CELEX: 32017D1442
Language: fr
Date: 2017-07-31 00:00:00
Title: Décision d'exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion [notifiée sous le numéro C(2017) 5225] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

17.8.2017   
               
               
                  FR
               
               
                  Journal officiel de l'Union européenne
               
               
                  L 212/1
               
            DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1442 DE LA COMMISSION
      du 31 juillet 2017
      établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion
      
         
            [notifiée sous le numéro C(2017) 5225]
         
      
      (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
      LA COMMISSION EUROPÉENNE,
      vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
      vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,
      considérant ce qui suit:
      
                  (1)
               
               
                  Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) servent de référence pour la fixation des conditions d'autorisation des installations relevant des dispositions du chapitre II de la directive 2010/75/UE, et les autorités compétentes devraient fixer des valeurs limites d'émission garantissant que, dans des conditions d'exploitation normales, les émissions ne dépassent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD.
               
            
                  (2)
               
               
                  Le 20 octobre 2016, le forum institué par la décision de la Commission du 16 mai 2011 (2) et composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement a transmis à la Commission son avis sur le contenu proposé du document de référence MTD pour les grandes installations de combustion. Cet avis est à la disposition du public.
               
            
                  (3)
               
               
                  Les conclusions sur les MTD figurant à l'annexe de la présente décision sont l'élément clef de ce document de référence MTD.
               
            
                  (4)
               
               
                  Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE,
               
            A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
      Article premier
      Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion, qui figurent en annexe, sont adoptées.
      Article 2
      Les États membres sont destinataires de la présente décision.
      
         Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2017.
         
            
               Par la Commission
            
            Karmenu VELLA
            
               Membre de la Commission
            
         
      
      
         (1)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
      
         (2)  JO C 146 du 17.5.2011, p. 3.
      
         ANNEXE
         
            CONCLUSIONS SUR LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
         
         CHAMP D'APPLICATION
         Les présentes conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) concernent les activités ci-après qui sont spécifiées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE, à savoir:
         
                     —
                  
                  
                     1.1: Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW, uniquement lorsque cette activité se déroule dans des installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW.
                  
               
                     —
                  
                  
                     1.4: Gazéification de charbon ou d'autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW, uniquement lorsque cette activité est directement associée à une installation de combustion.
                  
               
                     —
                  
                  
                     5.2: Élimination ou valorisation de déchets dans des installations de coïncinération de déchets d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure dans le cas des déchets non dangereux ou d'une capacité supérieure à 10 tonnes par jour dans le cas des déchets dangereux, uniquement lorsque cette activité a lieu dans les installations de combustion relevant du point 1.1 ci-dessus.
                  
               En particulier, les présentes conclusions sur les MTD couvrent les activités en amont et en aval qui sont directement associées aux activités susmentionnées, y compris les techniques appliquées pour la prévention et la réduction des émissions.
         Les combustibles pris en considération dans les présentes conclusions sur les MTD sont toutes les matières combustibles solides, liquides ou gazeuses, notamment:
         
                     —
                  
                  
                     les combustibles solides (p. ex. charbon, lignite, tourbe),
                  
               
                     —
                  
                  
                     la biomasse (telle que définie à l'article 3, point 31), de la directive 2010/75/UE;
                  
               
                     —
                  
                  
                     les combustibles liquides (p. ex. fioul lourd et gazole),
                  
               
                     —
                  
                  
                     les combustibles gazeux (p. ex. gaz naturel, gaz contenant de l'hydrogène et gaz de synthèse),
                  
               
                     —
                  
                  
                     les combustibles propres à certains secteurs industriels (p. ex., sous-produits de l'industrie chimique et de la sidérurgie),
                  
               
                     —
                  
                  
                     les déchets, à l'exception des déchets municipaux en mélange tels que définis à l'article 3, point 39), et des autres déchets énumérés à l'article 42, paragraphe 2, points a) ii) et a) iii) de la directive 2010/75/UE.
                  
               Les présentes conclusions sur les MTD ne concernent pas les activités et installations suivantes:
         
                     —
                  
                  
                     la combustion de combustibles dans des unités d'une puissance thermique nominale inférieure à 15 MW,
                  
               
                     —
                  
                  
                     les installations de combustion à durée de vie limitée ou les installations de chauffage urbain bénéficiant d'une dérogation telle que prévue aux articles 33 et 35 de la directive 2010/75/UE, jusqu'à expiration de la dérogation spécifiée dans l'autorisation de ces installations, pour ce qui concerne les NEA-MTD applicables aux polluants couverts par la dérogation, ainsi que pour les autres polluants dont les émissions auraient été réduites par les mesures techniques qui n'ont pas été mises en place du fait de la dérogation,
                  
               
                     —
                  
                  
                     la gazéification des combustibles, lorsqu'elle n'est pas directement associée à la combustion du gaz de synthèse qui en résulte,
                  
               
                     —
                  
                  
                     la gazéification des combustibles et la combustion subséquente du gaz de synthèse, lorsque ces activités sont directement associées au raffinage de pétrole et de gaz,
                  
               
                     —
                  
                  
                     les activités en amont et en aval qui ne sont pas directement liées aux activités de combustion ou de gazéification,
                  
               
                     —
                  
                  
                     la combustion dans des fours ou réchauffeurs industriels,
                  
               
                     —
                  
                  
                     la combustion dans des installations de postcombustion,
                  
               
                     —
                  
                  
                     le torchage,
                  
               
                     —
                  
                  
                     la combustion dans les chaudières de récupération et les brûleurs de soufre total réduit des installations de production de pâte et de papier, déjà couverte par les conclusions sur les MTD pour la production de pâte, de papier et de carton,
                  
               
                     —
                  
                  
                     la combustion des combustibles de raffinerie sur le site de la raffinerie, déjà couverte par les conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz,
                  
               
                     —
                  
                  
                     l'élimination ou la récupération des déchets dans:
                     
                                 —
                              
                              
                                 les installations d'incinération des déchets (telles que définies à l'article 3, point 40), de la directive 2010/75/UE,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 les installations de coïncinération de déchets dont plus de 40 % de la chaleur produite proviennent de déchets dangereux,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 les installations de coïncinération de déchets qui ne brûlent que des déchets, sauf si ceux-ci sont composés au moins partiellement de biomasse telle que définie à l'article 3, point 31 b) de la directive 2010/75/UE,
                              
                           déjà couvertes par les conclusions sur les MTD pour l'incinération des déchets.
                  
               Les autres conclusions et documents de référence sur les MTD susceptibles de présenter un intérêt pour les activités visées par les présentes conclusions sur les MTD sont les suivants:
         
                     —
                  
                  
                     les systèmes communs de traitement et de gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (CWW),
                  
               
                     —
                  
                  
                     la série des BREF du secteur chimique (LVOC, etc.),
                  
               
                     —
                  
                  
                     les aspects économiques et les effets multi-milieux (ECM),
                  
               
                     —
                  
                  
                     les émissions dues au stockage (EFS),
                  
               
                     —
                  
                  
                     l'efficacité énergétique (ENE),
                  
               
                     —
                  
                  
                     les systèmes de refroidissement industriels (ICS),
                  
               
                     —
                  
                  
                     la production de fer et d'acier (IS),
                  
               
                     —
                  
                  
                     la surveillance des émissions dans l'air et dans l'eau des installations relevant de la directive sur les émissions industrielles (ROM),
                  
               
                     —
                  
                  
                     la production de pâte, de papier et de carton (PP),
                  
               
                     —
                  
                  
                     le raffinage de pétrole et de gaz (REF),
                  
               
                     —
                  
                  
                     l'incinération des déchets (WI),
                  
               
                     —
                  
                  
                     le traitement des déchets (WT).
                  
               DÉFINITIONS
         Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, on retiendra les définitions suivantes:
         
                     Terme utilisé
                  
                  
                     Définition
                  
               
                     Termes généraux
                  
               
                     Chaudière
                  
                  
                     Toute installation de combustion à l'exception des moteurs, des turbines à gaz et des fours ou réchauffeurs industriels.
                  
               
                     Turbine à gaz à cycle combiné (CCGT)
                  
                  
                     Une CCTG est une installation de combustion dans laquelle deux cycles thermodynamiques sont utilisés (à savoir le cycle Brayton et le cycle Rankine); dans une CCGT, la chaleur provenant des fumées d'une turbine à gaz (fonctionnant selon le cycle Brayton pour produire de l'électricité) est convertie en énergie utile dans un générateur de vapeur à récupération de chaleur (HRSG), où elle sert à produire de la vapeur qui se détend ensuite dans une turbine à gaz (fonctionnant selon le cycle Rankine pour produire de l'électricité supplémentaire).
                     Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, une CCGT désigne les configurations avec ou sans combustion supplémentaire dans le HRSG
                  
               
                     Installation de combustion
                  
                  
                     Tout dispositif technique dans lequel des combustibles sont oxydés afin d'utiliser la chaleur ainsi produite. Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, une combinaison:
                     
                                 —
                              
                              
                                 de deux installations de combustion ou plus, dont les fumées sont rejetées par une cheminée commune, ou
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 d'installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou ultérieurement, ou dont les exploitants ont introduit une demande d'autorisation à cette date ou ultérieurement, implantées de telle façon que, compte tenu de certains facteurs techniques et économiques, leurs fumées pourraient, d'après l'autorité compétente, être rejetées par une cheminée commune,
                              
                           est considérée comme une seule installation de combustion.
                     Pour calculer la puissance thermique nominale totale d'une telle combinaison, il convient d'additionner la capacité de toutes les unités de combustion d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 15 MW concernées.
                  
               
                     Unité de combustion
                  
                  
                     Équipement de combustion considéré isolément
                  
               
                     Mesures en continu
                  
                  
                     Mesures réalisées à l'aide d'un système de mesure automatisé installé à demeure sur le site.
                  
               
                     Rejets directs
                  
                  
                     Rejets (dans une masse d'eau réceptrice) au point où les émissions quittent l'installation sans autre traitement en aval
                  
               
                     Système de désulfuration des fumées (FGD)
                  
                  
                     Système consistant en une ou plusieurs techniques de réduction des émissions, dont le but est de réduire le niveau des émissions de SOx provenant d'une installation de combustion.
                  
               
                     Système de désulfuration des fumées (FGD) — existant
                  
                  
                     Système de désulfuration des fumées (FGD) qui n'est pas un nouveau système de FGD
                  
               
                     Système de désulfuration des fumées (FGD) — nouveau
                  
                  
                     Système de désulfuration des fumées (FGD) équipant une nouvelle installation, ou système FGD dont au moins une technique de réduction des émissions a été mise en place ou totalement remplacée dans une installation existante après la publication des présentes conclusions sur les MTD
                  
               
                     Gazole
                  
                  
                     Tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous le code NC 2710 19 25 , 2710 19 29 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 17  ou 2710 20 19 ,
                     ou tout combustible liquide dérivé du pétrole dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85 % en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86
                  
               
                     Fioul lourd
                  
                  
                     Tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 51  à 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35  ou 2710 20 39 ,
                     ou tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gazole, appartenant, du fait de son intervalle de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont moins de 65 % en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si l'intervalle de distillation ne peut pas être déterminé selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds;
                  
               
                     Rendement électrique net (unité de combustion et IGCC)
                  
                  
                     Rapport entre la puissance électrique nette (l'électricité produite du côté haute tension du transformateur principal moins l'énergie importée — par exemple, pour la consommation des systèmes auxiliaires) et l'énergie fournie par le combustible/la charge (sous la forme du pouvoir calorifique inférieur du combustible/de la charge) aux limites de l'unité de combustion, sur une période de temps donnée.
                  
               
                     Rendement mécanique net
                  
                  
                     Rapport entre la puissance mécanique et la puissance thermique fournie par le combustible
                  
               
                     Consommation totale nette de combustible (unité de combustion et IGCC)
                  
                  
                     Rapport entre l'énergie nette produite [électricité, eau chaude, vapeur, énergie mécanique produite moins énergie électrique ou thermique importée (par exemple, pour la consommation des systèmes auxiliaires)] et l'énergie fournie par le combustible (exprimée en tant que pouvoir calorifique inférieur du combustible) aux limites de l'unité de combustion, sur une période de temps donnée.
                  
               
                     Consommation totale nette de combustible (unité de gazéification)
                  
                  
                     Rapport entre l'énergie nette produite [électricité, eau chaude, vapeur, énergie mécanique produite, et gaz de synthèse (sous la forme du pouvoir calorifique inférieur du gaz de synthèse)] et l'énergie fournie par le combustible/la charge (exprimée en tant que pouvoir calorifique inférieur du combustible/de la charge) aux limites de l'unité de gazéification, sur une période de temps donnée.
                  
               
                     Heures d'exploitation
                  
                  
                     Le temps, exprimé en heures, pendant lequel une installation de combustion est intégralement ou partiellement exploitée et produit des émissions dans l'air, compte non tenu des périodes de démarrage et d'arrêt
                  
               
                     Mesures périodiques
                  
                  
                     Détermination d'une grandeur à mesurer (grandeur particulière soumise au mesurage) à intervalles de temps donnés
                  
               
                     Installation existante
                  
                  
                     Installation de combustion qui n'est pas une installation nouvelle.
                  
               
                     Installation nouvelle
                  
                  
                     Installation de combustion autorisée pour la première fois sur le site après la publication des présentes conclusions sur les MTD, ou remplacement complet d'une installation de combustion sur les fondations existantes après la publication des présentes conclusions sur les MTD.
                  
               
                     Installation de postcombustion
                  
                  
                     Système conçu pour l'épuration des fumées par combustion, qui n'est pas exploité comme une installation de combustion autonome, tel qu'un système d'oxydation thermique (incinérateur de gaz résiduaires), et qui est utilisé pour éliminer les polluants (par exemple les COV) des fumées, avec ou sans récupération de la chaleur produite. Les techniques de combustion étagée, où chaque étape de la combustion se déroule dans une chambre séparée — ce qui est susceptible de conférer différentes caractéristiques au processus de combustion (par exemple, rapport combustible/air, profil de température) — sont considérées comme intégrées dans le procédé de combustion et ne sont pas assimilées à des installations de postcombustion. De la même manière, lorsque des gaz générés par un four ou réchauffeur industriel ou par un autre procédé de combustion sont ensuite oxydés dans une autre installation de combustion dans le but de récupérer leur valeur énergétique (avec ou sans recours à un combustible auxiliaire) en vue de produire de l'électricité, de la vapeur, de l'eau ou de l'huile chaude ou de l'énergie mécanique, cette dernière installation n'est pas considérée comme une installation de postcombustion
                  
               
                     Système prédictif de surveillance des émissions (PEMS)
                  
                  
                     Système servant à déterminer de manière continue la concentration d'un polluant dans une source d'émissions, à partir d'un certain nombre de paramètres de procédé caractéristiques qui font l'objet d'une surveillance continue (par exemple, la consommation de combustibles gazeux, le rapport air/combustible) et des données relatives à la qualité du combustible ou de la charge (teneur en soufre, par exemple)
                  
               
                     Combustibles issus de procédés de l'industrie chimique
                  
                  
                     Sous-produits gazeux ou liquides générés par l'industrie (pétro-)chimique et utilisés comme combustibles non commerciaux dans les installations de combustion
                  
               
                     Fours ou réchauffeurs industriels
                  
                  
                     Les fours ou réchauffeurs industriels sont:
                     
                                 —
                              
                              
                                 des installations de combustion dont les fumées sont utilisées pour le traitement thermique d'objets ou de matières de départ par un mécanisme de chauffage par contact direct (par exemple, four à ciment et à chaux, four de verrerie, four à asphalte, procédé de séchage, réacteur utilisé dans l'industrie (pétro)chimique, four de traitement des métaux ferreux), ou
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 des installations de combustion dont la chaleur est transférée par rayonnement ou convection à des objets ou matières de départ à travers une paroi pleine sans l'intermédiaire d'un fluide caloporteur [par exemple, batterie de fours à coke, cowper, four ou réacteur servant à chauffer un flux utilisé dans l'industrie (pétro) chimique tel que four de craquage, four ou réchauffeur industriel utilisé pour la regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL) dans les terminaux GNL].
                              
                           Du fait de l'application de bonnes pratiques de valorisation énergétique, les fours ou réchauffeurs industriels peuvent être associés à un système de production de vapeur/d'électricité. Il s'agit d'une caractéristique propre à la conception du four ou réchauffeur industriel qui ne saurait être considérée isolément.
                  
               
                     Combustibles de raffinerie
                  
                  
                     Matière combustible solide, liquide ou gazeuse résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut. Exemples: le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole.
                  
               
                     Résidus
                  
                  
                     Substances ou objets produits par les activités relevant du champ d'application du présent document, tels que déchets ou sous-produits
                  
               
                     Périodes de démarrage et d'arrêt
                  
                  
                     Périodes de fonctionnement d'une installation, telles que définies par les dispositions de la décision d'exécution 2012/249/UE de la Commission (*1)
                     
                  
               
                     Unité existante
                  
                  
                     Unité de combustion qui n'est pas une unité nouvelle.
                  
               
                     Unité nouvelle
                  
                  
                     Unité de combustion autorisée pour la première fois au sein de l'installation de combustion après la publication des présentes conclusions sur les MTD, ou remplacement complet d'une unité de combustion sur les fondations existantes de l'installation de combustion après la publication des présentes conclusions sur les MTD.
                  
               
                     Valable (moyenne horaire)
                  
                  
                     Une moyenne horaire est considérée comme valable en l'absence de toute maintenance ou de tout dysfonctionnement du système de mesure automatisé
                  
               
            
         
                     Terme utilisé
                  
                  
                     Définition
                  
               
                     Polluants/paramètres
                  
               
                     As
                  
                  
                     Somme de l'arsenic et de ses composés, exprimée en As
                  
               
                     C3
                     
                  
                  
                     Hydrocarbures comportant trois atomes de carbone
                  
               
                     C4+
                  
                  
                     Hydrocarbures comportant quatre atomes de carbone ou davantage
                  
               
                     Cd
                  
                  
                     Somme du cadmium et de ses composés, exprimée en Cd
                  
               
                     Cd+Tl
                  
                  
                     Somme du cadmium, du thallium et de leurs composés, exprimée en Cd+Tl
                  
               
                     CH4
                     
                  
                  
                     Méthane
                  
               
                     CO
                  
                  
                     Monoxyde de carbone
                  
               
                     DCO
                  
                  
                     Demande chimique en oxygène. Quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder totalement la matière organique en dioxyde de carbone.
                  
               
                     COS
                  
                  
                     Sulfure de carbonyle ou oxysulfure de carbone
                  
               
                     Cr
                  
                  
                     Somme du chrome et de ses composés, exprimée en Cr
                  
               
                     Cu
                  
                  
                     Somme du cuivre et de ses composés, exprimée en Cu
                  
               
                     Poussières
                  
                  
                     Total des particules (dans l'air)
                  
               
                     Fluorures
                  
                  
                     Fluorures dissous, exprimés en F–
                     
                  
               
                     H2S
                  
                  
                     Sulfure d'hydrogène
                  
               
                     HCl
                  
                  
                     Total des composés inorganiques gazeux du chlore, exprimés en HCl
                  
               
                     HCN
                  
                  
                     Cyanure d'hydrogène
                  
               
                     HF
                  
                  
                     Total des composés inorganiques gazeux du fluor, exprimés en HF
                  
               
                     Hg
                  
                  
                     Somme du mercure et de ses composés, exprimée en Hg
                  
               
                     N2O
                  
                  
                     Monoxyde de diazote (oxyde nitreux)
                  
               
                     NH3
                     
                  
                  
                     Ammoniac
                  
               
                     Ni
                  
                  
                     Somme du nickel et de ses composés, exprimée en Ni
                  
               
                     NOX
                     
                  
                  
                     Somme du monoxyde d'azote (NO) et du dioxyde d'azote (NO2), exprimée en NO2
                     
                  
               
                     Pb
                  
                  
                     Somme du plomb et de ses composés, exprimée en Pb
                  
               
                     PCDD/F
                  
                  
                     Dibenzo-p-dioxines et dibenzo-p-furannes polychlorés
                  
               
                     CBG
                  
                  
                     Concentration brute dans les fumées. Concentration de SO2 dans les fumées non traitées, en moyenne annuelle (dans les conditions standard indiquées dans la rubrique «Généralités»), à l'entrée du système de réduction des émissions de SOx, pour une teneur de référence en oxygène (O2) de 6 % en volume
                  
               
                     Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
                  
                  
                     Somme de l'antimoine, de l'arsenic, du plomb, du chrome, du cobalt, du cuivre, du manganèse, du nickel, du vanadium et de leurs composés, exprimée en Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
                  
               
                     SO2
                     
                  
                  
                     Dioxyde de soufre
                  
               
                     SO3
                     
                  
                  
                     Trioxyde de soufre
                  
               
                     SOX
                     
                  
                  
                     Somme du dioxyde de soufre (SO2) et du trioxyde de soufre (SO3), exprimée en SO2
                     
                  
               
                     Sulfates
                  
                  
                     Sulfates dissous, exprimés en SO4
                        2–
                     
                  
               
                     Sulfures, aisément libérables
                  
                  
                     Somme des sulfures dissous et des sulfures non dissous qui sont aisément libérés lors de l'acidification, exprimée en S2–
                     
                  
               
                     Sulfites
                  
                  
                     Sulfites dissous, exprimés en SO3
                        2–
                     
                  
               
                     COT
                  
                  
                     Carbone organique total, exprimé en C (dans l'eau)
                  
               
                     MEST
                  
                  
                     Matières en suspension totales. Concentration massique de toutes les matières en suspension (dans l'eau), mesurée par filtration à travers des filtres en fibres de verre et par gravimétrie.
                  
