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     in
                  
               
               
                  kritični tok (15) ≥ 4,5 kWm– 2
                  
               
               
                  nastanek dima (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     čas izpostavljenosti = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm znotraj 20 s
               
            
                  
                     DFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     in
                  
               
               
                  kritični tok (15) ≥ 3,0 kWm– 2
                  
               
               
                  nastanek dima (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     čas izpostavljenosti = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm znotraj 20 s
               
            
                  
                     EFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     čas izpostavljenosti = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm znotraj 20 s
               
               
                   
               
            
                  
                     FFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     čas izpostavljenosti = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm znotraj 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabela 3
      
      
         Razredi lastnosti glede požarne odpornosti za linearne cevne izolacije
      
      
                  Razred
               
               
                  Preskusna(-e) metoda(-e)
               
               
                  Klasifikacijska merila
               
               
                  Dodatna klasifikacija
               
            
                  
                     A1L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18)
                  
                  
                     in
                  
               
               
                  ΔT ≤ 30 °C in
                  
                  Δm ≤ 50 % in
                  
                  tf = 0 (tj. odsotnost gorenja s plamenom)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (18)
                     in
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (19)
                     in
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (20)
                     in
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  
                     A2L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18)
                  
                  
                     ali
                  
               
               
                  ΔT ≤ 50 °C in
                  
                  Δm ≤ 50 % in tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
                  
                     in
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (18)
                     in
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (19)
                     in
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (20)
                     in
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1
                     in
                  
                  LFS < rob vzorca in
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  nastanek dima (22)
                     in
                  
                  s plamenom gorečih kapljic/delcev (23)
                  
               
            
                  
                     BL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     in
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1
                     in
                  
                  LFS < rob vzorca in
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  nastanek dima (22)
                     in
                  
                  s plamenom gorečih kapljic/delcev (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     čas izpostavljenosti = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm znotraj 60 s
               
            
                  
                     CL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     in
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 460 Ws– 1
                     in
                  
                  LFS < rob vzorca in
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  nastanek dima (22)
                     in
                  
                  s plamenom gorečih kapljic/delcev (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     čas izpostavljenosti = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm znotraj 60 s
               
            
                  
                     DL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     in
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 2 100  Ws– 1
                  
                  THR600s ≤ 100 MJ
               
               
                  nastanek dima (22)
                     in
                  
                  s plamenom gorečih kapljic/delcev (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     čas izpostavljenosti = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm znotraj 60 s
               
            
                  
                     EL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     čas izpostavljenosti = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm znotraj 20 s
               
               
                  s plamenom gorečih kapljic/delcev (24)
                  
               
            
                  
                     FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     čas izpostavljenosti = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm znotraj 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabela 4
      
      
         Razredi lastnosti glede požarne odpornosti za električne kable
      
      
                  Razred
               
               
                  Preskusna(-e) metoda(-e)
               
               
                  Klasifikacijska merila
               
               
                  Dodatna klasifikacija
               
            
                  
                     Aca
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJ/kg (26)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     B1ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (vir plamena 30 kW)
                  
                     in
                  
               
               
                  FS ≤ 1,75 m in
                  
                  THR1200s ≤ 10 MJ in
                  
                  najvišja HRR ≤ 20 kW in
                  
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                  
               
               
                  nastanek dima (27)
                      (30) in s plamenom goreče kapljice/delci (28) ter kislost (pH in prevodnost) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     B2ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (vir plamena 20,5 kW)
                  
                     in
                  
               
               
                  FS ≤ 1,5 m in
                  
                  THR1200s ≤ 15 MJ in
                  
                  najvišja HRR ≤ 30 kW in
                  
                  FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                  
               
               
                  nastanek dima (27)
                      (31) in s plamenom goreče kapljice/delci (28) ter kislost (pH in prevodnost) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Cca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (vir plamena 20,5 kW)
                  
                     in
                  
               
               
                  FS ≤ 2,0 m in
                  
                  THR1200s ≤ 30 MJ in
                  
                  najvišja HRR ≤ 60 kW in
                  
                  FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                  
               
               
                  nastanek dima (27)
                      (31) in s plamenom goreče kapljice/delci (28) ter kislost (pH in prevodnost) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Dca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (vir plamena 20,5 kW)
                  
                     in
                  
               
               
                  THR1200s ≤ 70 MJ in
                  
                  najvišja HRR ≤ 400 kW in
                  
                  FIGRA ≤ 1 300  Ws– 1
                  
               
               
                  nastanek dima (27)
                      (31) in s plamenom goreče kapljice/delci (28) ter kislost (pH in prevodnost) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Eca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
               
                   
               
            
                  
                     Fca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H > 425 mm
               
               
                   
               
            
         (1)  Značilnosti so opredeljene glede na primerno preskusno metodo.
      
         (2)  Za homogene proizvode in bistvene sestavne dele nehomogenih proizvodov.
      
         (3)  Za kateri koli zunanji nebistven sestavni del nehomogenih proizvodov.
      
