CELEX: 32005D0823
Language: sl
Date: 2005-11-22 00:00:00
Title: 2005/823/ES: Odločba Komisije z dne  22. novembra 2005  o spremembi Odločbe 20001/671/ES o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi z razvrstitvijo požarne odpornosti streh in strešnih kritin pri požarih z zunanje strani  (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4437)   (Besedilo velja za EGP)

25.11.2005   
            
            
               SL
            
            
               Uradni list Evropske unije
            
            
               L 307/53
            
         
      ODLOČBA KOMISIJE
   
   z dne 22. novembra 2005
   o spremembi Odločbe 20001/671/ES o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi z razvrstitvijo požarne odpornosti streh in strešnih kritin pri požarih z zunanje strani
   (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4437)
   (Besedilo velja za EGP)
   (2005/823/ES)
   KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –
   ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
   ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode (1), in zlasti člena 20(2)(a) Direktive,
   ob upoštevanju naslednjega:
   
               (1)
            
            
               Odločba Komisije 2001/671/ES z dne 21. avgusta 2001 o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi z razvrstitvijo požarne odpornosti streh in strešnih kritin (2) pri požarih z zunanje strani je določila razvrstitveni sistem za požarno odpornost streh in strešnih kritin pri požarih z zunanje strani.
            
         
               (2)
            
            
               Po pregledu je treba uvesti dodatne razrede, da se zadovoljijo zakonodajne potrebe Irske in Združenega kraljestva.
            
         
               (3)
            
            
               Odločbo 2001/671/ES je zato treba ustrezno spremeniti.
            
         
               (4)
            
            
               Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo –
            
         SPREJELA NASLEDNJO ODLOCBO:
   Člen 1
   Priloga k Odločbi 2001/671/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.
   Člen 2
   Ta odločba je naslovljena na države članice.
   
      V Bruslju, 22. novembra 2005
      
         
            Za Komisijo
         
         Günter VERHEUGEN
         
         
            Podpredsednik
         
      
   
   
      (1)  UL L 40, 11.2.1989, str. 12. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).
   
      (2)  UL L 235, 4.9.2001, str. 20.
   
      PRILOGA
      Priloga k Odločbi 2001/671/ES se spremeni:
      
                  1.
               
               
                  Oddelek PREAMBULA se spremeni:
                  
                              (a)
                           
                           
                              prvi odstavek se nadomesti z: Uporablja se „ENV 1187:2002 različico in pozneje posodobljene različice. Posodobljena različica med drugim vsebuje nove revizije/spremembe različice ENV ali EN tega standarda.“;
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              v drugem odstavku se sklicevanje na CR 1187:2001 nadomesti z „ENV 1187:2002“, v drugi vrstici pa se beseda „tri“ nadomesti s „štiri“;
                           
                        
            
                  2.
               
               
                  V oddelku z naslovom „SIMBOLI“ se spremeni:
                  
                              (a)
                           
                           
                              v prvi vrstici se beseda „tremi“ nadomesti s „štirimi“;
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              vsa sklicevanja na „CR 1187:2001“ se nadomestijo z „ENV 1187:2002“;
                           
                        
                              (c)
                           
                           
                              „— ENV 1187:2002 preskus 4: XROOF (t4) pri čemer t4 = požarni test + veter + dodatno toplotno sevanje“ se vstavi za vrstico za CR 1187:2001 preskus 3;
                           
                        
            
                  3.
               
               
                  V tabelo se dodajo naslednje vrstice:
                  
                              Postopek preskušanja
                           
                           
                              Razred
                           
                           
                              Merila razvrstitve
                           
                        
                              „ENV 1187:2002 preskus 4
                           
                           
                              BROOF (t4)
                           
                           
                              Izpolnjeni morajo biti vsi naslednji pogoji:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          strešni sistem ne prepusti ognja v 1 uri,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          v predhodnem preskusu po prenehanju preskusa s plamenom, vzorci gorijo < 5 minut,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          v predhodnem preskusu se plamen razširi < 0,38 m na območju gorenja.
                                       
                                    
                        
                              CROOF (t4)
                           
                           
                              Izpolnjeni morajo biti vsi naslednji pogoji:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          strešni sistem ne prepusti ognja 30 minut,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          v predhodnem preskusu po prenehanju preskusa s plamenom vzorci gorijo < 5 minut,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          v predhodnem preskusu se plamen razširi < 0,38 m na območju gorenja.
                                       
                                    
                        
                              DROOF (t4)
                           
                           
                              Izpolnjeni morajo biti vsi naslednji pogoji:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          strešni sistem prepusti ogenj v 30 minutah, kar se ne zgodi v predhodnem preskusu s plamenom,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          v predhodnem preskusu po prenehanju preskusa s plamenom vzorci gorijo < 5 minut,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          v predhodnem preskusu se plamen razširi < 0,38 m na območju gorenja.
                                       
                                    
                        
                              EROOF (t4)
                           
                           
                              Izpolnjeni morajo biti vsi naslednji pogoji:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          strešni sistem prepusti ogenj v 30 minutah, kar se ne zgodil v predhodnem preskusu s plamenom,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          plamen se širi nenadzorovano.
                                       
                                    
                        
                              FROOF (t4)
                           
                           
                              Odpornost ni določena.
                           
                        
                              
                                          *
                                       
                                       
                                          Mesto, kjer kaplja izpod vzorca, mesto kakršne koli mehanske okvare ter nastajanja lukenj se označi s pripono ‚x’, s čimer zaznamujemo eno ali več okvar, ki so nastale med preskusom. Poleg tega se v odvisnosti odvisno od nagnjenosti izdelka med preskusom dodajo črke EXT.F za ‚ravno ali vodoravno’ in EXT.S za ‚nagnjeno’.“