               
                     COVT
                  
                  
                     Carbone organique volatil total, exprimé en C (dans l'air)
                  
               
                     Zn
                  
                  
                     Somme du zinc et de ses composés, exprimée en Zn
                  
               ACRONYMES
         Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, les acronymes suivants sont utilisés:
         
                     Acronyme
                  
                  
                     Définition
                  
               
                     CCGT
                  
                  
                     Turbine à gaz à cycle combiné (Combined-Cycle Gas Turbine), avec ou sans combustion supplémentaire
                  
               
                     LFC
                  
                  
                     Lit fluidisé circulant
                  
               
                     CHP
                  
                  
                     Cogénération (production combinée de chaleur et d'électricité — Combined Heat and Power)
                  
               
                     COG
                  
                  
                     Gaz de cokerie (Coke Oven Gas)
                  
               
                     CLF
                  
                  
                     Combustion en lit fluidisé
                  
               
                     FGD
                  
                  
                     Désulfuration des fumées (Flue-Gas Desulphurisation)
                  
               
                     HRSG
                  
                  
                     Générateur de vapeur à récupération de chaleur (Heat Recovery Steam Generator)
                  
               
                     IGCC
                  
                  
                     Cycle combiné à gazéification intégrée (Integrated Gasification Combined Cycle)
                  
               
                     PCI
                  
                  
                     Pouvoir calorifique inférieur
                  
               
                     GNL
                  
                  
                     Gaz naturel liquéfié
                  
               
                     OCGT
                  
                  
                     Turbine à gaz à circuit ouvert (Open-Cycle Gas Turbine)
                  
               
                     OTNOC
                  
                  
                     Conditions d'exploitation autres que normales (Other Than Normal Operating Conditions)
                  
               
                     CP
                  
                  
                     Combustion d'un solide sous forme pulvérisée
                  
               
                     PEMS
                  
                  
                     Système prédictif de surveillance des émissions (Predictive Emissions Monitoring System)
                  
               
                     SCR
                  
                  
                     Réduction catalytique sélective (Selective Catalytic Reduction)
                  
               
                     SNCR
                  
                  
                     Réduction non catalytique sélective (Selective Non-Catalytic Reduction
                  
               
                     SME
                  
                  
                     Système de management environnemental
                  
               CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
         
            Meilleures techniques disponibles
         
         Les techniques énumérées et décrites dans les présentes conclusions sur les MTD ne sont ni impératives ni exhaustives. D'autres techniques garantissant un niveau de protection de l'environnement au moins équivalent peuvent être utilisées.
         Sauf indication contraire, les présentes conclusions sur les MTD sont applicables d'une manière générale.
         
            Niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD)
         
         Lorsque plusieurs niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) sont indiqués pour différentes périodes d'établissement de la moyenne, tous ces NEA-MTD doivent être respectés.
         Les NEA-MTD indiqués dans les présentes conclusions sur les MTD ne s'appliquent pas nécessairement aux turbines et moteurs à gaz ou à combustible liquide destinés aux situations d'urgence et exploités moins de 500 h/an, lorsque ces utilisations d'urgences ne sont pas compatibles avec le respect des NEA-MTD.
         
            NEA-MTD pour les émissions dans l'air
         
         Les niveaux d'émission dans l'air associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) qui sont indiqués dans les présentes conclusions sur les MTD désignent des concentrations exprimées en masse de substance émise par volume d'effluents gazeux dans les conditions standard suivantes: gaz secs à une température de 273,15°K et à une pression de 101,3 kPa; concentrations exprimées en mg/Nm3, μg/Nm3 ou ng I-TEQ/Nm3.
         La surveillance associée aux NEA-MTD pour les émissions dans l'air est indiquée dans la MTD 4.
         Les valeurs de référence pour l'oxygène qui sont utilisées pour exprimer les NEA-MTD figurant dans le présent document sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
         
                     Activité
                  
                  
                     Niveau d'oxygène de référence (OR)
                  
               
                     Combustion de combustibles solides
                  
                  
                     6 % en volume
                  
               
                     Combustion de combustibles solides en association avec des combustibles liquides ou gazeux
                  
               
                     Coïncinération de déchets
                  
               
                     Combustion de combustibles liquides ou gazeux ailleurs que dans une turbine à gaz ou un moteur
                  
                  
                     3 % en volume
                  
               
                     Combustion de combustibles liquides ou gazeux dans une turbine à gaz ou un moteur
                  
                  
                     15 % en volume
                  
               
                     Combustion dans des installations IGCC
                  
               La formule permettant de calculer la concentration des émissions au niveau d'oxygène de référence est la suivante:
         
            
         où:
         
                     ER
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     concentration des émissions rapportée au niveau d'oxygène de référence OR;
                  
               
                     OR
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     niveau d'oxygène de référence, en % volumique;
                  
               
                     EM
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     concentration mesurée des émissions;
                  
               
                     OM
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     niveau d'oxygène mesuré, en % volumique;
                  
               Pour les périodes d'établissement des moyennes, les définitions suivantes s'appliquent:
         
                     Période d'établissement de la moyenne
                  
                  
                     Définition
                  
               
                     Moyenne journalière
                  
                  
                     Moyenne sur une période de 24 heures des moyennes horaires valables obtenues par mesures en continu
                  
               
                     Moyenne annuelle
                  
                  
                     Moyenne sur une année des moyennes horaires valables obtenues par mesures en continu
                  
               
                     Moyenne sur la période d'échantillonnage
                  
                  
                     Valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune (1)
                     
                  
               
                     Moyenne des échantillons sur une année.
                  
                  
                     Moyenne des valeurs obtenues sur une année par des mesures périodiques réalisées à la fréquence indiquée pour chaque paramètre
                  
               
            NEA-MTD pour les émissions dans l'eau
         
         Les niveaux d'émission dans l'eau associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) indiqués dans les présentes conclusions sur les MTD désignent des concentrations, exprimées en masse de substance émise par volume d'eau, à l'aide des unités suivantes: μg/l, mg/l ou g/l. Les NEA-MTD se rapportent à des moyennes journalières, c'est-à-dire à des échantillons moyens proportionnels au débit prélevés sur 24 heures. Il est possible d'utiliser des échantillons moyens proportionnels au temps, à condition qu'il puisse être démontré que le débit est suffisamment stable.
         La surveillance associée aux NEA-MTD pour les émissions dans l'eau est indiquée dans la MTD 5.
         
            Niveaux d'efficacité énergétique associés aux meilleures techniques disponibles (NEEA-MTD)
         
         Un niveau d'efficacité énergétique associé aux meilleures techniques disponibles (NEEA-MTD) fait référence au rapport entre l'énergie nette produite par l'unité de combustion et l'énergie qui lui est fournie par le combustible/la charge, dans la configuration considérée de l'unité. L'énergie nette produite est déterminée au niveau de l'unité de combustion, de l'unité de gazéification ou de l'unité IGCC, y compris les systèmes auxiliaires (par exemple, systèmes de traitement des fumées), et pour l'unité exploitée à pleine charge.
         Dans le cas des installations de cogénération:
         
                     —
                  
                  
                     le NEEA-MTD pour la consommation totale nette de combustible concerne l'unité de combustion exploitée à pleine charge et configurée pour privilégier en première intention la production de chaleur et ensuite seulement, la production d'électricité,
                  
               
                     —
                  
                  
                     le NEEA-MTD pour le rendement électrique net concerne l'unité de combustion produisant uniquement de l'électricité et fonctionnant à pleine charge.
                  
               Les NEEA-MTD sont exprimés en pourcentage. L'énergie fournie par le combustible/la charge est exprimée sous la forme du pouvoir calorifique inférieur (PCI).
         La surveillance associée aux NEEA-MTD est indiquée dans la MTD 2.
         
            Catégorisation des installations/unités de combustion en fonction de leur puissance thermique nominale totale
         
         Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, lorsqu'une fourchette de valeurs est indiquée pour la puissance thermique nominale, la valeur minimale de la fourchette est incluse mais la valeur maximale est exclue. Par exemple, la catégorie 100-300 MWth comprend: les installations de combustion de puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 100 MW mais inférieure à 300 MW.
         Lorsqu'une partie d'une installation de combustion dont les fumées sont rejetées par un ou plusieurs conduits d'une même cheminée est exploitée moins de 1 500 h/an, cette partie de l'installation peut être considérée séparément aux fins des présentes conclusions sur les MTD. Pour toutes les parties de l'installation, les NEA-MTD s'appliquent en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'installation. Dans le cas susmentionné, les émissions provenant de chacun des conduits font l'objet d'une surveillance séparée.
         1.   CONCLUSIONS GÉNÉRALES SUR LES MTD
         Les conclusions sur les MTD spécifiques par combustible qui sont présentées aux points 2 à 7 s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD énumérées au présent point.
         1.1.   Systèmes de management environnemental
         
         
                  
                     MTD 1.
                  
                  
                     Afin d'améliorer les performances environnementales globales, la MTD consiste à mettre en place et à appliquer un système de management environnemental (SME) présentant toutes les caractéristiques suivantes:
                     
                                 i)
                              
                              
                                 engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau;
                              
                           
                                 ii)
                              
                              
                                 définition, par la direction, d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances environnementales de l'installation;
                              
                           
                                 iii)
                              
                              
                                 planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement;
                              
                           
                                 iv)
                              
                              
                                 mise en œuvre des procédures, prenant particulièrement en considération les aspects suivants:
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             organisation et responsabilité;
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             recrutement, formation, sensibilisation et compétence;
                                          
                                       
                                             c)
                                          
                                          
                                             communication;
                                          
                                       
                                             d)
                                          
                                          
                                             participation du personnel;
                                          
                                       
                                             e)
                                          
                                          
                                             documentation;
                                          
                                       
                                             f)
                                          
                                          
                                             contrôle efficace des procédés;
                                          
                                       
                                             g)
                                          
                                          
                                             programmes de maintenance planifiée;
                                          
                                       
                                             h)
                                          
                                          
                                             préparation et réaction aux situations d'urgence;
                                          
                                       
                                             i)
                                          
                                          
                                             respect de la législation sur l'environnement;
                                          
                                       
                           
                                 v)
                              
                              
                                 contrôle des performances et mise en œuvre de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération:
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             surveillance et mesure (voir également le rapport de référence du JRC relatif à la surveillance des émissions dans l'air et dans l'eau provenant des installations relevant de la directive sur les émissions industrielles — ROM);
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             mesures correctives et préventives;
                                          
                                       
                                             c)
                                          
                                          
                                             tenue de registres;
                                          
                                       
                                             d)
                                          
                                          
                                             audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour;
                                          
                                       
                           
                                 vi)
                              
                              
                                 revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction;
                              
                           
                                 vii)
                              
                              
                                 suivi de la mise au point de technologies plus propres;
                              
                           
                                 viii)
                              
                              
                                 prise en compte de l'impact sur l'environnement de la mise à l'arrêt définitif d'une installation dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation, notamment:
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             éviter les structures souterraines;
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             opter pour des caractéristiques qui facilitent le démontage;
                                          
                                       
                                             c)
                                          
                                          
                                             choisir des finis de surface qui facilitent la décontamination;
                                          
                                       
                                             d)
                                          
                                          
                                             recourir à une configuration des équipements qui évite le piégeage de substances chimiques et facilite leur évacuation par lavage ou nettoyage;
                                          
                                       
                                             e)
                                          
                                          
                                             concevoir des équipements flexibles, autonomes, permettant un arrêt progressif;
                                          
                                       
                                             f)
                                          
                                          
                                             recourir dans la mesure du possible à des matériaux biodégradables et recyclables;
                                          
                                       
                           
                                 ix)
                              
                              
                                 réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur.
                                 Il importe tout particulièrement pour ce secteur de prendre en considération les caractéristiques ci-après du SME, qui sont décrites, le cas échéant, dans les MTD pertinentes;
                              
                           
                                 x)
                              
                              
                                 programmes d'assurance qualité/contrôle de la qualité pour faire en sorte que les caractéristiques de tous les combustibles soient parfaitement définies et vérifiées (voir MTD 9);
                              
                           
                                 xi)
                              
                              
                                 plan de gestion en vue de réduire les émissions dans l'air ou l'eau dans des conditions d'exploitation autres que normales, y compris les périodes de démarrage et d'arrêt (voir MTD 10 et MTD 11);
                              
                           
                                 xii)
                              
                              
                                 plan de gestion des déchets pour veiller à éviter la production de déchets ou pour faire en sorte qu'ils soient préparés en vue du réemploi, recyclés ou valorisés d'une autre manière, y compris le recours aux techniques indiquées dans la MTD 16;
                              
                           
                                 xiii)
                              
                              
                                 méthode systématique permettant de repérer et de traiter les éventuelles émissions non maîtrisées ou imprévues dans l'environnement, en particulier:
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             les rejets dans le sol et les eaux souterraines résultant de la manipulation et du stockage des combustibles, des additifs, des sous-produits et des déchets
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             les émissions liées à l'auto-échauffement ou à la combustion spontanée des combustibles lors des activités de stockage et de manutention;
                                          
                                       
                           
                                 xiv)
                              
                              
                                 plan de gestion des poussières en vue d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions diffuses résultant du chargement, du déchargement, du stockage ou de la manutention des combustibles, des résidus et des additifs
                              
                           
                                 xv)
                              
                              
                                 plan de gestion du bruit en cas de nuisance sonore probable ou confirmée, y compris:
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             un protocole de surveillance du bruit aux limites de l'installation;
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             un programme de réduction du bruit;
                                          
                                       
                                             c)
                                          
                                          
                                             un protocole prévoyant des mesures appropriées et un calendrier pour réagir aux incidents liés au bruit;
                                          
                                       
                                             d)
                                          
                                          
                                             un relevé des problèmes de bruit rencontrés et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion auprès des personnes concernées des informations relatives aux problèmes de bruit rencontrés;
                                          
                                       
                           
                                 xvi)
                              
                              
                                 en cas de combustion, gazéification ou coïncinération de substances malodorantes, un plan de gestion des odeurs, comprenant:
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             un protocole de surveillance des odeurs;
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             si nécessaire, un programme d'élimination des odeurs en vue de détecter et d'éliminer ou de réduire les émissions odorantes;
                                          
                                       
                                             c)
                                          
                                          
                                             un protocole d'enregistrement des incidents liés aux odeurs, des mesures à prendre et du calendrier de mise en œuvre;
                                          
                                       
                                             d)
                                          
                                          
                                             un relevé des problèmes d'odeurs rencontrés et des mesures prises pour y remédier, ainsi que la diffusion auprès des personnes concernées des informations relatives aux problèmes d'odeurs rencontrés.
                                          
                                       
                           S'il apparaît à l'issue d'une évaluation qu'un des éléments énumérés aux points x à xvi n'est pas nécessaire, la décision prise et les raisons qui ont conduit à la prendre sont consignées.
                  
               
            Applicabilité
         
         La portée (par exemple le niveau de détail) et la nature du SME (normalisé ou non normalisé) dépendent en général de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'installation, ainsi que de son impact potentiel sur l'environnement.
         1.2.   Surveillance
         
         
                  
                     MTD 2.
                  
                  
                     La MTD consiste à déterminer le rendement électrique net ou la consommation totale nette de combustible ou le rendement mécanique net des unités de gazéification, des unités IGCC ou des unités de combustion en réalisant un test de performance à pleine charge (2), conformément aux normes EN, après la mise en service de l'unité et après chaque modification susceptible d'avoir une incidence sur le rendement électrique net, la consommation totale nette de combustible ou le rendement mécanique net de l'unité. En l'absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.
                  
               
                  
                     MTD 3.
                  
                  
                     La MTD consiste à surveiller les principaux paramètres de procédé pertinents pour les émissions dans l'air et dans l'eau, notamment les paramètres suivants:
                     
                                 Flux
                              
                              
                                 Paramètre(s)
                              
                              
                                 Surveillance
                              
                           
                                 Fumées
                              
                              
                                 Débit
                              
                              
                                 Détermination périodique ou en continu
                              
                           
                                 Teneur en oxygène, température et pression
                              
                              
                                 Mesure périodique ou en continu
                              
                           
                                 Humidité (3)
                                 
                              
                           
                                 Eaux usées provenant de l'épuration des fumées
                              
                              
                                 Débit, pH et température
                              
                              
                                 Mesure en continu
                              
                           
               
                  
                     MTD 4.
                  
                  
                     La MTD consiste à surveiller les émissions dans l'air au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN. En l'absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.
                     
                                 Substance/Paramètre
                              
                              
                                 Combustible/Procédé/Type d'installation de combustion
                              
                              
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation
                              
                              
                                 Norme(s) (4)
                                 
                              
                              
                                 Fréquence minimale de surveillance (5)
                                 
                              
                              
                                 Surveillance associée à
                              
                           
                                 NH3
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             En cas de recours à la SCR ou à la SNCR
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 Normes EN génériques
                              
                              
                                 En continu (6)
                                     (7)
                                 
                              
                              
                                 MTD 7
                              
                           
                                 NOX
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Charbon ou lignite y compris coïncinération de déchets
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Biomasse solide ou tourbe, y compris coïncinération de déchets
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Chaudières et moteurs au fioul lourd ou au gazole
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Turbines à gaz alimentées au gazole
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Chaudières, moteurs et turbines alimentés au gaz naturel
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Gaz sidérurgiques
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Combustibles issus de procédés de l'industrie chimique
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             installations IGCC
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 Normes EN génériques
                              
                              
                                 En continu (6)
                                     (8)
                                 
                              
                              
                                 MTD 20
                                 MTD 24
                                 MTD 28
                                 MTD 32
                                 MTD 37
                                 MTD 41
                                 MTD 42
                                 MTD 43
                                 MTD 47
                                 MTD 48
                                 MTD 56
                                 MTD 64
                                 MTD 65
                                 MTD 73
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Installations de combustion sur plateformes en mer
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 EN 14792
                              
                              
                                 Une fois par an (9)
                                 
                              
                              
                                 MTD 53
                              
                           
                                 N2O
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Charbon ou lignite dans chaudières en lit fluidisé circulant
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Biomasse solide ou tourbe dans chaudières en lit fluidisé circulant
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 EN 21258
                              
                              
                                 Une fois par an (10)
                                 
                              
                              
                                 MTD 20
                                 MTD 24
                              
                           
                                 CO
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Charbon ou lignite y compris coïncinération de déchets
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Biomasse solide ou tourbe, y compris coïncinération de déchets
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             chaudières et moteurs au fioul lourd ou au gazole
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Turbines à gaz alimentées au gazole
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Chaudières, moteurs et turbines alimentés au gaz naturel
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Gaz sidérurgiques
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Combustibles issus de procédés de l'industrie chimique
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Installations IGCC
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 Normes EN génériques
                              
                              
                                 En continu (6)
                                     (8)
                                 
                              
                              
                                 MTD 20
                                 MTD 24
                                 MTD 28
                                 MTD 33
                                 MTD 38
                                 MTD 44
                                 MTD 49
                                 MTD 56
                                 MTD 64
                                 MTD 65
                                 MTD 73
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Installations de combustion sur plateformes en mer
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 EN 15058
                              
                              
                                 Une fois par an (9)
                                 
                              
                              
                                 MTD 54
                              
                           
                                 SO2
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Charbon ou lignite y compris coïncinération de déchets
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Biomasse solide ou tourbe, y compris coïncinération de déchets
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Chaudières au fioul lourd ou au gazole
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Moteurs au fioul lourd ou au gazole
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Turbines à gaz alimentées au gazole
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Gaz sidérurgiques
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Combustibles issus de procédés de l'industrie chimique utilisés dans les chaudières
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Installations IGCC
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 Normes EN génériques et EN 14791
                              
                              
                                 En continu (6)
                                     (11)
                                     (12)
                                 
                              
                              
                                 MTD 21
                                 MTD 25
                                 MTD 29
                                 MTD 34
                                 MTD 39
                                 MTD 50
                                 MTD 57
                                 MTD 66
                                 MTD 67
                                 MTD 74
                              
                           
                                 SO3
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             En cas de recours à la SCR
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 Pas de norme EN
                              
                              
                                 Une fois par an.
                              