         (1)  
      
                  (2a)
               
               
                  Oziroma za kateri koli zunanji nebistven sestavni del s PCS ≤ 2,0 MJm– 2, če proizvod izpolnjuje naslednja merila EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 Ws– 1
                     in LFS < rob vzorca in THR600s ≤ 4,0 MJ in s1 in d0.
               
            
         (4)  Za kateri koli notranji nebistven sestavni del nehomogenih proizvodov.
      
         (5)  Za proizvod kot celoto.
      
         (6)  s1 = SMOGRA ≤ 30m2s– 2
         in TSP600s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180m2s– 2
         in TSP600s ≤ 200 m2; s3 = ne s1 ali s2.
      
         (7)  d0 = brez s plamenom gorečih kapljic/delcev v EN 13823 (SBI) znotraj 600 s; d1 = brez s plamenom gorečih kapljic/delcev, obstojnih dlje kot 10 s v EN 13823 (SBI) znotraj 600 s; d2 = ne d0 ali d1; vžig papirja v EN ISO 11925-2 pomeni klasifikacijo d2.
      
         (8)  Brez vžiga papirja (brez dodatne klasifikacije); vžig papirja = klasifikacija d2.
      
         (9)  V razmerah, ko je površina izpostavljena plamenu in, če je ustrezno za predvideno uporabo proizvoda, ko je rob izpostavljen plamenu.
      
         (10)  Za homogene proizvode in bistvene sestavne dele nehomogenih proizvodov.
      
         (11)  Za kateri koli zunanji nebistven sestavni del nehomogenih proizvodov.
      
         (12)  Za kateri koli notranji nebistven sestavni del nehomogenih proizvodov.
      
         (13)  Za proizvod kot celoto.
      
         (14)  Trajanje preskusa = 30 minut.
      
         (15)  Kritični tok je opredeljen kot sevalni tok, pri katerem ugasne plamen, ali sevalni tok po 30 minutah trajanja preskusa, pri čemer se upošteva nižja vrednost od obeh (tj. tok, ki ustreza največji širitvi plamena).
      
         (16)  s1 = dim ≤ 750 %.min; s2 = ni s1.
      
         (17)  V razmerah, ko je površina izpostavljena plamenu in, če je ustrezno za predvideno uporabo proizvoda, ko je rob izpostavljen plamenu.
      
         (18)  Za homogene proizvode in bistvene sestavne dele nehomogenih proizvodov.
      
         (19)  Za kateri koli zunanji nebistven sestavni del nehomogenih proizvodov.
      
         (20)  Za kateri koli notranji nebistven sestavni del nehomogenih proizvodov.
      
         (21)  Za proizvod kot celoto.
      
         (22)  s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s– 2
         in TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2s– 2
         in TSP600s ≤ 1 600 m2; s3 = ne s1 ali s2.
      
         (23)  d0 = brez s plamenom gorečih kapljic/delcev v EN13823 (SBI) znotraj 600 s; d1 = brez s plamenom gorečih kapljic/delcev, obstojnih dlje kot 10 s v EN13823 (SBI) znotraj 600 s; d2 = ne d0 ali d1; vžig papirja v EN ISO 11925-2 pomeni klasifikacijo d2.
      
         (24)  Brez vžiga papirja = brez dodatne klasifikacije; vžig papirja = klasifikacija d2.
      
         (25)  V razmerah, ko je površina izpostavljena plamenu in, če je ustrezno za predvideno uporabo proizvoda, ko je rob izpostavljen plamenu.
      
         (26)  Za proizvod v celoti, razen kovinskih materialov, in za vse zunanje sestavne dele (tj. tulec) proizvoda.
      
         (27)  s1 = TSP1200 ≤ 50 m2
         in najvišja SPR ≤ 0,25 m2/s;
      
         s1a = s1 in prepustnost v skladu z EN 61034-2 ≥ 80 %;
      
         s1b = s1 in prepustnost v skladu z EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %;
      
         s2 = TSP1200 ≤ 400 m2
         in najvišja SPR ≤ 1,5 m2/s;
      
         s3 = ne s1 ali s2.
      
         (28)  d0 = brez s plamenom gorečih kapljic/delcev znotraj 1 200 s; d1 = brez s plamenom gorečih kapljic/delcev, obstojnih dlje kot 10 s znotraj 1 200 s; d2 = ne d0 ali d1.
      
         (29)  EN 60754-2: a1 = prevodnost < 2,5 μS/mm in pH > 4,3; a2 = prevodnost < 10 μS/mm in pH > 4,3; a3 = ne a1 ali a2.
      
         (30)  Razred dima, ki je določen za kable razreda B1ca, mora izhajati iz preskusa EN 50399 (vir plamena 30 kW).
      
         (31)  Razred dima, ki je določen za kable razredov B2ca, Cca, Dca, mora izhajati iz preskusa EN 50399 (vir plamena 20,5 kW).