CELEX: 32003D0632
Language: hr
Date: 2003-08-26 00:00:00
Title: 2003/632/EZ: Odluka Komisije od 26. kolovoza 2003. o izmjeni Odluke 2000/147/EZ o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevnih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 2986)  Tekst značajan za EGP

13/Sv. 058
            
            
               HR
            
            
               Službeni list Europske unije
            
            
               65
            
         32003D0632
   
               L 220/5
            
            
               SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE
            
            
               26.08.2003.
            
         
      ODLUKA KOMISIJE
   
   od 26. kolovoza 2003.
   o izmjeni Odluke 2000/147/EZ o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevnih proizvoda
   (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 2986)
   (Tekst značajan za EGP)
   (2003/632/EZ)
   KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,
   uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,
   uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na građevne proizvode (1), kako je izmijenjena Direktivom 93/68/EEZ (2), a posebno njezin članak 20. stavak 2.,
   budući da:
   
               (1)
            
            
               Komisija je Odlukom 2000/147/EZ (3) utvrdila razredbeni sustav reakcije na požar građevnih proizvoda.
            
         
               (2)
            
            
               Nakon pregleda određenih obitelji proizvoda, treba utvrditi odvojene razrede reakcije na požar linearnih proizvoda za toplinsku izolaciju cijevi.
            
         
               (3)
            
            
               Stoga Odluku 2000/147/EZ treba na odgovarajući način izmijeniti.
            
         
               (4)
            
            
               Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za graditeljstvo,
            
         DONIJELA JE OVU ODLUKU:
   Članak 1.
   Prilog Odluci 2000/147/EZ izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.
   Članak 2.
   Ova je Odluka upućena državama članicama.
   
      Sastavljeno u Bruxellesu 26. kolovoza 2003.
      
         
            Za Komisiju
         
         Erkki LIIKANEN
         
         
            Član Komisije
         
      
   
   
      (1)  SL L 40, 11.2.1989., str. 12.
   
      (2)  SL L 220, 30.8.1993., str. 1.
   
      (3)  SL L 50, 23.2.2000., str. 14.
   PRILOG
   U Prilog Odluci 2000/147/EZ dodaje se sljedeća tablica:
   
      „Tablica 3.
      
      RAZREDI OTPORNOSTI NA POŽAR LINEARNIH PROIZVODA ZA TOPLINSKU IZOLACIJU CIJEVI
      
                  Razred
               
               
                  Ispitna metoda/metode
               
               
                  Kriteriji razredbe
               
               
                  Dodatna razredba
               
            
                  A1L
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (1);
                  i
               
               
                  ΔΤ ≤ 30 °C; i
                  Δm ≤ 50 %; i
                  tf = 0 (tj. bez stalnog plamena)
               
               
                  —
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1
                      (1); i
                  PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1
                      (2); i
                  PCS ≤ 1,4 MJ.m-2
                      (3); i
                  PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1
                      (4)
                  
               
               
                  —
               
            
                  A2L
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (1);
                  ili
               
               
                  ΔΤ ≤ 50 °C; i
                  Δm ≤ 50 %; i tf ≤ 20s
               
               
                  —
               
            
                  EN ISO 1716;
                  i
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1
                      (1); i
                  PCS ≤ 4,0 MJ.m-2
                      (2); i
                  PCS ≤ 4,0 MJ.m-2
                      (3); i
                  PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1
                      (4)
                  
               
               
                  —
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 270 W.s-1; i
                  LFS < rub uzorka; i
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Stvaranje dima (5); i
                  goruće kapljice/komadići (6)
                  
               
            
                  BL
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  i
               
               
                  FIGRA ≤ 270 W.s-1; i
                  LFS < rub uzorka; i
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Stvaranje dima (5); i
                  goruće kapljice/komadići (6)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2: (8)
                  
                  Izloženost = 30s
               
               
                  Fs ≤ 150mm unutar 60s
               
            
                  CL
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  i
               
               
                  FIGRA ≤ 460 W.s-1; i
                  LFS < rub uzorka; i
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  Stvaranje dima (5); i
                  goruće kapljice/komadići (6)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (8):
                  Izloženost = 30s
               
               
                  Fs ≤ 150mm unutar 60s
               
            
                  DL
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  i
               
               
                  FIGRA ≤ 2100 W.s-1
                  
                  THR600s ≤ 100 MJ
               
               
                  Stvaranje dima (5);i
                  goruće kapljice/komadići (6)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (8):
                  Izloženost = 30s
               
               
                  Fs ≤ 150mm unutar 60s
               
            
                  EL
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (8):
                  Izloženost = 15s
               
               
                  Fs ≤ 150mm unutar 20s
               
               
                  Goruće kapljice/komadići (7)
                  
               
            
                  FL
                  
               
               
                  Nije utvrđena otpornost
               
            
   
      (1)  Za homogene proizvode i bitne sastavne dijelove nehomogenih proizvoda.
   
      (2)  Za svaki vanjski nebitni sastavni dio nehomogenih proizvoda.
   
      (3)  Za svaki unutarnji nebitni sastavni dio nehomogenih proizvoda.
   
      (4)  Za proizvod kao cjelinu.
   
      (5)  s1 = SMOGRA ≤ 105 m2.s-2 i TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2.s-2 i TSP600s ≤ 1 600 m2; s3 = nije s1 ili s2.
   
      (6)  d0 = nema gorućih kapljica/komadića u EN13823 (SBI) unutar 600s; d1 = nema gorućih kapljica/komadića koji traju dulje od 10s u EN13823 (SBI) unutar 600s; d2 = nije d0 ili d1; zapaljenje papira u EN ISO 11925-2 dovodi do razredbe d2.
   
      (7)  Uspješno = nema zapaljenja papira (nema razredbe); neuspješno = zapaljenje papira (razredba d2).
   
      (8)  Pod uvjetima površinske izloženosti plamenu i, ako je prikladno za krajnje primjenu proizvoda, izloženost rubova plamenu.”