                              
                                 —
                              
                           
                                 Chlorures gazeux, exprimés en HCl
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Charbon ou lignite
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Combustibles issus de procédés de l'industrie chimique utilisés dans les chaudières
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 EN 1911
                              
                              
                                 Une fois tous les trois mois (6)
                                     (13)
                                     (14)
                                 
                              
                              
                                 MTD 21
                                 MTD 57
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Biomasse solide ou tourbe
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 Normes EN génériques
                              
                              
                                 En continu (15)
                                     (16)
                                 
                              
                              
                                 MTD 25
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Coïncinération de déchets
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 Normes EN génériques
                              
                              
                                 En continu (6)
                                     (16)
                                 
                              
                              
                                 MTD 66
                                 MTD 67
                              
                           
                                 HF
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Charbon ou lignite
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Combustibles issus de procédés de l'industrie chimique utilisés dans les chaudières
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 Pas de norme EN
                              
                              
                                 Une fois tous les trois mois (6)
                                     (13)
                                     (14)
                                 
                              
                              
                                 MTD 21
                                 MTD 57
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Biomasse solide ou tourbe
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 Pas de norme EN
                              
                              
                                 Une fois par an
                              
                              
                                 MTD 25
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Coïncinération de déchets
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 Normes EN génériques
                              
                              
                                 En continu (6)
                                     (16)
                                 
                              
                              
                                 MTD 66
                                 MTD 67
                              
                           
                                 Poussières
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Charbon ou lignite
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Biomasse solide ou tourbe
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Chaudières au fioul lourd ou au gazole
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Gaz sidérurgiques
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Combustibles issus de procédés de l'industrie chimique utilisés dans les chaudières
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Installations IGCC
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Moteurs au fioul lourd ou au gazole
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Turbines à gaz alimentées au gazole
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 Normes EN génériques, et EN 13284-1 et EN 13284-2
                              
                              
                                 En continu (6)
                                     (17)
                                 
                              
                              
                                 MTD 22
                                 MTD 26
                                 MTD 30
                                 MTD 35
                                 MTD 39
                                 MTD 51
                                 MTD 58
                                 MTD 75
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Coïncinération de déchets
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 Normes EN génériques et EN 13284-2
                              
                              
                                 En continu
                              
                              
                                 MTD 68
                                 MTD 69
                              
                           
                                 Métaux et métalloïdes, à l'exception du mercure (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Charbon ou lignite
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Biomasse solide ou tourbe
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Chaudières et moteurs au fioul lourd ou au gazole
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 EN 14385
                              
                              
                                 Une fois par an (18)
                                 
                              
                              
                                 MTD 22
                                 MTD 26
                                 MTD 30
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Coïncinération de déchets
                                          
                                       
                              
                                 < 300 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 14385
                              
                              
                                 Une fois tous les 6 mois (13)
                                 
                              
                              
                                 MTD 68
                                 MTD 69
                              
                           
                                 ≥ 300 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 14385
                              
                              
                                 Une fois tous les trois mois (19)
                                     (13)
                                 
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Installations IGCC
                                          
                                       
                              
                                 ≥ 100 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 14385
                              
                              
                                 Une fois par an (18)
                                 
                              
                              
                                 MTD 75
                              
                           
                                 Hg
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Charbon ou lignite y compris coïncinération de déchets
                                          
                                       
                              
                                 < 300 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 13211
                              
                              
                                 Une fois tous les trois mois (13)
                                     (20)
                                 
                              
                              
                                 MTD 23
                              
                           
                                 ≥ 300 MWth
                                 
                              
                              
                                 Normes EN génériques et EN 14884
                              
                              
                                 En continu (16)
                                     (21)
                                 
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Biomasse solide ou tourbe
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 EN 13211
                              
                              
                                 Une fois par an (22)
                                 
                              
                              
                                 MTD 27
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Coïncinération de déchets avec de la biomasse solide ou de la tourbe
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 EN 13211
                              
                              
                                 Une fois tous les trois mois (13)
                                 
                              
                              
                                 MTD 70
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Installations IGCC
                                          
                                       
                              
                                 ≥ 100 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 13211
                              
                              
                                 Une fois par an (23)
                                 
                              
                              
                                 MTD 75
                              
                           
                                 COVT
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Moteurs au fioul lourd ou au gazole
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Combustibles issus de procédés de l'industrie chimique utilisés dans les chaudières
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 EN 12619
                              
                              
                                 Une fois tous les 6 mois (13)
                                 
                              
                              
                                 MTD 33
                                 MTD 59
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Coïncinération de déchets avec du charbon, du lignite, de la biomasse solide ou de la tourbe
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 Normes EN génériques
                              
                              
                                 En continu
                              
                              
                                 MTD 71
                              
                           
                                 Formaldéhyde
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Gaz naturel dans les moteurs à gaz ou à deux combustibles, à allumage par étincelle et à mélange pauvre
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 Pas de norme EN
                              
                              
                                 Une fois par an
                              
                              
                                 MTD 45
                              
                           
                                 CH4
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Moteurs au gaz naturel
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 EN ISO 25139
                              
                              
                                 Une fois par an (24)
                                 
                              
                              
                                 MTD 45
                              
                           
                                 PCDD/F
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Combustibles issus de procédés de l'industrie chimique utilisés dans les chaudières
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Coïncinération de déchets
                                          
                                       
                              
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3
                              
                              
                                 Une fois tous les 6 mois (13)
                                     (25)
                                 
                              
                              
                                 MTD 59
                                 MTD 71
                              
                           
               
                  
                     MTD 5.
                  
                  
                     La MTD consiste à surveiller les rejets dans l'eau résultant du traitement des fumées, au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN. En l'absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.
                     
                                 Substance/Paramètre
                              
                              
                                 Norme(s)
                              
                              
                                 Fréquence minimale de surveillance
                              
                              
                                 Surveillance associée à
                              
                           
                                 Carbone organique total (COT) (26)
                                 
                              
                              
                                 EN 1484
                              
                              
                                 Une fois par mois
                              
                              
                                 MTD 15
                              
                           
                                 Demande chimique en oxygène (DCO) (26)
                                 
                              
                              
                                 Pas de norme EN
                              
                           
                                 Matières en suspension totales (MEST)
                              
                              
                                 EN 872
                              
                           
                                 Fluorures (F–)
                              
                              
                                 EN ISO 10304-1
                              
                           
                                 Sulfates (SO4
                                    2–)
                              
                              
                                 EN ISO 10304-1
                              
                           
                                 Sulfures, aisément libérables (S2–)
                              
                              
                                 Pas de norme EN
                              
                           
                                 Sulfites (SO3
                                    2–)
                              
                              
                                 EN ISO 10304-3
                              
                           
                                 Métaux et métalloïdes
                              
                              
                                 As
                              
                              
                                 Plusieurs normes EN (par exemple EN ISO 11885 ou EN ISO 17294-2)
                              
                           
                                 Cd
                              
                           
                                 Cr
                              
                           
                                 Cu
                              
                           
                                 Ni
                              
                           
                                 Pb
                              
                           
                                 Zn
                              
                           
                                 Hg
                              
                              
                                 Plusieurs normes EN (par exemple EN ISO 12846 ou EN ISO 17852)
                              
                           
                                 Chlorures (Cl–)
                              
                              
                                 Plusieurs normes EN (par exemple EN ISO-10304-1 ou EN ISO 15682)
                              
                              
                                 —
                              
                           
                                 Azote total
                              
                              
                                 EN 12260
                              
                              
                                 —
                              
                           
               1.3.   Performances environnementales générales et efficacité de la combustion
         
         
                  
                     MTD 6.
                  
                  
                     Afin d'améliorer les performances environnementales générales des installations de combustion et de réduire les émissions atmosphériques de CO et de substances imbrûlées, la MTD consiste à optimiser la combustion et à appliquer une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Mélange des combustibles
                              
                              
                                 Consiste à mélanger différentes qualités d'un même type de combustible afin de garantir des conditions de combustion stables ou de réduire les émissions de polluants
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Maintenance du système de combustion
                              
                              
                                 Maintenance programmée régulière conformément aux recommandations des fournisseurs
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Système de contrôle avancé
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.1.
                              
                              
                                 L'applicabilité aux anciennes installations de combustion peut être limitée car cela suppose la rénovation du système de combustion ou du système de contrôle/commande
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Bonne conception des équipements de combustion
                              
                              
                                 Bonne conception du four, des chambres de combustion, des brûleurs et des dispositifs associés
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale aux nouvelles installations de combustion.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Choix du combustible
                              
                              
                                 Consiste à choisir, parmi les combustibles disponibles, ceux qui présentent de meilleures caractéristiques environnementales (faible teneur en soufre ou en mercure, par exemple), ou à remplacer la totalité ou une partie des combustibles utilisés par de tels combustibles, y compris dans les situations de démarrage ou en cas de recours à des combustibles d'appoint.
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité de types de combustibles appropriés, présentant de meilleures caractéristiques environnementales, disponibilité sur laquelle peut influer la politique énergétique de l'État membre concerné ou le bilan combustibles de l'ensemble du site en cas d'utilisation de combustibles produits par les activités industrielles.
                                 Dans le cas des installations de combustion existantes, le type de combustible peut être limité par la configuration et la conception de l'installation.
                              
                           
               
                  
                     MTD 7.
                  
                  
                     Afin de réduire les émissions atmosphériques d'ammoniac résultant de l'application de la réduction catalytique sélective (SCR) ou de la réduction non catalytique sélective (SNCR) aux fins de la réduction des émissions de NOX, la MTD consiste à optimiser la conception ou le fonctionnement de la SCR ou de la SNCR (par exemple, rapport réactif/NOX optimisé, répartition homogène du réactif et taille optimale des gouttes de réactif).
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD
                     
                     Les niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de NH3 résultant de l'application de la SCR ou de la SNCR sont < 3-10 mg/Nm3 en moyenne annuelle ou en moyenne sur la période d'échantillonnage. L'application de la SCR permet d'atteindre la valeur basse de la fourchette, tandis que la SNCR permet d'atteindre la valeur haute, sans recourir aux techniques de réduction des émissions par voie humide. Dans le cas des installations brûlant de la biomasse qui sont exploitées à charge variable, ainsi que dans le cas des moteurs alimentés au fioul lourd ou au gazole, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 15 mg/Nm3
                     
                  
               
                  
                     MTD 8.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques pendant les conditions normales d'exploitation, la MTD consiste à garantir, par une conception, un fonctionnement et une maintenance appropriés, l'utilisation de tous les systèmes de réduction des émissions au maximum de leurs capacités et disponibilités.
                  
               
                  
                     MTD 9.
                  
                  
                     Afin d'améliorer les performances environnementales générales des installations de combustion ou de gazéification et de réduire les émissions dans l'air, la MTD consiste, dans le cadre du système de management environnemental, à inclure les éléments suivants dans les programmes d'assurance qualité/contrôle de la qualité, pour tous les combustibles utilisés (voir MTD 1):
                     
                                 i)
                              
                              
                                 caractérisation initiale complète du combustible utilisé, y compris au moins les paramètres énumérés ci-après et conformément aux normes EN. Les normes nationales, les normes ISO ou d'autres normes internationales peuvent être utilisées, pour autant qu'elles garantissent l'obtention de données d'une qualité scientifique équivalente;
                              
                           
                                 ii)
                              
                              
                                 contrôle régulier de la qualité du combustible afin de vérifier qu'elle correspond à la caractérisation initiale et aux spécifications de conception de l'installation. La fréquence des contrôles et les paramètres retenus parmi ceux du tableau ci-dessous sont déterminés par la variabilité du combustible, après évaluation de la pertinence des rejets polluants (par exemple, concentration dans le combustible, traitement des fumées appliqué);
                              
                           
                                 iii)
                              
                              
                                 Adaptation des réglages de l'installation en fonction des besoins et des possibilités [par exemple, intégration de la caractérisation et des contrôles du combustible dans le système de contrôle avancé (voir la description au point 8.1)].
                              
                           
                        Description
                     
                     La caractérisation initiale et le contrôle régulier du combustible peuvent être effectués par l'exploitant ou par le fournisseur du combustible. Dans la dernière hypothèse, les résultats complets sont communiqués à l'exploitant sous la forme d'une fiche produit (combustible) ou d'une garantie du fournisseur.
                     
                                 Combustible(s)
                              
                              
                                 Substances/paramètres à caractériser
                              
                           
                                 Biomasse/tourbe
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             PCI
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Humidité
                                          
                                       
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             C, Cl, F, N, S, K, Na
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Métaux et métalloïdes (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)
                                          
                                       
                           
                                 Charbon/lignite
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             PCI
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Humidité
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Composés volatils, cendres, carbone lié, C, H, N, O, S
                                          
                                       
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Br, Cl, F
                                          
                                       
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Métaux et métalloïdes (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                          
                                       
                           
                                 Fioul lourd
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Cendres
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             C, S, N, Ni, V
                                          
                                       
                           
                                 Gazole
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Cendres
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             N, C, S
                                          
                                       
                           
                                 Gaz naturel
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             PCI
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, indice de Wobbe
                                          
                                       
                           
                                 Combustibles issus de procédés de l'industrie chimique (27)
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Br, C, Cl, F, H, N, O, S
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Métaux et métalloïdes (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                          
                                       
                           
                                 Gaz sidérurgiques
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             PCI, CH4 (pour COG), CXHY (pour COG), CO2, H2, N2, soufre total, poussières, indice de Wobbe
                                          
                                       
                           
                                 Déchets (28)
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             PCI
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Humidité
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Br, C, Cl, F, H, N, O, S
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Métaux et métalloïdes (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                          
                                       
                           
               
                  
                     MTD 10.
                  
                  
                     Afin de réduire les émissions dans l'air ou dans l'eau lors de conditions d'exploitation autres que normales (OTNOC), la MTD consiste à établir et à mettre en œuvre, dans le cadre du système de management environnemental (voir MTD 1), un plan de gestion adapté aux rejets polluants potentiels pertinents, comprenant les éléments suivants:
                     
                                 —
                              
                              
                                 conception appropriée des systèmes censés jouer un rôle dans les OTNOC susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions dans l'air, dans l'eau ou le sol (par exemple, notion de conception à faible charge afin de réduire les charges minimales de démarrage et d'arrêt en vue d'une production stable des turbines à gaz),
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 établissement et mise en œuvre d'un plan de maintenance préventive spécifique pour ces systèmes,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 vérification et relevé des émissions causées par des OTNOC et les circonstances associées, et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 évaluation périodique des émissions globales lors de OTNOC (par exemple, fréquence des événements, durée, quantification/estimation des émissions) et mise en œuvre de mesures correctives si nécessaire.
                              
                           
               
                  
                     MTD 11.
                  
                  
                     La MTD consiste à surveiller de manière appropriée les émissions dans l'air ou dans l'eau lors de OTNOC.
                     
                        Description
                     
                     La surveillance peut s'effectuer par des mesures directes des émissions, ou par le contrôle de paramètres de substitution s'il en résulte une qualité scientifique égale ou supérieure à la mesure directe des émissions. Les émissions au démarrage et à l'arrêt (DEM/ARR) peuvent être évaluées sur la base d'une mesure précise des émissions effectuée au moins une fois par an pour une procédure DEM/ARR typique, les résultats de cette mesure étant utilisés pour estimer les émissions lors de chaque DEM/ARR tout au long de l'année.
                  
               1.4.   Efficacité énergétique
         
         
                  
                     MTD 12.
                  
                  
                     Afin d'accroître l'efficacité énergétique des unités de combustion, de gazéification ou IGCC exploitées 1 500 h/an ou davantage, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Optimisation de la combustion
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.2.
                                 L'optimisation de la combustion réduit au minimum la teneur en substances imbrûlées des fumées et des résidus de combustion solides.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Optimisation des paramètres du fluide moteur
                              
                              
                                 Opérer aux plus hautes valeurs possibles de pression et de température du gaz ou de la vapeur servant de fluide moteur, dans les limites des contraintes associées, par exemple, à la maîtrise des émissions de NOX ou aux caractéristiques requises de l'énergie
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Optimisation du cycle de vapeur
                              
                              
                                 Opérer à plus faible pression d'échappement de la turbine en utilisant la plus faible valeur possible de température de l'eau de refroidissement du condenseur, dans les limites imposées par la conception
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Réduction de la consommation d'énergie
                              
                              
                                 Réduction de la consommation d'énergie interne (efficacité accrue de la pompe d'alimentation, par exemple)
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Préchauffage de l'air de combustion
                              
                              
                                 Réutilisation d'une partie de la chaleur des gaz de combustion pour préchauffer l'air utilisé pour la combustion
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale, dans les limites des contraintes de maîtrise des émissions de NOX
                                 
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Préchauffage du combustible
                              
                              
                                 Préchauffage du combustible à l'aide de chaleur récupérée
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale, dans les limites des contraintes liées à la conception de la chaudière et à la nécessité de maîtriser les émissions de NOX
                                 
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Système de contrôle avancé
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.2.
                                 Le contrôle informatisé des principaux paramètres de combustion permet d'améliorer l'efficacité de la combustion
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles. L'applicabilité aux anciennes unités peut être limitée car cela suppose la rénovation du système de combustion ou du système de contrôle/commande
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Préchauffage de l'eau d'alimentation à l'aide de chaleur récupérée
                              
                              
                                 Préchauffage de l'eau provenant du condenseur au moyen de chaleur de récupération avant de la réutiliser dans la chaudière
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux circuits de vapeur et non aux générateurs d'eau surchauffée.
                                 L'applicabilité aux unités existantes peut être limitée par les contraintes liées à la configuration de l'installation et à la quantité de chaleur récupérable
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 Récupération de chaleur par cogénération (CHP)
                              
                              
                                 Récupération de chaleur (provenant principalement du circuit vapeur) pour la production d'eau chaude ou de vapeur destinée à être utilisée dans des activités ou procédés industriels ou dans un réseau public de chauffage urbain. Une récupération de chaleur supplémentaire est possible à partir:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             des fumées
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             du refroidissement de grille
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             d'un lit fluidisé circulant
                                          
                                       
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la demande locale de chaleur et d'électricité
                                 L'applicabilité peut être limitée dans le cas des compresseurs utilisés dans des situations où la demande de chaleur est imprévisible.
                              
                           
                                 j.
                              
                              
                                 Disponibilité de la cogénération
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.2.
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux unités nouvelles lorsqu'il existe des perspectives réalistes d'utilisation de chaleur à proximité de l'unité
                              
                           
                                 k.
                              
                              
                                 Condenseur de fumées
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.2.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale aux unités de cogénération à condition qu'il existe une demande de chaleur basse température
                              
                           
                                 l.
                              
                              
                                 Accumulation de chaleur
                              
                              
                                 Stockage de chaleur par accumulation en mode cogénération
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux installations de cogénération.
                                 L'applicabilité peut être limitée en cas de faible charge calorifique
                              
                           
                                 m.
                              
                              
                                 «Cheminée humide»
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.2.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles ou existantes équipées d'un système de désulfuration des fumées (FGD) par voie humide
                              
                           
                                 n.
                              
                              
                                 Rejets par la tour de refroidissement
                              
                              
                                 Les émissions dans l'air sont évacuées par la tour de refroidissement et non par une cheminée réservée à cet effet
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux unités équipées d'un système FGD par voie humide lorsque le réchauffage des fumées est nécessaire avant évacuation, et lorsque le système de refroidissement de l'unité est une tour de refroidissement
                              
                           
                                 o.
                              
                              
                                 Pré-séchage du combustible
                              
                              
                                 Réduction de la teneur en eau du combustible avant combustion afin d'améliorer les conditions de combustion
                              
                              
                                 Applicable à la combustion de biomasse ou de tourbe dans les limites des contraintes liées aux risques de combustion spontanée (par exemple, la teneur en eau de la tourbe est maintenue au-dessus de 40 % tout au long de la chaîne de production).
                                 L'applicabilité aux installations existantes peut être limitée par la capacité calorifique supplémentaire pouvant être obtenue par le séchage et par les contraintes liées à certains modèles de chaudières ou à certaines configurations d'installations
                              
                           
                                 p.
                              
                              
                                 Réduction au minimum des pertes de chaleur
                              
                              
                                 Réduction au minimum des pertes de chaleur résiduelle, notamment de celles qui se produisent par l'intermédiaire du mâchefer, ou de celles que l'on peut limiter en isolant les sources de rayonnement
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux unités de combustion alimentées en combustible solide et aux unités de gazéification/IGCC
                              
                           
                                 q.
                              
                              
                                 Matériaux avancés
                              
                              
                                 Utilisation de matériaux avancés aux propriétés avérées de résistance à des températures et pressions élevées de fonctionnement, et pouvant donc améliorer l'efficacité des procédés vapeur/de combustion
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux nouvelles unités
                              
                           
                                 r.
                              
                              
                                 Améliorations des turbines à vapeur
                              
                              
                                 Inclut des techniques telles que l'augmentation de la température et de la pression de la vapeur moyenne pression, l'ajout d'une turbine basse pression et des modifications de la géométrie des pales des turbines
                              
                              
                                 L'applicabilité peut être limitée par la demande, les conditions de vapeur ou la durée de vie limitée de l'installation
                              
                           
                                 s.
                              
                              
                                 Conditions de vapeur supercritique ou ultra-supercritique
                              
                              
                                 Utilisation d'un circuit de vapeur, y compris de systèmes de réchauffage de la vapeur, dans lequel la vapeur peut atteindre des pressions supérieures à 220,6 bars et des températures de plus de 374 °C en conditions supercritiques, et des pressions supérieures à 250-300 bars et des températures de plus de 580-600 °C en conditions ultra-supercritiques
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux unités nouvelles de puissance ≥ 600 MWth exploitées plus de 4 000  h/an.
                                 Non applicable lorsque l'unité est destinée à produire de la vapeur à basse température ou pression dans les industries de procédés
                                 Non applicable aux turbines et moteurs à gaz produisant de la vapeur en mode cogénération.
                                 Dans le cas des unités brûlant de la biomasse, l'applicabilité peut être limitée par la corrosion à haute température provoquée par certaines biomasses
                              
                           
               1.5.   Consommation d'eau et émissions dans l'eau
         
         
                  
                     MTD 13.
                  
                  
                     Afin de réduire la consommation d'eau et le volume des rejets d'eaux usées contaminées, la MTD consiste à appliquer une des deux techniques énumérées ci-dessous, ou les deux.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Recyclage des eaux
                              
                              
                                 Les flux d'eaux usées, y compris les eaux de ruissellement, provenant de l'installation sont réutilisés à d'autres fins. Le degré de recyclage est limité par les exigences relatives à la qualité du flux d'eaux réceptrices et par le bilan hydrique de l'installation
                              
                              
                                 Non applicable aux eaux usées issues des systèmes de refroidissement lorsqu'elles contiennent des produits chimiques de traitement de l'eau ou des concentrations élevées de sels provenant de l'eau de mer
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Manutention des cendres résiduelles sèches
                              
                              
                                 Les cendres résiduelles chaudes et sèches tombent du foyer sur un convoyeur mécanique et sont refroidies par l'air ambiant. Aucune eau n'est utilisée dans le processus.
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux installations qui brûlent des combustibles solides.
                                 Des restrictions techniques peuvent limiter l'applicabilité aux installations de combustion existantes
                              
                           
               
                  
                     MTD 14.
                  
                  
                     Afin d'empêcher la contamination des eaux usées et de réduire les émissions dans l'eau, la MTD consiste à séparer les flux d'eaux usées et à les traiter séparément, en fonction des polluants qu'ils contiennent.
                     
                        Description
                     
                     Les flux d'eaux usées classiquement séparés et traités comprennent les eaux de ruissellement, l'eau de refroidissement et les eaux usées provenant du traitement des fumées.
                     
                        Applicabilité
                     
                     Dans le cas des installations existantes, l'applicabilité peut être limitée par la configuration des systèmes d'évacuation des eaux usées.
                  
               
                  
                     MTD 15.
                  
                  
                     Afin de réduire les émissions dans l'eau résultant du traitement des fumées, la MTD consiste à recourir à une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous et à appliquer des techniques secondaires le plus près possible de la source de manière à éviter la dilution
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Polluants classiquement visés/réduits
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 Techniques primaires
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Combustion optimisée (voir MTD 6) et systèmes de traitement des fumées (par exemple, SCR/SNCR, voir MTD 7)
                              
                              
                                 Composés organiques, ammoniac (NH3)
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 Techniques secondaires (29)
                                 
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Adsorption sur charbon actif
                              
                              
                                 Composés organiques, mercure (Hg)
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Traitement biologique aérobie
                              
                              
                                 Composés organiques biodégradables, ammonium (NH4
                                    +)
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale pour le traitement des composés organiques. Le traitement biologique aérobie de l'ammonium (NH4
                                    +) peut ne pas être applicable en cas de concentrations élevées de chlorures (c'est-à-dire de l'ordre de 10 g/l)
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Traitement biologique anaérobie/en anoxie
                              
                              
                                 Mercure (Hg), nitrates (NO3
                                    –), nitrites (NO2
                                    –)
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Coagulation et floculation
                              
                              
                                 Matières en suspension
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Cristallisation
                              
                              
                                 Métaux et métalloïdes, sulfates (SO4
                                    2–), fluorures (F–)
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Filtration (par exemple, filtration sur sable, microfiltration, ultrafiltration)
                              
                              
                                 Matières en suspension, métaux
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Flottation
                              
                              
                                 Matières en suspension, huile libre
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 Échange d'ions
                              
                              
                                 Métaux
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 j.
                              
                              
                                 Neutralisation
                              
                              
                                 Acides, alcalis
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 k.
                              
                              
                                 Oxydation
                              
                              
                                 Sulfures (S2–), sulfites (SO3
                                    2–)
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 l.
                              
                              
                                 Précipitation
                              
                              
                                 Métaux et métalloïdes, sulfates (SO4
                                    2–), fluorures (F–)
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 m.
                              
                              
                                 Décantation
                              
                              
                                 Matières en suspension
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 n.
                              
                              
                                 Extraction
                              
                              
                                 Ammoniac (NH3)
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           Les NEA-MTD se rapportent aux rejets directs dans une masse d'eau réceptrice au point où les émissions quittent l'installation.
                     
                        Tableau 1
                     
                     
                        NEA-MTD pour les rejets directs résultant du traitement des fumées dans une masse d'eau réceptrice
                     
                     
                                 Substance/Paramètre
                              
                              
                                 NEA-MTD
                              
                           
                                 Moyenne journalière
                              
                           
                                 Carbone organique total (COT)
                              
                              
                                 20-50 mg/l (30)
                                     (31)
                                     (32)
                                 
                              
                           
                                 Demande chimique en oxygène (DCO)
                              
                              
                                 60-150 mg/l (30)
                                     (31)
                                     (32)
                                 
                              
                           
                                 Matières en suspension totales (MEST)
                              
                              
                                 10-30 mg/l
                              
                           
                                 Fluorures (F–)
                              
                              
                                 10-25 mg/l
                              
                           
                                 Sulfates (SO4
                                    2–)
                              
                              
                                 1,3-2,0 g/l (32)
                                     (33)
                                     (34)
                                     (35)
                                 
                              
                           
                                 Sulfures (S2–), aisément libérables
                              
                              
                                 0,1-0,2 mg/l (32)
                                 
                              
                           
                                 Sulfites (SO3
                                    2–)
                              
                              
                                 1-20 mg/l (32)
                                 
                              
                           
                                 Métaux et métalloïdes
                              
                              
                                 As
                              
                              
                                 10-50 μg/l
                              
                           
                                 Cd
                              
                              
                                 2-5 μg/l
                              
                           
                                 Cr
                              
                              
                                 10-50 μg/l
                              
                           
                                 Cu
                              
                              
                                 10-50 μg/l
                              
                           
                                 Hg
                              
                              
                                 0,2-3 μg/l
                              
                           
                                 Ni
                              
                              
                                 10-50 μg/l
                              
                           
                                 Pb
                              
                              
                                 10-20 μg/l
                              
                           
                                 Zn
                              
                              
                                 50-200 μg/l
                              
                           
               1.6.   Gestion des déchets
         
         
                  
                     MTD 16.
                  
                  
                     Afin de réduire la quantité de déchets à éliminer résultant des procédés de combustion ou de gazéification et des techniques de réduction des émissions, la MTD consiste à organiser les opérations de manière à maximiser, par ordre de priorité et compte tenu de l'ensemble du cycle de vie:
                     
                                 a)
                              
                              
                                 la prévention des déchets, c'est-à-dire maximiser la proportion de résidus qui sont des sous-produits;
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 la préparation des déchets en vue de leur réemploi, c'est-à-dire en fonction des critères spécifiques de qualité requis;
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 le recyclage des déchets;
                              
                           
                                 d)
                              
                              
                                 d'autres formes de valorisation des déchets (par exemple, la valorisation énergétique),
                              
                           grâce à la mise en œuvre d'une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Production de gypse en tant que sous-produit
                              
                              
                                 Optimisation de la qualité des résidus à base de calcium générés par les systèmes de désulfuration des fumées par voie humide, afin que ces résidus puissent être utilisés comme substituts du gypse naturel (par exemple comme matière première dans l'industrie des plaques de plâtre). La qualité du calcaire utilisé dans la FGD par voie humide a une incidence sur la pureté du gypse produit
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale dans les limites des contraintes liées à la qualité requise de gypse, aux exigences sanitaires associées à chaque usage spécifique et aux conditions du marché.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Recyclage ou valorisation des résidus dans le secteur de la construction
                              
                              
                                 Recyclage ou valorisation des résidus (par exemple, résidus des procédés de désulfuration par voie semi-sèche, cendres volantes, cendres résiduelles) sous forme de matériaux de construction (par exemple pour la construction des routes, en remplacement du sable dans la fabrication du béton, ou dans l'industrie du ciment).
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale, dans les limites des contraintes liées à la qualité requise des matériaux (par exemple, propriétés physiques, teneur en substances nocives) pour chaque usage spécifique, et aux conditions du marché.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Valorisation énergétique consistant à utiliser des déchets dans le mélange combustible
                              
                              
                                 L'énergie résiduelle contenue dans les cendres et les boues riches en carbone qui résultent de la combustion du charbon, du lignite, du fioul lourd, de la tourbe ou de la biomasse peut être valorisée, par exemple, en mélangeant les cendres et les boues avec le combustible
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale lorsque les installations sont en mesure d'accepter des déchets dans le mélange de combustibles et sont techniquement équipées pour amener les combustibles dans la chambre de combustion
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Préparation du catalyseur usé en vue du réemploi
                              
                              
                                 La préparation du catalyseur usé en vue du réemploi (jusqu'à quatre fois pour les catalyseurs de SCR) rétablit partiellement ou intégralement l'efficacité de celui-ci, prolongeant sa durée de vie utile de plusieurs décennies. La préparation du catalyseur usé en vue du réemploi est intégrée dans un système de de gestion du catalyseur
                              
                              
                                 L'applicabilité peut être limitée par l'état mécanique du catalyseur et les performances requises de maîtrise des émissions de NOX et de NH3
                                 
                              
                           
               1.7.   Émissions sonores
         
         
                  
                     MTD 17.
                  
                  
                     Afin de réduire les émissions sonores, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Mesures opérationnelles
                              
                              
                                 Entres autres:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             inspection et maintenance améliorées des équipements
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             fermeture des portes et des fenêtres des zones confinées, si possible
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             conduite des équipements par du personnel expérimenté
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             renoncement aux activités bruyantes pendant la nuit, si possible
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             précautions pour éviter le bruit pendant les activités de maintenance
                                          
                                       
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Équipements peu bruyants
                              
                              
                                 Concerne potentiellement les compresseurs, les pompes et les disques
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale aux équipements nouveaux ou remplacés
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Atténuation du bruit
                              
                              
                                 Il est possible de limiter la propagation du bruit en intercalant des obstacles entre l'émetteur et le récepteur. Les obstacles appropriés comprennent les murs antibruit, les remblais et les bâtiments
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale aux installations nouvelles. Dans le cas des installations existantes, le manque d'espace peut empêcher l'intercalation d'obstacles.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Dispositifs anti-bruit
                              
                              
                                 Entre autres:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             réducteurs de bruit
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             isolement des équipements
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             confinement des équipements bruyants
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             insonorisation des bâtiments
                                          
                                       
                              
                                 L'applicabilité peut être limitée par le manque d'espace
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Localisation appropriée des équipements et des bâtiments
                              
                              
                                 Les niveaux de bruit peuvent être réduits en augmentant la distance entre l'émetteur et le récepteur et en utilisant les bâtiments comme des écrans antibruit.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale aux installations nouvelles Dans le cas des installations existantes, le déplacement des équipements et des unités de production peut être limité par le manque d'espace ou par des coûts excessifs.
                              
                           
               2.   CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA COMBUSTION DE COMBUSTIBLES SOLIDES
         2.1.   Conclusions sur les MTD pour la combustion de charbon ou de lignite
         
         Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées au présent point sont applicables d'une manière générale à la combustion de charbon ou de lignite. Elles s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD figurant au point 1.
         2.1.1.   Performance environnementale générale
         
         
                  
                     MTD 18.
                  
                  
                     Afin d'améliorer la performance environnementale générale de la combustion du charbon ou du lignite, et en plus de la MTD 6, la MTD consiste à appliquer la technique indiquée ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Procédé de combustion intégrée garantissant un haut rendement de la chaudière et incluant des techniques primaires de réduction des émissions de NOX (par exemple, étagement de l'air, étagement du combustible, brûleurs bas NOX ou recyclage des fumées)
                              
                              
                                 Des procédés de combustion tels que la combustion de charbon sous forme pulvérisée, la combustion en lit fluidisé ou en couche permettent cette intégration.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
               2.1.2.   Efficacité énergétique
         
         
                  
                     MTD 19.
                  
                  
                     Afin d'accroître l'efficacité énergétique de la combustion du charbon ou du lignite, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées dans la MTD 12 et ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Manutention des cendres résiduelles sèches
                              
                              
                                 Les cendres résiduelles chaudes et sèches tombent du foyer sur un convoyeur mécanique et sont refroidies par l'air ambiant après avoir été redirigées vers le foyer pour être rebrûlées. Tant la recombustion des cendres que leur refroidissement génèrent une énergie utile.
                              
                              
                                 Des restrictions techniques peuvent limiter l'applicabilité aux installations de combustion existantes
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 2
                     
                     
                        Niveaux d'efficacité énergétique associés à la MTD (NEEA-MTD) pour la combustion de charbon ou de lignite
                     
                     
                                 Type d'unité de combustion
                              
                              
                                 NEEA-MTD (36)
                                     (37)
                                 
                              
                           
                                 Rendement électrique net (%) (38)
                                 
                              
                              
                                 Consommation totale nette de combustible (%) (38)
                                     (39)
                                     (40)
                                 
                              
                           
                                 Unité nouvelle (41)
                                     (42)
                                 
                              
                              
                                 Unité existante (41)
                                     (43)
                                 
                              
                              
                                 Unité nouvelle ou existante
                              
                           
                                 au charbon, ≥ 1 000  MWth
                                 
                              
                              
                                 45-46
                              
                              
                                 33,5-44
                              
                              
                                 75-97
                              
                           
                                 au lignite, ≥ 1 000  MWth
                                 
                              
                              
                                 42-44 (44)
                                 
                              
                              
                                 33,5-42,5
                              
                              
                                 75-97
                              
                           
                                 au charbon, < 1 000  MWth
                                 
                              
                              
                                 36,5-41,5 (45)
                                 
                              
                              
                                 32,5-41,5
                              
                              
                                 75-97
                              
                           
                                 au lignite, < 1 000  MWth
                                 
                              
                              
                                 36,5-40 (46)
                                 
                              
                              
                                 31,5-39,5
                              
                              
                                 75-97
                              
                           
               2.1.3.   Émissions atmosphériques de NOX, de N2O et de CO
         
         
                  
                     MTD 20.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de NOX tout en limitant les émissions de CO et de N2O dues à la combustion de charbon ou de lignite, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Optimisation de la combustion
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 Généralement utilisée en association avec d'autres techniques
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Combinaison d'autres techniques primaires de réduction des émissions de NOX (par exemple, étagement de l'air, étagement du combustible, recyclage des fumées, brûleurs bas NOX)
                              
                              
                                 Voir la description de chaque technique au point 8.3.
                                 La conception de la chaudière peut avoir une incidence sur le choix et sur l'efficacité de la combinaison appropriée de techniques primaires.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Réduction non catalytique sélective (SNCR)
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 Peut être appliquée avec la SCR hybride de finition («slip» SCR)
                              
                              
                                 L'applicabilité peut être limitée dans le cas des chaudières présentant une section transversale de grande dimension, qui empêche le mélange homogène du NH3 et des NOX.
                                 L'applicabilité peut être limitée dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 1 500  h/an à charge très variable de la chaudière
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Réduction catalytique sélective (SCR)
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion de puissance < 300 MWth exploitées moins de 500 h/an.
                                 Non applicable d'une manière générale aux installations de combustion de puissance < 100 MWth.
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité aux installations de combustion existantes exploitées entre 500 et 1 500  h/an ainsi qu'aux installations de combustion existantes de puissance ≥ 300 MWth exploitées moins de 500 h/an
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Combinaison de techniques de réduction des émissions de NOX et de SOX
                                 
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                              
                              
                                 Applicable au cas par cas, en fonction des caractéristiques du combustible et du procédé de combustion
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 3
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de NOX résultant de la combustion de charbon ou de lignite
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage.
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (47)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (48)
                                     (49)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 100-150
                              
                              
                                 100-270
                              
                              
                                 155-200
                              
                              
                                 165-330
                              
                           
                                 100-300
                              
                              
                                 50-100
                              
                              
                                 100-180
                              
                              
                                 80-130
                              
                              
                                 155-210
                              
                           
                                 ≥ 300, chaudière CLF brûlant du charbon ou du lignite et chaudière CP au lignite
                              
                              
                                 50-85
                              
                              
                                 > 85-150 (50)
                                     (51)
                                 
                              
                              
                                 80-125
                              
                              
                                 140-165 (52)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300, chaudière CP au charbon
                              
                              
                                 65-85
                              
                              
                                 65-150
                              
                              
                                 80-125
                              
                              
                                 85-165 (53)
                                 
                              
                           À titre indicatif, les niveaux annuels moyens d'émissions de CO des installations de combustion existantes exploitées 1 500 h/an ou davantage, ou des installations nouvelles sont généralement les suivants:
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion (MWth)
                              
                              
                                 Niveau indicatif d'émissions de CO (mg/Nm3)
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 < 30-140
                              
                           
                                 ≥ 300, chaudière CLF brûlant du charbon ou du lignite et chaudière CP au lignite
                              
                              
                                 < 30–100 (54)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300, chaudière CP au charbon
                              
                              
                                 < 5–100 (54)
                                 
                              
                           
               2.1.4.   Émissions atmosphériques de SOX, de HCl et de HF
         
         
                  
                     MTD 21.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de SOX, de HCl et de HF dues à la combustion de charbon ou de lignite, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Injection de sorbant dans le foyer (foyer ou lit fluidisé)
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.4.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Injection de sorbant dans le conduit (ISC)
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.4.
                                 La technique peut être utilisée pour l'élimination de HCl/HF lorsque aucune technique secondaire de FGD n'est appliquée
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Absorbeur-sécheur par atomisation
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.4.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Épurateur à sec à lit fluidisé circulant
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Épuration par voie humide
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.4.
                                 Les techniques peuvent être utilisées pour l'élimination de HCl/HF lorsque aucune technique secondaire de FGD n'est appliquée
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Désulfuration des fumées par voie humide (FGD par voie humide)
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.4.
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion de puissance < 300 MWth ainsi qu'aux installations de combustion existantes exploitées entre 500 et 1 500  h/an
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 FGD à l'eau de mer
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Combinaison de techniques de réduction des émissions de NOX et de SOX
                                 
                              
                              
                                 Applicable au cas par cas, en fonction des caractéristiques du combustible et du procédé de combustion
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 Remplacement ou suppression de l'échangeur thermique gaz-gaz en aval du système de FGD par voie humide
                              
                              
                                 Remplacement de l'échangeur thermique gaz-gaz en aval du système de FGD par voie humide par un extracteur de chaleur multitubulaire, ou suppression de l'échangeur thermique et évacuation des fumées par une tour de refroidissement ou une cheminée humide.
                              
                              
                                 Uniquement applicable quand l'échangeur thermique a besoin d'être changé ou remplacé dans les installations de combustion équipées d'un système de FGD par voie humide et d'un échangeur thermique gaz-gaz en aval
                              
                           
                                 j.
                              
                              
                                 Choix du combustible
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.4.
                                 Utilisation de combustible à faible teneur en soufre (jusqu'à 0,1 % en poids, base sèche), en chlore ou en fluor
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles, en fonction de la politique énergétique de l'État membre. L'applicabilité peut être limitée par des contraintes de conception dans le cas des installations de combustion qui utilisent des combustibles indigènes très spécifiques
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 4
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de charbon ou de lignite
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle
                              
                              
                                 Moyenne journalière
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage.
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (55)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (56)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 150-200
                              
                              
                                 150-360
                              
                              
                                 170-220
                              
                              
                                 170-400
                              
                           
                                 100-300
                              
                              
                                 80-150
                              
                              
                                 95-200
                              
                              
                                 135-200
                              
                              
                                 135-220 (57)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300, chaudière CP
                              
                              
                                 10-75
                              
                              
                                 10-130 (58)
                                 
                              
                              
                                 25-110
                              
                              
                                 25-165 (59)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300, Chaudière à lit fluidisé (60)
                                 
                              
                              
                                 20-75
                              
                              
                                 20-180
                              
                              
                                 25-110
                              
                              
                                 50-220
                              
                           Dans le cas d'une installation de combustion de puissance thermique nominale totale supérieure à 300 MW, spécifiquement conçue pour utiliser des combustibles à base de lignite indigène et qui peut démontrer qu'elle ne peut pas respecter les NEA-MTD indiqués dans le Tableau 4 pour des raisons technico-économiques, les NEA-MTD de moyenne journalière figurant dans le Tableau 4 ne s'appliquent pas, et la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD de moyenne annuelle est la suivante:
                     
                                 i)
                              
                              
                                 pour un système FGD nouveau: CBG × 0,01 avec un maximum de 200 mg/Nm3,
                              
                           
                                 ii)
                              
                              
                                 pour un système FGD existant: CBG × 0,03 avec un maximum de 320 mg/Nm3,
                                 où CBG désigne la concentration de SO2 dans les fumées non traitées, en moyenne annuelle (dans les conditions standard indiquées dans la rubrique «Généralités»), à l'entrée du système de réduction des émissions de SOX, pour une teneur de référence en oxygène (O2) de 6 % en volume,
                              
                           
                                 iii)
                              
                              
                                 en cas de recours à l'injection de sorbant dans le foyer dans le cadre d'un système FGD, il est possible de corriger la CBG en tenant compte de l'efficacité de réduction des émissions de SO2 de cette technique (ηΒSI), comme suit: CBG (corrigée) = CBG (mesurée)/(1-ηΒSI).
                              
                           
                        Tableau 5
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de HCl et de HF résultant de la combustion de charbon ou de lignite
                     
                     
                                 Polluant
                              
                              
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle ou moyenne des échantillons sur une année
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (61)
                                 
                              
                           
                                 HCl
                              
                              
                                 < 100
                              
                              
                                 1-6
                              
                              
                                 2-10 (62)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 1-3
                              
                              
                                 1-5 (62)
                                     (63)
                                 
                              
                           
                                 HF
                              
                              
                                 < 100
                              
                              
                                 < 1-3
                              
                              
                                 < 1-6 (64)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 < 1-2
                              
                              
                                 < 1-3 (64)
                                 
                              
                           
               2.1.5.   Émissions atmosphériques de poussières et de particules métalliques
         
         
                  
                     MTD 22.
                  
                  
                     Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières et de particules métalliques dues à la combustion de charbon ou de lignite, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Électrofiltre
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.5.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Filtre à manches
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Injection de sorbant dans le foyer
                                 (foyer ou lit fluidisé)
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.5.
                                 Ces techniques sont principalement utilisées pour la réduction des émissions de SOX, de HCl ou de HF
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Système de FGD par voie sèche ou semi-sèche
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Désulfuration des fumées par voie humide (FGD par voie humide)
                              
                              
                                 Voir applicabilité dans la MTD 21
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 6
                     
                     
                        Niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de charbon ou de lignite
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage.
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (65)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (66)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 2-5
                              
                              
                                 2-18
                              
                              
                                 4-16
                              
                              
                                 4-22 (67)
                                 
                              
                           
                                 100-300
                              
                              
                                 2-5
                              
                              
                                 2-14
                              
                              
                                 3-15
                              
                              
                                 4-22 (68)
                                 
                              
                           
                                 300-1 000 
                              
                              
                                 2-5
                              
                              
                                 2-10 (69)
                                 
                              
                              
                                 3-10
                              
                              
                                 3-11 (70)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 1 000 
                              
                              
                                 2-5
                              
                              
                                 2-8
                              
                              
                                 3-10
                              
                              
                                 3-11 (71)
                                 
                              
                           
               2.1.6.   Émissions atmosphériques de mercure
         
         
                  
                     MTD 23.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de mercure dues à la combustion de charbon ou de lignite, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 Effet accessoire des techniques utilisées en premier lieu pour réduire les émissions d'autres polluants
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Électrofiltre
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.5.
                                 Cette technique agit plus efficacement sur les émissions de mercure lorsque la température des fumées est inférieure à 130 °C.
                                 La technique est principalement utilisée pour la réduction des émissions de poussières
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Filtre à manches
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.5.
                                 La technique est principalement utilisée pour la réduction des émissions de poussières
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Système de FGD par voie sèche ou semi-sèche
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.5.
                                 Ces techniques sont principalement utilisées pour la réduction des émissions de SOX, de HCl ou de HF
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Désulfuration des fumées par voie humide (FGD par voie humide)
                              
                              
                                 Voir applicabilité dans la MTD 21
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Réduction catalytique sélective (SCR)
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 Uniquement utilisée en association avec d'autres techniques pour augmenter ou réduire l'oxydation du mercure avant captage dans un système de FGD ou de dépoussiérage placé à la suite.
                                 La technique est principalement utilisée pour la réduction des émissions de NOX
                                 
                              
                              
                                 Voir applicabilité dans la MTD 20
                              
                           
                                 Techniques spécifiques de réduction des émissions de mercure
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Injection d'un sorbant carboné (par exemple, charbon actif ou charbon actif halogéné) dans les fumées
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.5.
                                 Généralement utilisée en association avec un électrofiltre ou un filtre à manches. L'utilisation de cette technique peut nécessiter des étapes supplémentaires de traitement pour mieux séparer la fraction de carbone contenant du mercure avant toute réutilisation des cendres volantes
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Utilisation d'additifs halogénés dans le combustible ou injection de ceux-ci dans le foyer
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.5.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale dans le cas de combustibles à faible teneur en halogènes
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Prétraitement du combustible
                              
                              
                                 Lavage, brassage et mélange du combustible afin de limiter/réduire la teneur en mercure ou d'améliorer le captage du mercure par les dispositifs antipollution
                              
                              
                                 L'applicabilité est à déterminer en fonction des résultats d'une étude préalable visant à caractériser le combustible et à évaluer l'efficacité potentielle de la technique
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 Choix du combustible
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.5.
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles, en fonction de la politique énergétique de l'État membre
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 7
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de mercure résultant de la combustion de charbon et de lignite
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD (μg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle ou moyenne des échantillons sur une année
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (72)
                                 
                              
                           
                                 charbon
                              
                              
                                 lignite
                              
                              
                                 charbon
                              
                              
                                 lignite
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 < 1-3
                              
                              
                                 < 1-5
                              
                              
                                 < 1-9
                              
                              
                                 < 1-10
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 < 1-2
                              
                              
                                 < 1-4
                              
                              
                                 < 1-4
                              
                              
                                 < 1-7
                              
                           
               2.2.   Conclusions sur les MTD pour la combustion de biomasse solide ou de tourbe
         
         Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées au présent point sont applicables d'une manière générale à la combustion de biomasse solide ou de tourbe. Elles s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD figurant au point 1.
         2.2.1.   Efficacité énergétique
         
         
            Tableau 8
         
         
            Niveaux d'efficacité énergétique associés à la MTD (NEEA-MTD) pour la combustion de biomasse solide ou de tourbe
         
         
                     Type d'unité de combustion
                  
                  
                     NEEA-MTD (73)
                         (74)
                     
                  
               
                     Rendement électrique net (%) (75)
                     
                  
                  
                     Consommation totale nette de combustible (%) (76)
                         (77)
                     
                  
               
                     Unité nouvelle (78)
                     
                  
                  
                     Unité existante
                  
                  
                     Unité nouvelle
                  
                  
                     Unité existante
                  
               
                     Chaudière brûlant de la biomasse solide ou de la tourbe
                  
                  
                     de 33,5 à > 38
                  
                  
                     28-38
                  
                  
                     73-99
                  
                  
                     73-99
                  
               2.2.2.   Émissions atmosphériques de NOX, de N2O et de CO
         
         
                  
                     MTD 24.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de NOX tout en limitant les émissions de CO et de N2O dues à la combustion de biomasse solide ou de tourbe, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Optimisation de la combustion
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.3.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Brûleurs bas NOX
                                 
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Étagement de l'air
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Étagement du combustible
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Recyclage des fumées
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Réduction non catalytique sélective (SNCR)
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 Peut être appliquée avec la SCR hybride de finition («slip» SCR)
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an à charge très variable de la chaudière.
                                 L'applicabilité peut être limitée dans le cas des installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500  h/an à charge très variable de la chaudière.
                                 Applicable, pour les installations de combustion existantes, dans les limites des contraintes liées à la fenêtre de température requise et au temps de séjour des réactifs injectés
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Réduction catalytique sélective (SCR)
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 L'utilisation de combustibles à forte teneur en alcalis (par exemple, la paille) peut nécessiter l'installation de la SCR en aval du système de dépoussiérage
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 L'applicabilité aux installations de combustion existante de puissance < 300 MWth peut être limitée pour des raisons économiques.
                                 Non applicable d'une manière générale aux installations de combustion existantes de puissance < 100 MWth
                                 
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 9
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de NOX résultant de la combustion de biomasse solide ou de tourbe
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (79)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (80)
                                 
                              
                           
                                 50-100
                              
                              
                                 70-150 (81)
                                 
                              
                              
                                 70-225 (82)
                                 
                              
                              
                                 120–200 (83)
                                 
                              
                              
                                 120-275 (84)
                                 
                              
                           
                                 100-300
                              
                              
                                 50-140
                              
                              
                                 50-180
                              
                              
                                 100-200
                              
                              
                                 100-220
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 40-140
                              
                              
                                 40-150 (85)
                                 
                              
                              
                                 65-150
                              
                              
                                 95-165 (86)
                                 
                              
                           À titre indicatif, les niveaux annuels moyens d'émission de CO sont généralement:
                     
                                 —
                              
                              
                                 < 30–250 mg/Nm3 dans le cas des installations de combustion existantes de puissance comprise entre 50 et 100 MWth exploitées 1 500 h/an ou davantage, ou dans le cas des installations de combustion nouvelles de puissance comprise entre 50 et 100 MWth;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 < 30-160 mg/Nm3 dans le cas des installations de combustion existantes de puissance comprise entre 100 et 300 MWth exploitées 1 500 h/an ou davantage, ou dans le cas des installations de combustion nouvelles de puissance comprise entre 100 et 300 MWth;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 < 30-80 mg/Nm3 dans le cas des installations de combustion existantes de puissance ≥ 300 MWth exploitées 1 500 h/an ou davantage, ou dans le cas des installations de combustion nouvelles de puissance ≥ 300 MWth.
                              
                           
               2.2.3.   Émissions atmosphériques de SOX, de HCl et de HF
         
         
                  
                     MTD 25.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de SOX, de HCl et de HF dues à la combustion de biomasse solide ou de lignite, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Injection de sorbant dans le foyer (foyer ou lit fluidisé)
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.4.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Injection de sorbant dans le conduit (ISC)
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Absorbeur-sécheur par atomisation
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Épurateur à sec à lit fluidisé circulant
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Épuration par voie humide
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Condenseur de fumées
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Désulfuration des fumées par voie humide (FGD par voie humide)
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion existantes exploitées entre 500 et 1 500  h/an
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Choix du combustible
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles, en fonction de la politique énergétique de l'État membre
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 10
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de biomasse solide ou de tourbe
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD pour les émissions de SO2 (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage.
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (87)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (88)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 15-70
                              
                              
                                 15-100
                              
                              
                                 30-175
                              
                              
                                 30-215
                              
                           
                                 100-300
                              
                              
                                 < 10-50
                              
                              
                                 < 10-70 (89)
                                 
                              
                              
                                 < 20-85
                              
                              
                                 < 20-175 (90)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 < 10-35
                              
                              
                                 < 10-50 (89)
                                 
                              
                              
                                 < 20-70
                              
                              
                                 < 20-85 (91)
                                 
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 11
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de HCl et de HF résultant de la combustion de biomasse solide ou de tourbe
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD pour les émissions de HCl (mg/Nm3) (92)
                                     (93)
                                 
                              
                              
                                 NEA-MTD pour les émissions de HF (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle ou moyenne des échantillons sur une année
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage.
                              
                              
                                 Moyenne sur la période d'échantillonnage
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (94)
                                     (95)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (96)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (96)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 1-7
                              
                              
                                 1-15
                              
                              
                                 1-12
                              
                              
                                 1-35
                              
                              
                                 < 1
                              
                              
                                 < 1,5
                              
                           
                                 100-300
                              
                              
                                 1-5
                              
                              
                                 1-9
                              
                              
                                 1-12
                              
                              
                                 1-12
                              
                              
                                 < 1
                              
                              
                                 < 1
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 1-5
                              
                              
                                 1-5
                              
                              
                                 1-12
                              
                              
                                 1-12
                              
                              
                                 < 1
                              
                              
                                 < 1
                              
                           
               2.2.4.   Émissions atmosphériques de poussières et de particules métalliques
         
         
                  
                     MTD 26.
                  
                  
                     Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières et de particules métalliques dues à la combustion de biomasse solide ou de tourbe, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Électrofiltre
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.5.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Filtre à manches
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Système de FGD par voie sèche ou semi-sèche
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.5.
                                 Ces techniques sont principalement utilisées pour la réduction des émissions de SOX, de HCl ou de HF
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Désulfuration des fumées par voie humide (FGD par voie humide)
                              
                              
                                 Voir applicabilité dans la MTD 25
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Choix du combustible
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.5.
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles, en fonction de la politique énergétique de l'État membre
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 12
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de biomasse solide ou de tourbe
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD pour les émissions de poussières (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage.
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (97)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (98)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 2-5
                              
                              
                                 2-15
                              
                              
                                 2-10
                              
                              
                                 2-22
                              
                           
                                 100-300
                              
                              
                                 2-5
                              
                              
                                 2-12
                              
                              
                                 2-10
                              
                              
                                 2-18
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 2-5
                              
                              
                                 2-10
                              
                              
                                 2-10
                              
                              
                                 2-16
                              
                           
               2.2.5.   Émissions atmosphériques de mercure
         
         
                  
                     MTD 27.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques mercure dues à la combustion de biomasse solide ou de tourbe, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 Techniques spécifiques de réduction des émissions de mercure
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Injection d'un sorbant carboné (par exemple, charbon actif ou charbon actif halogéné) dans les fumées
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.5.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Utilisation d'additifs halogénés dans le combustible ou injection de ceux-ci dans le foyer
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale dans le cas de combustibles à faible teneur en halogènes
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Choix du combustible
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles, en fonction de la politique énergétique de l'État membre
                              
                           
                                 Effet accessoire des techniques utilisées en premier lieu pour réduire les émissions d'autres polluants
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Électrofiltre
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.5.
                                 Ces techniques sont principalement utilisées pour la réduction des émissions de poussières
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Filtre à manches
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Système de FGD par voie sèche ou semi-sèche
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.5.
                                 Ces techniques sont principalement utilisées pour la réduction des émissions de SOX, de HCl ou de HF
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Désulfuration des fumées par voie humide (FGD par voie humide)
                              
                              
                                 Voir applicabilité dans la MTD 25
                              
                           Les niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de mercure résultant de la combustion de biomasse solide ou de tourbe sont < 1-5°μg/Nm3 en moyenne sur la période d'échantillonnage.
                  
               3.   CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA COMBUSTION DE COMBUSTIBLES LIQUIDES
         Les conclusions sur les MTD présentées au présent point ne s'appliquent pas aux installations de combustion sur plateformes en mer, qui sont traitées au point 4.3.
         3.1.   Chaudières au fioul lourd ou au gazole
         
         Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées au présent point sont applicables d'une manière générale à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières. Elles s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD figurant au point 1.
         3.1.1.   Efficacité énergétique
         
         
            Tableau 13
         
         
            Niveaux d'efficacité énergétique associés à la MTD (NEEA-MTD) pour la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières
         
         
                     Type d'unité de combustion
                  
                  
                     NEEA-MTD (99)
                         (100)
                     
                  
               
                     Rendement électrique net (%)
                  
                  
                     Consommation totale nette de combustible (%) (101)
                     
                  
               
                     Unité nouvelle
                  
                  
                     Unité existante
                  
                  
                     Unité nouvelle
                  
                  
                     Unité existante
                  
               
                     Chaudière au fioul lourd ou au gazole
                  
                  
                     > 36,4
                  
                  
                     35,6-37,4
                  
                  
                     80-96
                  
                  
                     80-96
                  
               3.1.2.   Émissions atmosphériques de NOX et de CO
         
         
                  
                     MTD 28.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de NOX tout en limitant les émissions de CO dues à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans les chaudières, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Étagement de l'air
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.3.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Étagement du combustible
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Recyclage des fumées
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Brûleurs bas NOX
                                 
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Ajout d'eau/vapeur
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des ressources en eau disponibles
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Réduction non catalytique sélective (SNCR)
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an à charge très variable de la chaudière.
                                 L'applicabilité peut être limitée dans le cas des installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500  h/an à charge très variable de la chaudière.
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Réduction catalytique sélective (SCR)
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.3.
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion existantes exploitées entre 500 et 1 500  h/an
                                 Non applicable d'une manière générale aux installations de combustion de puissance < 100 MWth.
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Système de contrôle avancé
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale aux nouvelles installations de combustion. L'applicabilité aux anciennes installations de combustion peut être limitée car cette technique implique la rénovation du système de combustion ou du système de contrôle/commande
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 Choix du combustible
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles, en fonction de la politique énergétique de l'État membre
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 14
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de NOX résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage.
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (102)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (103)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 75-200
                              
                              
                                 150-270
                              
                              
                                 100-215
                              
                              
                                 210-330 (104)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 45-75
                              
                              
                                 45-100 (105)
                                 
                              
                              
                                 85-100
                              
                              
                                 85-110 (106)
                                     (107)
                                 
                              
                           À titre indicatif, les niveaux annuels moyens d'émission de CO sont généralement:
                     
                                 —
                              
                              
                                 compris entre 10 et 30 mg/Nm3 dans le cas des installations de combustion existantes de puissance < 100 MWth exploitées 1 500 h/an ou davantage, ou dans le cas des installations de combustion nouvelles de puissance < 100 MWth;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 compris entre 10 et 20 mg/Nm3 dans le cas des installations de combustion existantes de puissance ≥ 100 MWth exploitées 1 500 h/an ou davantage, ou dans le cas des installations de combustion nouvelles de puissance ≥ 100 MWth.
                              
                           
               3.1.3.   Émissions atmosphériques de SOX, de HCl et de HF
         
         
                  
                     MTD 29.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de SOX, de HCl et de HF dues à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Injection de sorbant dans le conduit (ISC)
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.4.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Absorbeur-sécheur par atomisation
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Condenseur de fumées
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Désulfuration des fumées par voie humide
                                 (FGD par voie humide)
                              
                              
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion de puissance < 300 MWth
                                 
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion existantes exploitées entre 500 et 1 500  h/an
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 FGD à l'eau de mer
                              
                              
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion de puissance < 300 MWth
                                 
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion existantes exploitées entre 500 et 1 500  h/an
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Choix du combustible
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles, en fonction de la politique énergétique de l'État membre
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 15
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD pour les émissions de SO2 (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage.
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (108)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (109)
                                 
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 50-175
                              
                              
                                 50-175
                              
                              
                                 150-200
                              
                              
                                 150-200 (110)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 35-50
                              
                              
                                 50-110
                              
                              
                                 50-120
                              
                              
                                 150-165 (111)
                                     (112)
                                 
                              
                           
               3.1.4.   Émissions atmosphériques de poussières et de particules métalliques
         
         
                  
                     MTD 30.
                  
                  
                     Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières et de particules métalliques dues à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Électrofiltre
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.5.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Filtre à manches
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Multicyclones
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.5.
                                 Les multicyclones peuvent être utilisés en association avec d'autres techniques de dépoussiérage
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Système de FGD par voie sèche ou semi-sèche
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.5.
                                 La technique est principalement utilisée pour la réduction des émissions de SOX, de HCl ou de HF
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Désulfuration des fumées par voie humide (FGD par voie humide)
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.5.
                                 La technique est principalement utilisée pour la réduction des émissions de SOX, de HCl ou de HF
                              
                              
                                 Voir applicabilité dans la MTD 29
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Choix du combustible
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.5.
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles, en fonction de la politique énergétique de l'État membre
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 16
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des chaudières
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD pour les émissions de poussières (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage.
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (113)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (114)
                                 
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 2-10
                              
                              
                                 2-20
                              
                              
                                 7-18
                              
                              
                                 7-22 (115)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 2-5
                              
                              
                                 2-10
                              
                              
                                 7-10
                              
                              
                                 7-11 (116)
                                 
                              
                           
               3.2.   Moteurs au fioul lourd ou au gazole
         
         Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées au présent point sont applicables d'une manière générale à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs. Elles s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD figurant au point 1.
         Dans les îles qui font partie d'un petit système isolé (117) ou d'un microsystème isolé (118), les techniques secondaires de réduction des émissions de NOX, de SO2 et de poussières peuvent ne pas être applicables aux moteurs alimentés au fioul lourd ou au gazole, du fait de contraintes techniques, économiques et logistiques ou liées à l'infrastructure, avant le raccordement de ces systèmes au réseau électrique du continent ou leur accès à une source de gaz naturel. Pour ce type de moteurs, les NEA-MTD ne sont donc applicables, dans les petits et les microsystèmes isolés, qu'à partir du 1er janvier 2025 dans le cas des nouveaux moteurs, et du 1er janvier 2030 dans le cas des moteurs existants.
         3.2.1.   Efficacité énergétique
         
         
                  
                     MTD 31.
                  
                  
                     Afin d'accroître l'efficacité énergétique de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées dans la MTD 12 et ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Cycle combiné
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.2.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles exploitées 1 500  h/an ou davantage.
                                 Applicable aux unités existantes dans les limites des contraintes liées à la conception du cycle vapeur et à l'espace disponible.
                                 Non applicable aux unités existantes exploitées moins de 1 500  h/an.
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 17
                     
                     
                        Niveaux d'efficacité énergétique associés à la MTD (NEEA-MTD) pour la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs
                     
                     
                                 Type d'unité de combustion
                              
                              
                                 NEEA-MTD (119)
                                 
                              
                           
                                 Rendement électrique net (%) (120)
                                 
                              
                           
                                 Unité nouvelle
                              
                              
                                 Unité existante
                              
                           
                                 moteur alternatif au fioul lourd ou au gazole — cycle unique
                              
                              
                                 41,5-44,5 (121)
                                 
                              
                              
                                 38,3-44,5 (121)
                                 
                              
                           
                                 moteur alternatif au fioul lourd ou au gazole — cycle combiné
                              
                              
                                 > 48 (122)
                                 
                              
                              
                                 Pas de NEEA-MTD
                              
                           
               3.2.2.   Émissions atmosphériques de NOX, de CO et de composés organiques volatils
         
         
                  
                     MTD 32.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de NOX dues à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Combustion à faibles émissions de NOX dans les moteurs diesel
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.3.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Recyclage des gaz de combustion (RGC)
                              
                              
                                 Non applicable aux moteurs à quatre temps
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Ajout d'eau/vapeur
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des ressources en eau disponibles
                                 L'applicabilité peut être limitée en l'absence de module de rénovation
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Réduction catalytique sélective (SCR)
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion existantes exploitées entre 500 et 1 500  h/an
                                 La rénovation des installations de combustion existantes peut être limitée par des contraintes d'espace.
                              
                           
               
                  
                     MTD 33.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de CO et de composés organiques volatils dues à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Optimisation de la combustion
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Catalyseurs d'oxydation
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.3.
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 L'applicabilité peut être limitée par la teneur en soufre du combustible
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 18
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de NOX résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage.
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (123)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (124)
                                     (125)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 115-190 (126)
                                 
                              
                              
                                 125-625
                              
                              
                                 145-300
                              
                              
                                 150-750
                              
                           À titre indicatif, dans le cas des installations de combustion existantes brûlant uniquement du fioul lourd et exploitées 1 500 h/an ou davantage, ou des installations de combustion nouvelles brûlant uniquement du fioul lourd,
                     
                                 —
                              
                              
                                 les niveaux annuels moyens d'émission de CO sont généralement compris entre 50 et 175 mg/Nm3;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 la moyenne sur la période d'échantillonnage pour les émissions de COV totaux est généralement de 10 à 40 mg/Nm3.
                              
                           
               3.2.3.   Émissions atmosphériques de SOX, de HCl et de HF
         
         
                  
                     MTD 34.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de SOX, de HCl et de HF dues à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Choix du combustible
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.4.
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles, en fonction de la politique énergétique de l'État membre
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Injection de sorbant dans le conduit (ISC)
                              
                              
                                 Des restrictions techniques peuvent limiter l'applicabilité dans le cas des installations de combustion existantes.
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Désulfuration des fumées par voie humide (FGD par voie humide)
                              
                              
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion de puissance < 300 MWth.
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion existantes exploitées entre 500 et 1 500  h/an
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 19
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD pour les émissions de SO2 (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage.
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (127)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (128)
                                 
                              
                           
                                 Toutes catégories
                              
                              
                                 45-100
                              
                              
                                 100-200 (129)
                                 
                              
                              
                                 60-110
                              
                              
                                 105-235 (129)
                                 
                              
                           
               3.2.4.   Émissions atmosphériques de poussières et de particules métalliques
         
         
                  
                     MTD 35.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de poussières et de particules métalliques dues à la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Choix du combustible
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.5.
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles, en fonction de la politique énergétique de l'État membre
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Électrofiltre
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Filtre à manches
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 20
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de fioul lourd ou de gazole dans des moteurs alternatifs
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD pour les émissions de poussières (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage.
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (130)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (131)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 5-10
                              
                              
                                 5-35
                              
                              
                                 10-20
                              
                              
                                 10-45
                              
                           
               3.3.   Turbines à gaz alimentées au gazole
         
         Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées au présent point sont applicables d'une manière générale à la combustion de gazole dans des turbines à gaz. Elles s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD figurant au point 1.
         3.3.1.   Efficacité énergétique
         
         
                  
                     MTD 36.
                  
                  
                     Afin d'accroître l'efficacité énergétique de la combustion de gazole dans des turbines à gaz, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées dans la MTD 12 et ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Cycle combiné
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.2.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale aux unités nouvelles exploitées 1 500  h/an ou davantage.
                                 Applicable aux unités existantes dans les limites des contraintes liées à la conception du cycle vapeur et à l'espace disponible.
                                 Non applicable aux unités existantes exploitées moins de 1 500  h/an.
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 21
                     
                     
                        Niveaux d'efficacité énergétique associés à la MTD (NEEA-MTD) pour les turbines à gaz alimentées au gazole
                     
                     
                                 Type d'unité de combustion
                              
                              
                                 NEEA-MTD (132)
                                 
                              
                           
                                 Rendement électrique net (%) (133)
                                 
                              
                           
                                 Unité nouvelle
                              
                              
                                 Unité existante
                              
                           
                                 Turbine à gaz à cycle ouvert alimentée au gazole
                              
                              
                                 > 33
                              
                              
                                 25-35,7
                              
                           
                                 turbine à gaz à cycle combiné alimentée au gazole
                              
                              
                                 > 40
                              
                              
                                 33-44
                              
                           
               3.3.2.   Émissions atmosphériques de NOX et de CO
         
         
                  
                     MTD 37.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de NOX dues à la combustion de gazole dans des turbines à gaz, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Ajout d'eau/vapeur
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                              
                              
                                 L'applicabilité peut être limitée par les ressources en eau disponibles
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Brûleurs bas NOX
                                 
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux modèles de turbines pour lesquels des brûleurs bas NOX sont disponibles sur le marché
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Réduction catalytique sélective (SCR)
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion existantes exploitées entre 500 et 1 500  h/an.
                                 La rénovation des installations de combustion existantes peut être limitée par des contraintes d'espace.
                              
                           
               
                  
                     MTD 38.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de CO dues à la combustion de gazole dans des turbines à gaz, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Optimisation de la combustion
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Catalyseurs d'oxydation
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 La rénovation des installations de combustion existantes peut être limitée par des contraintes d'espace.
                              
                           
               À titre indicatif, le niveau des émissions atmosphériques de NOX résultant de la combustion de gazole dans des turbines à gaz à deux combustibles réservées aux utilisations d'urgence et exploitées moins de 500 h/an est généralement compris entre 145 et 250 mg/Nm3 en moyenne journalière ou en moyenne sur la période d'échantillonnage
         3.3.3.   Émissions atmosphériques de SOX et de poussières
         
         
                  
                     MTD 39.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de SOX et de poussières dues à la combustion de gazole dans des turbines à gaz, la MTD consiste à appliquer la technique indiquée ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Choix du combustible
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.4.
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles, en fonction de la politique énergétique de l'État membre
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 22
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de SO2 et de poussières résultant de la combustion de gazole dans des turbines à gaz, y compris des turbines à gaz à deux combustibles
                     
                     
                                 Type d'installation de combustion
                              
                              
                                 NEA-MTD (mg/Nm3)
                              
                           
                                 SO2
                                 
                              
                              
                                 Poussières
                              
                           
                                 Moyenne annuelle (134)
                                 
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage (135)
                                 
                              
                              
                                 Moyenne annuelle (134)
                                 
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage (135)
                                 
                              
                           
                                 Installations nouvelles et existantes
                              
                              
                                 35-60
                              
                              
                                 50-66
                              
                              
                                 2-5
                              
                              
                                 2-10
                              
                           
               4.   CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA COMBUSTION DE COMBUSTIBLES GAZEUX
         4.1.   Conclusions sur les MTD pour la combustion de gaz naturel
         
         Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées au présent point sont applicables d'une manière générale à la combustion de gaz naturel. Elles s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD figurant au point 1. Elles ne s'appliquent pas aux installations de combustion sur plateformes en mer, qui sont traitées au point 4.3.
         4.1.1.   Efficacité énergétique
         
         
                  
                     MTD 40.
                  
                  
                     Afin d'accroître l'efficacité énergétique de la combustion de gaz naturel, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées dans la MTD 12 et ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Cycle combiné
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.2.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale aux nouvelles turbines à gaz et aux nouveaux moteurs à gaz, sauf lorsqu'ils sont exploités moins de < 1 500  h/an.
                                 Applicable aux turbines et moteurs à gaz existants dans les limites des contraintes liées à la conception du cycle vapeur et à l'espace disponible.
                                 Non applicable aux turbines et moteurs à gaz existants exploités moins de < 1 500  h/an.
                                 Non applicable aux turbines à gaz à entraînement mécanique exploitées de manière discontinue à charge variable et avec de fréquents arrêts et démarrages.
                                 Non applicable aux chaudières
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 23
                     
                     
                        Niveaux d'efficacité énergétique associés à la MTD (NEEA-MTD) pour la combustion de gaz naturel
                     
                     
                                 Type d'unité de combustion
                              
                              
                                 NEEA-MTD (136)
                                     (137)
                                 
                              
                           
                                 Rendement électrique net (%)
                              
                              
                                 Consommation totale nette de combustible (%) (138)
                                     (139)
                                 
                              
                              
                                 Rendement mécanique net (%) (139)
                                     (140)
                                 
                              
                           
                                 Unité nouvelle
                              
                              
                                 Unité existante
                              
                              
                                 Unité nouvelle
                              
                              
                                 Unité existante
                              
                           
                                 Moteur à gaz
                              
                              
                                 39,5-44 (141)
                                 
                              
                              
                                 35-44 (141)
                                 
                              
                              
                                 56-85 (141)
                                 
                              
                              
                                 Pas de NEEA-MTD
                              
                           
                                 Chaudière à gaz
                              
                              
                                 39-42,5
                              
                              
                                 38-40
                              
                              
                                 78-95
                              
                              
                                 Pas de NEEA-MTD
                              
                           
                                 Turbine à gaz à circuit ouvert ≥ 50 MWth
                              
                              
                                 36-41,5
                              
                              
                                 33-41,5
                              
                              
                                 Pas de NEEA-MTD
                              
                              
                                 36,5-41
                              
                              
                                 33,5-41
                              
                           
                                 Turbine à gaz à cycle combiné (CCGT)
                              
                           
                                 CCGT, 50–600 MWth
                                 
                              
                              
                                 53-58,5
                              
                              
                                 46-54
                              
                              
                                 Pas de NEEA-MTD
                              
                              
                                 Pas de NEEA-MTD
                              
                           
                                 CCGT, ≥ 600 MWth
                                 
                              
                              
                                 57-60,5
                              
                              
                                 50-60
                              
                              
                                 Pas de NEEA-MTD
                              
                              
                                 Pas de NEEA-MTD
                              
                           
                                 CHP CCGT, 50–600 MWth
                                 
                              
                              
                                 53-58,5
                              
                              
                                 46-54
                              
                              
                                 65-95
                              
                              
                                 Pas de NEEA-MTD
                              
                           
                                 CHP CCGT, ≥ 600 MWth
                                 
                              
                              
                                 57-60,5
                              
                              
                                 50-60
                              
                              
                                 65-95
                              
                              
                                 Pas de NEEA-MTD
                              
                           
               4.1.2.   Émissions atmosphériques de NOX, de CO, de COVNM et de CH4
            
         
         
                  
                     MTD 41.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de NOX dues à la combustion de gaz naturel dans des chaudières, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Étagement de l'air ou du combustible
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.3.
                                 L'étagement de l'air est souvent associé aux brûleurs bas NOX
                                 
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Recyclage des fumées
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Brûleurs bas NOX
                                 
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Système de contrôle avancé
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 Cette technique est souvent utilisée en association avec d'autres techniques ou peut être utilisée seule dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h/an
                              
                              
                                 L'applicabilité aux anciennes installations de combustion peut être limitée car cela suppose la rénovation du système de combustion ou du système de contrôle/commande
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Réduction de la température de l'air de combustion
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale dans les limites des contraintes du procédé.
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Réduction non catalytique sélective (SNCR)
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an à charge très variable de la chaudière.
                                 L'applicabilité peut être limitée dans le cas des installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500  h/an à charge très variable de la chaudière.
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Réduction catalytique sélective (SCR)
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 Non applicable d'une manière générale aux installations de combustion de puissance < 100 MWth.
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion existantes exploitées entre 500 et 1 500  h/an
                              
                           
               
                  
                     MTD 42.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de NOX dues à la combustion de gaz naturel dans des turbines à gaz, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Système de contrôle avancé
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 Cette technique est souvent utilisée en association avec d'autres techniques ou peut être utilisée seule dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h/an
                              
                              
                                 L'applicabilité aux anciennes installations de combustion peut être limitée car cela suppose la rénovation du système de combustion ou du système de contrôle/commande
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Ajout d'eau/vapeur
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                              
                              
                                 L'applicabilité peut être limitée par les ressources en eau disponibles
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Brûleurs bas NOX par voie sèche
                              
                              
                                 L'applicabilité peut être limitée dans le cas des turbines lorsqu'il n'y a pas de module de rénovation disponible ou lorsque des systèmes d'ajout d'eau/vapeur sont installés
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Principe de conception à faible charge
                              
                              
                                 Adaptation des dispositifs de commande de procédé et des équipements connexes afin de maintenir une combustion efficace lorsque la demande d'énergie varie (par exemple, amélioration de la capacité de contrôle du débit d'air entrant ou découpage du procédé de combustion en étapes distinctes)
                              
                              
                                 L'applicabilité peut être limitée par la conception de la turbine à gaz
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Brûleurs bas NOX
                                 
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale à une combustion supplémentaire pour des générateurs de vapeur à récupération de chaleur dans le cas des installations de combustion à turbine à gaz à cycle combiné.
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Réduction catalytique sélective (SCR)
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 Non applicable d'une manière générale aux installations de combustion existantes de puissance < 100 MWth
                                 
                                 La rénovation des installations de combustion existantes peut être limitée par des contraintes d'espace.
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion existantes exploitées entre 500 et 1 500  h/an
                              
                           
               
                  
                     MTD 43.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de NOX dues à la combustion de gaz naturel dans des moteurs, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Système de contrôle avancé
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 Cette technique est souvent utilisée en association avec d'autres techniques ou peut être utilisée seule dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h/an
                              
                              
                                 L'applicabilité aux anciennes installations de combustion peut être limitée car cela suppose la rénovation du système de combustion ou du système de contrôle/commande
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Système à mélange pauvre
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 Généralement utilisé en association avec la SCR
                              
                              
                                 Uniquement applicable nouveaux moteurs à gaz
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Système à mélange pauvre avancé
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.3.
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux nouveaux moteurs à allumage par bougies
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Réduction catalytique sélective (SCR)
                              
                              
                                 La rénovation des installations de combustion existantes peut être limitée par des contraintes d'espace.
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion existantes exploitées entre 500 et 1 500  h/an
                              
                           
               
                  
                     MTD 44.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de CO dues à la combustion de gaz naturel, la MTD consiste à garantir une combustion optimisée ou à utiliser des catalyseurs d'oxydation.
                     
                        Description
                     
                     Voir la description au point 8.3.
                     
                        Tableau 24
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de NOX résultant de la combustion de gaz naturel dans des turbines à gaz
                     
                     
                                 Type d'installation de combustion
                              
                              
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD (mg/Nm3) (142)
                                     (143)
                                 
                              
                           
                                 Moyenne annuelle (144)
                                     (145)
                                 
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage
                              
                           
                                 Turbine à gaz à circuit ouvert (OCGT) (146)
                                     (147)
                                 
                              
                           
                                 Nouvelles OCGT
                              
                              
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 15-35
                              
                              
                                 25-50
                              
                           
                                 OCGT existantes (à l'exception des turbines destinées aux applications d'entraînement mécanique) — Toutes sauf les installations exploitées moins de 500 h/an
                              
                              
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 15-50
                              
                              
                                 25-55 (148)
                                 
                              
                           
                                 Turbines à gaz à cycle combiné (CCGT) (146)
                                     (149)
                                 
                              
                           
                                 Nouvelles CCGT
                              
                              
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 10-30
                              
                              
                                 15-40
                              
                           
                                 CCGT existantes à consommation totale nette de combustible < 75 %
                              
                              
                                 ≥ 600
                              
                              
                                 10-40
                              
                              
                                 18-50
                              
                           
                                 CCGT existantes à consommation totale nette de combustible ≥ 75 %
                              
                              
                                 ≥ 600
                              
                              
                                 10-50
                              
                              
                                 18-55 (150)
                                 
                              
                           
                                 CCGT existantes à consommation totale nette de combustible < 75 %
                              
                              
                                 50-600
                              
                              
                                 10-45
                              
                              
                                 35-55
                              
                           
                                 CCGT existantes à consommation totale nette de combustible ≥ 75 %
                              
                              
                                 50-600
                              
                              
                                 25-50 (151)
                                 
                              
                              
                                 35-55 (152)
                                 
                              
                           
                                 Turbines à gaz à cycle combiné et à circuit ouvert
                              
                           
                                 Turbines à gaz mises en services au plus tard le 27 novembre 2003, ou turbines à gaz existantes réservées aux utilisations d'urgence et exploitées moins de 500 h/an
                              
                              
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 Pas de NEA-MTD
                              
                              
                                 60-140 (153)
                                     (154)
                                 
                              
                           
                                 Turbines à gaz existantes pour applications d'entraînement mécanique — Toutes sauf les installations exploitées moins de 500 h/an
                              
                              
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 15-50 (155)
                                 
                              
                              
                                 25-55 (156)
                                 
                              
                           À titre indicatif, les niveaux annuels moyens d'émissions de CO de chaque type d'installation de combustion existante exploitée 1 500 h/an ou davantage et de chaque type d'installation de combustion nouvelle sont généralement les suivants:
                     
                                 —
                              
                              
                                 nouvelles OCGT de puissance ≥ 50 MWth: < 5–40 mg/Nm3. Dans le cas des installations dont le rendement électrique net (REN) est supérieur à 39 %, un facteur de correction peut être appliqué à la valeur haute de la fourchette, correspondant à [valeur haute] × REN/39, où REN désigne le rendement électrique net ou le rendement mécanique net de l'installation, déterminé dans les conditions de charge de base définies par l'ISO,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 OCGT existantes de puissance ≥ 50 MWth (à l'exception des turbines destinées aux applications d'entraînement mécanique): < 5–40 mg/Nm3. La valeur haute de la fourchette est généralement 80 mg/Nm3 dans le cas des installations existantes auxquelles il n'est pas possible d'appliquer des techniques de réduction des émissions de NOX par voie sèche, ou 50 mg/Nm3 dans le cas des installations exploitées à faible charge,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 nouvelles CCGT de puissance ≥ 50 MWth: < 5-30 mg/Nm3. Dans le cas des installations dont le rendement électrique net (REN) est supérieur à 55 %, un facteur de correction peut être appliqué à la valeur haute de la fourchette, correspondant à [valeur haute] × REN/55, où REN désigne le rendement électrique net ou le rendement mécanique net de l'installation, déterminé dans les conditions de charge de base définies par l'ISO.
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 CCGT existantes de puissance ≥ 50 MWth: < 5-30 mg/Nm3. La valeur haute de cette fourchette est en général 50 mg/Nm3 dans le cas des installations exploitées à faible charge,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 turbines à gaz existantes de puissance ≥ 50 MWth pour applications d'entraînement mécanique: < 5-40 mg/Nm3. La valeur haute de la fourchette est en général 50 mg/Nm3 lorsque les installations fonctionnent à faible charge.
                              
                           Dans le cas des turbines à gaz équipées de brûleurs bas NOX par voie sèche, ces niveaux indicatifs correspondent aux situations dans lesquelles les brûleurs bas NOX par voie sèche sont efficaces.
                     
                        Tableau 25
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de NOX résultant de la combustion de gaz naturel dans des chaudières et des moteurs
                     
                     
                                 Type d'installation de combustion
                              
                              
                                 NEA-MTD (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle (157)
                                 
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (158)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (159)
                                 
                              
                           
                                 Chaudière
                              
                              
                                 10-60
                              
                              
                                 50-100
                              
                              
                                 30-85
                              
                              
                                 85-110
                              
                           
                                 Moteur (160)
                                 
                              
                              
                                 20-75
                              
                              
                                 20-100
                              
                              
                                 55-85
                              
                              
                                 55-110 (161)
                                 
                              
                           À titre indicatif, les niveaux annuels moyens d'émission de CO sont généralement:
                     
                                 —
                              
                              
                                 < 5–40 mg/Nm3 dans le cas des chaudières existantes exploitées 1 500 h/an ou davantage,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 < 5–15 mg/Nm3 dans le cas des chaudières nouvelles,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 < 30-100 mg/Nm3 dans le cas des chaudières existantes exploitées 1 500 h/an ou davantage et dans le cas des moteurs nouveaux.
                              
                           
               
                  
                     MTD 45.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) et de méthane (CH4) dues à la combustion de gaz naturel dans les moteurs à allumage par étincelle à mélange pauvre, la MTD consiste à garantir une combustion optimisée ou à utiliser des catalyseurs d'oxydation.
                     
                        Description
                     
                     Voir les descriptions au point 8.3. Les catalyseurs d'oxydation ne sont pas efficaces pour réduire les émissions des hydrocarbures saturés comportant moins de quatre atomes de carbone.
                     
                        Tableau 26
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de CH4 résultant de la combustion de gaz naturel dans un moteur à allumage par étincelle à mélange pauvre
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Formaldéhyde
                              
                              
                                 CH4
                                 
                              
                           
                                 Moyenne sur la période d'échantillonnage
                              
                           
                                 Installation nouvelle ou existante
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante
                              
                           
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 5-15 (162)
                                 
                              
                              
                                 215-500 (163)
                                 
                              
                              
                                 215-560 (162)
                                     (163)
                                 
                              
                           
               4.2.   Conclusions sur les MTD pour la combustion des gaz sidérurgiques
         
         Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées au présent point sont applicables d'une manière générale à la combustion des gaz sidérurgiques (gaz de haut fourneau, gaz de cokerie, gaz de convertisseur à l'oxygène) seuls, en combinaison ou simultanément avec d'autres combustibles gazeux ou liquides. Elles s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD figurant au point 1.
         4.2.1.   Efficacité énergétique
         
         
                  
                     MTD 46.
                  
                  
                     Afin d'accroître l'efficacité énergétique de la combustion des gaz sidérurgiques, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées dans la MTD 12 et ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Système de gestion des gaz de procédé
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.2.
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux aciéries intégrées
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 27
                     
                     
                        Niveaux d'efficacité énergétique associés à la MTD (NEEA-MTD) pour la combustion de gaz sidérurgiques dans des chaudières
                     
                     
                                 Type d'unité de combustion
                              
                              
                                 NEEA-MTD (164)
                                     (165)
                                 
                              
                           
                                 Rendement électrique net (%)
                              
                              
                                 Consommation totale nette de combustible (%) (166)
                                 
                              
                           
                                 Chaudière à gaz multicombustibles existante
                              
                              
                                 30-40
                              
                              
                                 50-84
                              
                           
                                 Chaudière à gaz multicombustibles nouvelle (167)
                                 
                              
                              
                                 36-42,5
                              
                              
                                 50-84
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 28
                     
                     
                        Niveaux d'efficacité énergétique associés à la MTD (NEEA-MTD) pour la combustion de gaz sidérurgiques dans des CCGT
                     
                     
                                 Type d'unité de combustion
                              
                              
                                 NEEA-MTD (168)
                                     (169)
                                 
                              
                           
                                 Rendement électrique net (%)
                              
                              
                                 Consommation totale nette de combustible (%) (170)
                                 
                              
                           
                                 Unité nouvelle
                              
                              
                                 Unité existante
                              
                           
                                 CHP CCGT
                              
                              
                                 > 47
                              
                              
                                 40-48
                              
                              
                                 60-82
                              
                           
                                 CCGT
                              
                              
                                 > 47
                              
                              
                                 40-48
                              
                              
                                 Pas de NEEA-MTD
                              
                           
               4.2.2.   Émissions atmosphériques de NOX et de CO
         
         
                  
                     MTD 47.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de NOX dues à la combustion de gaz sidérurgiques dans des chaudières, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Brûleurs bas NOX
                                 
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 Brûleurs bas NOX spécialement conçus, disposés en plusieurs rangées par type de combustible ou présentant des caractéristiques spécifiques (par exemple, des injecteurs réservés aux différents combustibles, ou prémélange des combustibles)
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Étagement de l'air
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.3.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Étagement du combustible
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Recyclage des fumées
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Système de gestion des gaz de procédé
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.2.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale, dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles.
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Système de contrôle avancé
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 Cette technique est utilisée en association avec d'autres techniques
                              
                              
                                 L'applicabilité aux anciennes installations de combustion peut être limitée car cela suppose la rénovation du système de combustion ou du système de contrôle/commande
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Réduction non catalytique sélective (SNCR)
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.3.
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Réduction catalytique sélective (SCR)
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 Non applicable d'une manière générale aux installations de combustion de puissance < 100 MWth.
                                 La rénovation des installations de combustion existantes peut être limitée par des contraintes d'espace et par la configuration de l'installation de combustion.
                              
                           
               
                  
                     MTD 48.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de NOX dues à la combustion de gaz sidérurgiques dans des CCGT, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Système de gestion des gaz de procédé
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.2.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale, dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Système de contrôle avancé
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 Cette technique est utilisée en association avec d'autres techniques
                              
                              
                                 L'applicabilité aux anciennes installations de combustion peut être limitée car cela suppose la rénovation du système de combustion ou du système de contrôle/commande
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Ajout d'eau/vapeur
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 Dans les turbines à gaz à deux combustibles appliquant la technique des brûleurs bas NOX par voie sèche pour la combustion des gaz sidérurgiques, on a généralement recours à l'ajout d'eau/vapeur lors de la combustion de gaz naturel
                              
                              
                                 L'applicabilité peut être limitée par les ressources en eau disponibles
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Brûleurs bas NOX par voie sèche
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 Les brûleurs bas NOX par voie sèche utilisés pour la combustion des gaz sidérurgiques diffèrent de ceux qui sont utilisés pour la combustion de gaz naturel uniquement.
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la réactivité des gaz sidérurgiques tels que le gaz de cokerie.
                                 L'applicabilité peut être limitée dans le cas des turbines lorsqu'il n'y a pas de module de rénovation disponible ou lorsque des systèmes d'ajout d'eau/vapeur sont installés
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Brûleurs bas NOX
                                 
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                              
                              
                                 Uniquement applicable à une combustion supplémentaire pour des générateurs de vapeur à récupération de chaleur dans les installations de combustion à turbine à gaz à cycle combiné.
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Réduction catalytique sélective (SCR)
                              
                              
                                 La rénovation des installations de combustion existantes peut être limitée par des contraintes d'espace.
                              
                           
               
                  
                     MTD 49.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de CO dues à la combustion des gaz sidérurgiques, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Optimisation de la combustion
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.3.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Catalyseurs d'oxydation
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux CCGT.
                                 L'applicabilité peut être limitée par les contraintes d'espace, la charge requise et teneur en soufre du combustible
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 29
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de NOX résultant de la combustion de 100 % de gaz sidérurgiques
                     
                     
                                 Type d'installation de combustion
                              
                              
                                 Niveau d'oxygène de référence (% vol.)
                              
                              
                                 NEA-MTD (mg/Nm3) (171)
                                 
                              
                           
                                 Moyenne annuelle
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage
                              
                           
                                 Chaudière nouvelle
                              
                              
                                 3
                              
                              
                                 15-65
                              
                              
                                 22-100
                              
                           
                                 Chaudière existante
                              
                              
                                 3
                              
                              
                                 20-100 (172)
                                     (173)
                                 
                              
                              
                                 22-110 (172)
                                     (174)
                                     (175)
                                 
                              
                           
                                 Nouvelle CCGT
                              
                              
                                 15
                              
                              
                                 20-35
                              
                              
                                 30-50
                              
                           
                                 CCGT existante
                              
                              
                                 15
                              
                              
                                 20-50 (172)
                                     (173)
                                 
                              
                              
                                 30-55 (175)
                                     (176)
                                 
                              
                           À titre indicatif, les niveaux annuels moyens d'émission de CO sont généralement:
                     
                                 —
                              
                              
                                 < 5-100 mg/Nm3 dans le cas des chaudières existantes exploitées 1 500 h/an ou davantage,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 < 5-35 mg/Nm3 dans le cas des chaudières nouvelles,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 < 5-20 mg/Nm3 dans le cas des CCGT existantes exploitées 1 500 h/an ou davantage et dans le cas des CCGT nouvelles.
                              
                           
               4.2.3.   Émissions atmosphériques de SOX
            
         
         
                  
                     MTD 50.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de SOX dues à la combustion des gaz sidérurgiques, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Système de gestion des gaz de procédé et choix du combustible auxiliaire
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.2.
                                 Dans les limites autorisées par l'usine sidérurgique, maximaliser l'utilisation:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             d'une proportion majoritaire de gaz de haut fourneau à faible teneur en soufre dans le mélange de combustibles,
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             d'un mélange de combustibles à faible teneur moyenne en soufre, c'est-à-dire de combustibles qui, individuellement, ont une très faible teneur en soufre, tels que
                                             
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         du gaz de haut fourneau à teneur en soufre < 10 mg/Nm3,
                                                      
                                                   
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         du gaz de cokerie à teneur en soufre < 300 mg/Nm3,
                                                      
                                                   
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             et des combustibles auxiliaires tels que:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         du gaz naturel,
                                                      
                                                   
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         des combustibles liquides à teneur en soufre ≤ 0,4 % (dans les chaudières).
                                                      
                                                   
                                       Utilisation d'une quantité limitée de combustibles à forte teneur en soufre
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale, dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Prétraitement du gaz de cokerie dans l'usine sidérurgique
                              
                              
                                 Utilisation d'une des techniques suivantes:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             désulfuration par des systèmes d'absorption,
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             désulfuration oxydative par voie humide.
                                          
                                       
                              
                                 Uniquement applicable aux installations de combustion utilisant du gaz de cokerie
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 30
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de 100 % de gaz sidérurgiques
                     
                     
                                 Type d'installation de combustion
                              
                              
                                 Niveau d'oxygène de référence (%)
                              
                              
                                 NEA-MTD pour les émissions de SO2 (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle (177)
                                 
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage (178)
                                 
                              
                           
                                 Chaudière nouvelle ou existante
                              
                              
                                 3
                              
                              
                                 25-150
                              
                              
                                 50-200 (179)
                                 
                              
                           
                                 CCGT nouvelle ou existante
                              
                              
                                 15
                              
                              
                                 10-45
                              
                              
                                 20-70
                              
                           
               4.2.4.   Émissions atmosphériques de poussières
         
         
                  
                     MTD 51.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de poussières dues à la combustion des gaz sidérurgiques, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Choix du combustible/gestion
                              
                              
                                 Utilisation d'un mélange de gaz de procédé et de combustibles auxiliaires présentant une faible teneur moyenne en poussières ou en cendres.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale, dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Prétraitement du gaz de haut fourneau dans l'usine sidérurgique
                              
                              
                                 Utilisation d'un ou de plusieurs dispositifs de dépoussiérage à sec (par exemple, déflecteurs, dépoussiéreurs, cyclones, électrofiltres) ou de dispositifs en aval (laveurs venturi, laveurs à chicanes, laveurs à fente annulaire, électrofiltres humides, désintégrateurs)
                              
                              
                                 Uniquement applicable en cas de combustion du gaz de haut fourneau
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Prétraitement du gaz de convertisseur à l'oxygène dans l'usine sidérurgique
                              
                              
                                 Dépoussiérage par voie sèche (électrofiltre ou filtre à manches) ou par voie humide (électrofiltre humide ou laveur). Des descriptions plus précises figurent dans le BREF Sidérurgie
                              
                              
                                 Uniquement applicable en cas de combustion de gaz de convertisseur à l'oxygène
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Électrofiltre (EF)
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.5.
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux installations de combustion brûlant une proportion non négligeable de combustibles auxiliaires à forte teneur en cendres
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Filtre à manches
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 31
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de 100 % de gaz sidérurgiques
                     
                     
                                 Type d'installation de combustion
                              
                              
                                 NEA-MTD pour les émissions de poussières (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle (180)
                                 
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage (181)
                                 
                              
                           
                                 Chaudière nouvelle ou existante
                              
                              
                                 2-7
                              
                              
                                 2-10
                              
                           
                                 CCGT nouvelle ou existante
                              
                              
                                 2-5
                              
                              
                                 2-5
                              
                           
               4.3.   Conclusions sur les MTD pour la combustion de combustibles gazeux ou liquides sur des plateformes en mer
         
         Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées au présent point sont applicables d'une manière générale à la combustion de combustibles gazeux ou liquides sur des plateformes en mer. Elles s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD figurant au point 1.
         
                  
                     MTD 52.
                  
                  
                     Afin d'améliorer la performance environnementale générale de la combustion de combustibles gazeux ou liquides sur des plateformes en mer, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Techniques (Techniques)
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Optimisation des procédés
                              
                              
                                 Optimisation des procédés afin de réduire le plus possible l'énergie mécanique requise
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Maîtrise des pertes de pression
                              
                              
                                 Optimisation et maintenance des systèmes d'admission et d'échappement de manière à limiter le plus possible les pertes de pression
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Contrôle de la charge
                              
                              
                                 Faire fonctionner les générateurs multiples ou les groupes compresseurs à des niveaux de charge qui ramènent les émissions au plus bas niveau possible
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Réduire au minimum la «réserve tournante»
                              
                              
                                 En cas d'exploitation des installations avec une réserve de puissance pour des raisons de fiabilité opérationnelle, le nombre de turbines supplémentaires est réduit au minimum, sauf circonstances exceptionnelles.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Choix du combustible
                              
                              
                                 Approvisionnement en gaz combustible en un point du procédé pétrolier se déroulant dans les installations de surface qui permette de disposer d'un ensemble minimal de paramètres de combustion du gaz, tels que le pouvoir calorifique et des concentrations minimales de composés soufrés afin de limiter le plus possible la formation de SO2. En cas de combustibles liquides sous forme de distillats, on privilégiera les combustibles à faible teneur en soufre
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Calage de l'injection
                              
                              
                                 Optimisation du calage de l'injection dans les moteurs
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Récupération de chaleur
                              
                              
                                 Utilisation des rejets thermiques des turbines/moteurs à gaz pour le chauffage des plateformes
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale aux nouvelles installations de combustion.
                                 Dans les installations de combustion existantes, l'applicabilité peut être limitée par le niveau de la demande de chaleur et par la configuration de l'installation de combustion (espace)
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Intégration des circuits de puissance de plusieurs champs de gaz/pétrole
                              
                              
                                 Utilisation d'une source d'énergie centrale pour alimenter plusieurs plateformes situées dans divers champs de gaz/pétrole
                              
                              
                                 L'applicabilité peut être limitée en fonction de la localisation des champs de gaz/pétrole et de l'organisation des différentes plateformes participantes, notamment pour l'alignement des horaires pour la planification, le démarrage et l'arrêt de la production
                              
                           
               
                  
                     MTD 53.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de NOX dues à la combustion de combustibles gazeux ou liquides sur des plateformes en mer, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Système de contrôle avancé
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.3.
                              
                              
                                 L'applicabilité aux anciennes installations de combustion peut être limitée car cela suppose la rénovation du système de combustion ou du système de contrôle/commande
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Brûleurs bas NOX par voie sèche
                              
                              
                                 Applicable aux nouvelles turbines à gaz (équipement standard) dans les limites des contraintes associées aux variations de la qualité du combustible.
                                 Dans le cas des turbines à gaz existantes, l'applicabilité peut être limitée par: la disponibilité d'un module de rénovation (pour l'exploitation à faible charge), la complexité de l'organisation de la plateforme et les contraintes d'espace
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Système à mélange pauvre
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux moteurs à gaz nouveaux
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Brûleurs bas NOX
                                 
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux chaudières
                              
                           
               
                  
                     MTD 54.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de CO dues à la combustion de combustibles gazeux ou liquides sur des plateformes en mer, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Optimisation de la combustion
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.3.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Catalyseurs d'oxydation
                              
                              
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 La rénovation des installations de combustion existantes peut être limitée par des contraintes d'espace et des restrictions de poids.
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 32
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de NOX résultant de la combustion de combustibles gazeux dans des turbines à gaz à cycle ouvert sur des plateformes en mer
                     
                     
                                 Type d'installation de combustion
                              
                              
                                 NEA-MTD (mg/Nm3) (182)
                                 
                              
                           
                                 Moyenne sur la période d'échantillonnage
                              
                           
                                 Nouvelles turbines à gaz brûlant des combustibles gazeux (183)
                                 
                              
                              
                                 15-50 (184)
                                 
                              
                           
                                 Turbines à gaz existantes brûlant des combustibles gazeux (183)
                                 
                              
                              
                                 < 50-350 (185)
                                 
                              
                           À titre indicatif, les niveaux moyens d'émission de CO sur la période d'échantillonnage sont généralement:
                     
                                 —
                              
                              
                                 < 100 mg/Nm3 dans le cas des turbines à gaz existantes brûlant des combustibles gazeux sur des plateformes en mer exploitées 1 500 h/an ou davantage,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 < 75 mg/Nm3 dans le cas des nouvelles turbines à gaz brûlant des combustibles gazeux sur des plateformes en mer.
                              
                           
               5.   CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LES INSTALLATIONS MULTICOMBUSTIBLES
         5.1.   Conclusions sur les MTD pour la combustion des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique
         
         Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées au présent point sont applicables d'une manière générale à la combustion des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique seuls, en combinaison ou simultanément avec d'autres combustibles gazeux ou liquides. Elles s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD figurant au point 1.
         5.1.1.   Performance environnementale générale
         
         
                  
                     MTD 55.
                  
                  
                     Afin d'améliorer la performance environnementale générale de la combustion des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées dans la MTD 6 et ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Prétraitement des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique
                              
                              
                                 Prétraitement du combustible sur le site de l'installation de combustion ou en dehors de celui-ci afin d'améliorer la performance environnementale de la combustion
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées aux caractéristiques du combustible et à l'espace disponible
                              
                           
               5.1.2.   Efficacité énergétique
         
         
            Tableau 33
         
         
            Niveaux d'efficacité énergétique associés à la MTD (NEEA-MTD) pour la combustion des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières
         
         
                     Type d'unité de combustion
                  
                  
                     NEEA-MTD (186)
                         (187)
                     
                  
               
                     Rendement électrique net (%)
                  
                  
                     Consommation totale nette de combustible (%) (188)
                         (189)
                     
                  
               
                     Unité nouvelle
                  
                  
                     Unité existante
                  
                  
                     Unité nouvelle
                  
                  
                     Unité existante
                  
               
                     Chaudière utilisant des combustibles issus de procédés liquides de l'industrie chimique, y compris mélangés avec du fioul lourd ou d'autres combustibles liquides
                  
                  
                     > 36,4
                  
                  
                     35,6–37,4
                  
                  
                     80–96
                  
                  
                     80–96
                  
               
                     Chaudière utilisant des combustibles issus de procédés gazeux de l'industrie chimique, y compris mélangés avec du gaz naturel ou d'autres combustibles gazeux
                  
                  
                     39–42,5
                  
                  
                     38–40
                  
                  
                     78–95
                  
                  
                     78–95
                  
               5.1.3.   Émissions atmosphériques de NOX et de CO
         
         
                  
                     MTD 56.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de NOX tout en limitant les émissions de CO dues à la combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Brûleurs bas NOX
                                 
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.3
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Étagement de l'air
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Étagement du combustible
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 Avec des mélanges de combustibles liquides, l'étagement du combustible peut nécessiter un brûleur de conception particulière.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Recyclage des fumées
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.3
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale aux nouvelles installations de combustion.
                                 Applicable aux installations de combustion existantes, dans les limites des contraintes liées à la sécurité des installations chimiques.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Ajout d'eau/vapeur
                              
                              
                                 L'applicabilité peut être limitée par les ressources en eau disponibles
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Choix du combustible
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles ou à l'utilisation du combustible de procédé à d'autres fins
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Système de contrôle avancé
                              
                              
                                 L'applicabilité aux anciennes installations de combustion peut être limitée car cela suppose la rénovation du système de combustion ou du système de contrôle/commande
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Réduction non catalytique sélective (SNCR)
                              
                              
                                 Applicable aux installations de combustion existantes, dans les limites des contraintes liées à la sécurité des installations chimiques.
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 L'applicabilité peut être limitée dans le cas des installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500  h/an à charge variable, avec changements fréquents de combustible.
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 Réduction catalytique sélective (SCR)
                              
                              
                                 Applicable aux installations de combustion existantes, dans les limites des contraintes liées à la configuration des conduits, à l'espace disponible à la sécurité des installations chimiques
                                 Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion existantes exploitées entre 500 et 1 500  h/an
                                 Non applicable d'une manière générale aux installations de combustion de puissance < 100 MWth.
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 34
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de NOX résultant de la combustion de 100 % de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières
                     
                     
                                 État des combustibles utilisés dans l'installation de combustion
                              
                              
                                 NEA-MTD (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (190)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (191)
                                 
                              
                           
                                 Mélanges de gaz et de liquides
                              
                              
                                 30-85
                              
                              
                                 80-290 (192)
                                 
                              
                              
                                 50-110
                              
                              
                                 100-330 (192)
                                 
                              
                           
                                 Gaz uniquement
                              
                              
                                 20-80
                              
                              
                                 70-100 (193)
                                 
                              
                              
                                 30-100
                              
                              
                                 85-110 (194)
                                 
                              
                           À titre indicatif, les niveaux annuels moyens d'émissions de CO des installations de combustion existantes exploitées 1 500 h/an ou davantage, ou des installations nouvelles sont généralement < 5–30 mg/Nm3.
                  
               5.1.4.   Émissions atmosphériques de SOX, de HCl et de HF
         
         
                  
                     MTD 57.
                  
                  
                     Afin de réduire les émissions atmosphériques de SOX, de HCl et de HF dues à la combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Choix du combustible
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.4
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles ou à l'utilisation du combustible de procédé à d'autres fins
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Injection de sorbant dans le foyer (foyer ou lit fluidisé)
                              
                              
                                 Applicable aux installations de combustion existantes, dans les limites des contraintes liées à la configuration des conduits, à l'espace disponible à la sécurité des installations chimiques
                                 La FGD par voie humide et la FGD à l'eau de mer ne sont pas applicables aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la FGD par voie humide et de la FGD à l'eau de mer aux installations de combustion de puissance < 300 MWth ainsi qu'aux installations de combustion existantes exploitées entre 500 et 1 500  h/an
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Injection de sorbant dans le conduit (ISC)
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Absorbeur-sécheur par atomisation
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Épuration par voie humide
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.4.
                                 L'épuration par voie humide est utilisée pour éliminer le HCl et le HF lorsque la FGD par voie humide n'est pas appliquée pour réduire les émissions de SOX
                                 
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Désulfuration des fumées par voie humide (FGD par voie humide)
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.4
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 FGD à l'eau de mer
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 35
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de SO2 résultant de la combustion de 100 % de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières
                     
                     
                                 Type d'installation de combustion
                              
                              
                                 NEA-MTD (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle (195)
                                 
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage (196)
                                 
                              
                           
                                 Chaudière nouvelle ou existante
                              
                              
                                 10-110
                              
                              
                                 90-200
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 36
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de HCl et de HF résultant de la combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD (mg/Nm3)
                              
                           
                                 HCl
                              
                              
                                 HF
                              
                           
                                 Moyenne des échantillons sur une année
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (197)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (197)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 1-7
                              
                              
                                 2-15 (198)
                                 
                              
                              
                                 < 1-3
                              
                              
                                 < 1-6 (199)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 1-5
                              
                              
                                 1-9 (198)
                                 
                              
                              
                                 < 1-2
                              
                              
                                 < 1-3 (199)
                                 
                              
                           
               5.1.5.   Émissions atmosphériques de poussières et de particules métalliques
         
         
                  
                     MTD 58.
                  
                  
                     Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières, de particules métalliques et de corps à l'état de traces dues à la combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Électrofiltre (EF)
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.5
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Filtre à manches
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Choix du combustible
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.5.
                                 Utilisation d'un mélange de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique et de combustibles auxiliaires présentant une faible teneur moyenne en poussières ou en cendres.
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité des différents types de combustibles ou à l'utilisation du combustible de procédé à d'autres fins
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Système de FGD par voie sèche ou semi-sèche
                              
                              
                                 Voir les descriptions au point 8.5.
                                 La technique est principalement utilisée pour la réduction des émissions de SOX, de HCl ou de HF
                              
                              
                                 Voir applicabilité dans la MTD 57
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Désulfuration des fumées par voie humide (FGD par voie humide)
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 37
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de poussières résultant de la combustion de mélanges de gaz et de liquides exclusivement composés de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD pour les émissions de poussières (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage.
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (200)
                                 
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante (201)
                                 
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 2-5
                              
                              
                                 2-15
                              
                              
                                 2-10
                              
                              
                                 2-22 (202)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 2-5
                              
                              
                                 2-10 (203)
                                 
                              
                              
                                 2-10
                              
                              
                                 2-11 (202)
                                 
                              
                           
               5.1.6.   Émissions atmosphériques de composés organiques volatils et de dibenzodioxines et dibenzofurannes polychlorés
         
         
                  
                     MTD 59.
                  
                  
                     Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques volatils et de dibenzodioxines et dibenzofurannes polychlorés dues à la combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 6 et ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Injection de charbon actif
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.5
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux installations de combustion utilisant des combustibles qui résultent de procédés chimiques dans lesquels interviennent des substances chlorées.
                                 Pour l'applicabilité de la SCR et du refroidissement rapide, voir la MTD 56 et la MTD 57
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Refroidissement rapide à l'aide de l'épuration par voie humide/du condenseur de fumées
                              
                              
                                 Voir la description de l'épuration par voie humide/du condenseur de fumées au point 8.4
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Réduction catalytique sélective (SCR)
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 Le système de SCR est adapté et plus encombrant que dans le cas d'un système de SCR servant uniquement à la réduction des NOX
                                 
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 38
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de PCDD/F et de COV totaux résultant de la combustion de 100 % de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières
                     
                     
                                 Polluant
                              
                              
                                 Unité
                              
                              
                                 NEA-MTD
                              
                           
                                 Moyenne sur la période d'échantillonnage
                              
                           
                                 PCDD/F (204)
                                 
                              
                              
                                 ng I-TEQ/Nm3
                                 
                              
                              
                                 < 0,012-0,036
                              
                           
                                 COVT
                              
                              
                                 mg/Nm3
                                 
                              
                              
                                 0,6-12
                              
                           
               6.   CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA COÏNCINERATION DE DECHETS
         Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées au présent point sont applicables d'une manière générale à la coïncinération de déchets dans les installations de combustion. Elles s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD figurant au point 1.
         Lorsque des déchets sont coïncinérés, les NEA-MTD indiqués au présent point s'appliquent au volume total de fumées généré.
         En outre, lorsque des déchets sont coïncinérés avec les combustibles abordés au point 2, les NEA-MTD indiqués au point 2 s'appliquent également i) au volume total de fumées généré et ii) au volume de fumées résultant de la combustion des combustibles abordés audit point, suivant la formule de la règle des mélanges indiquée à l'annexe VI, partie 4, de la directive 2010/75/UE, en vertu de laquelle les NEA-MTD applicables au volume de fumées résultant de la combustion des déchets doivent être déterminés d'après la MTD 61.
         6.1.1.   Performance environnementale générale
         
         
                  
                     MTD 60.
                  
                  
                     Afin d'améliorer la performance environnementale générale de la coïncinération de déchets dans les installations de combustion, de garantir des conditions de combustion stables et de réduire les émissions dans l'air, la MTD consiste à appliquer la MTD 60 a. ci-dessous et une combinaison des techniques indiquées dans la MTD 6 ou des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Pré-acceptation et acceptation des déchets
                              
                              
                                 Mise en place d'une procédure applicable à la réception de tous les déchets dans l'installation de combustion, conformément à la MTD correspondante du BREF sur le traitement des déchets. Des critères d'acceptation sont fixés pour les paramètres critiques tels que le pouvoir calorifique et les teneurs en eau, en cendres, en chlore et en fluor, en soufre, en azote, en PCB, en métaux (volatils comme Hg, Tl, Pb, Co, Se, ou non volatils comme V, Cu, Cd, Cr, Ni), en phosphore et en alcalis (en cas d'utilisation de sous-produits animaux).
                                 Application de systèmes d'assurance qualité pour chaque charge de déchets, afin de garantir les caractéristiques des déchets coïncinérés et de contrôler les valeurs de certains paramètres critiques (par exemple, EN 15358 pour les combustibles solides de récupération non dangereux)
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Sélection/limitation des déchets
                              
                              
                                 Sélection rigoureuse du type de déchets et du débit massique des déchets, et limitation du pourcentage de déchets les plus pollués pouvant être coïncinérés. Limitation de la proportion de cendres, de soufre, de fluor, de mercure ou de chlore dans les déchets qui entrent dans l'installation de combustion.
                                 Limitation de la quantité de déchets à coïncinérer
                              
                              
                                 Applicable dans les limites des contraintes liées à la politique de gestion des déchets de l'État membre
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Mélange des déchets avec le combustible principal
                              
                              
                                 Mélange efficace des déchets et du combustible principal, car un flux de combustible hétérogène ou mal mélangé, ou une répartition inégale peuvent avoir des répercussions sur l'allumage et la combustion, et sont à éviter
                              
                              
                                 Le mélange n'est possible que lorsque le comportement au broyage du combustible principal et des déchets sont similaires ou lorsque la quantité de déchets est très faible par rapport au combustible principal
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Séchage des déchets
                              
                              
                                 Préséchage des déchets avant introduction dans la chambre de combustion, afin de préserver les bonnes performances de la chaudière.
                              
                              
                                 L'applicabilité peut être limitée par l'insuffisance de la chaleur récupérée dans le processus, par les conditions de combustion requises, ou par le taux d'humidité des déchets
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Prétraitement des déchets
                              
                              
                                 Voir les techniques décrites dans les BREF sur le traitement des déchets et sur l'incinération des déchets, notamment le broyage, la pyrolyse et la gazéification
                              
                              
                                 Voir l'applicabilité dans les BREF sur le traitement des déchets et sur l'incinération des déchets
                              
                           
               
                  
                     MTD 61.
                  
                  
                     Afin d'éviter une augmentation des émissions due à la coïncinération de déchets dans les installations de combustion, la MTD consiste à prendre des mesures appropriées pour que les émissions de substances dans la partie des fumées provenant de la coïncinération de déchets ne dépassent pas celles qui résultent de l'application des MTD relatives à l'incinération des déchets.
                  
               
                  
                     MTD 62.
                  
                  
                     Afin de réduire les effets sur le recyclage des résidus de la coïncinération de déchets dans les installations de combustion, la MTD consiste à veiller à préserver la bonne qualité du gypse, des cendres et des scories ainsi que des autres résidus, conformément aux exigences requises pour la valorisation de ces résidus lorsque l'installation ne coïncinère pas de déchets, en appliquant une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 60 ou en limitant la coïncinération de déchets aux fractions de déchets présentant des concentrations de polluants similaires à celles des autres combustibles brûlés.
                  
               6.1.2.   Efficacité énergétique
         
         
                  
                     MTD 63.
                  
                  
                     Afin d'accroître l'efficacité énergétique de la coïncinération de déchets, la MTD consiste à appliquer une combinaison appropriée des techniques indiquées dans la MTD 12 et la MTD 19, en fonction du type de combustible principal utilisé et de la configuration de l'installation.
                     Les niveaux d'efficacité énergétique associés à la MTD (NEEA-MTD) sont indiqués dans le Tableau 8 dans le cas de la coïncinération de déchets avec de la biomasse ou de la tourbe, et dans le Tableau 2 dans le cas de la coïncinération de déchets avec du charbon ou du lignite.
                  
               6.1.3.   Émissions atmosphériques de NOX et de CO
         
         
                  
                     MTD 64.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de NOX tout en limitant les émissions de CO et de N2O dues à la coïncinération de déchets avec du charbon ou du lignite, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 20.
                  
               
                  
                     MTD 65.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de NOX tout en limitant les émissions de CO et de N2O dues à la coïncinération de déchets avec de la biomasse ou de la tourbe, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 24.
                  
               6.1.4.   Émissions atmosphériques de SOX, de HCl et de HF
         
         
                  
                     MTD 66.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de SOX, de HCl et de HF dues à la coïncinération de déchets avec du charbon ou du lignite, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 21.
                  
               
                  
                     MTD 67.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de SOX, de HCl et de HF dues à la coïncinération de déchets avec de la biomasse ou de la tourbe, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 25.
                  
               6.1.5.   Émissions atmosphériques de poussières et de particules métalliques
         
         
                  
                     MTD 68.
                  
                  
                     Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières et de particules métalliques dues à la coïncinération de déchets avec du charbon ou du lignite, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 22.
                     
                        Tableau 39
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de métaux dues à la coïncinération de déchets avec du charbon ou du lignite
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD
                              
                              
                                 Période d'établissement de la moyenne
                              
                           
                                 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V (mg/Nm3)
                              
                              
                                 Cd+Tl (μg/Nm3)
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 0,005-0,5
                              
                              
                                 5-12
                              
                              
                                 Moyenne sur la période d'échantillonnage
                              
                           
                                 
                                    ≥ 300
                              
                              
                                 0,005-0,2
                              
                              
                                 5-6
                              
                              
                                 Moyenne des échantillons sur une année
                              
                           
               
                  
                     MTD 69.
                  
                  
                     Afin de réduire les émissions atmosphériques de poussières et de particules métalliques dues à la coïncinération de déchets avec de la biomasse ou de la tourbe, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 26.
                     
                        Tableau 40
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de métaux dues à la coïncinération de déchets avec de la biomasse ou de la tourbe
                     
                     
                                 NEA-MTD
                                 (moyenne des échantillons sur une année)
                              
                           
                                 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V (mg/Nm3)
                              
                              
                                 Cd+Tl (μg/Nm3)
                              
                           
                                 0,075-0,3
                              
                              
                                 < 5
                              
                           
               6.1.6.   Émissions atmosphériques de mercure
         
         
                  
                     MTD 70.
                  
                  
                     Afin de réduire les émissions atmosphériques de mercure dues à la coïncinération de déchets avec de la biomasse, de la tourbe, du charbon ou du lignite, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 23 et la MTD 27.
                  
               6.1.7.   Émissions atmosphériques de composés organiques volatils et de dibenzodioxines et dibenzofurannes polychlorés
         
         
                  
                     MTD 71.
                  
                  
                     Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques volatils et de dibenzodioxines et dibenzofurannes polychlorés résultant de la coïncinération de déchets avec de la biomasse, de la tourbe, du charbon ou du lignite, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques indiquées dans la MTD 6, la MTD 26 et ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Injection de charbon actif
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.5.
                                 Ce procédé repose sur l'adsorption des molécules de polluant sur du charbon actif.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Refroidissement rapide à l'aide de l'épuration par voie humide/du condenseur de fumées
                              
                              
                                 Voir la description de l'épuration par voie humide/du condenseur de fumées au point 8.4
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Réduction catalytique sélective (SCR)
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 Le système de SCR est adapté et plus encombrant que dans le cas d'un système de SCR servant uniquement à la réduction des NOX
                                 
                              
                              
                                 Voir applicabilité dans la MTD 20 et la MTD 24
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 41
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de PCDD/F et de COV totaux résultant de la coïncinération de déchets avec de la biomasse, de la tourbe, du charbon ou du lignite
                     
                     
                                 Type d'installation de combustion
                              
                              
                                 NEA-MTD
                              
                           
                                 PCDD/F (ng I-TEQ/Nm3)
                              
                              
                                 COV totaux (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne sur la période d'échantillonnage
                              
                              
                                 Moyenne annuelle
                              
                              
                                 Moyenne journalière
                              
                           
                                 Installation de combustion alimentée à la biomasse, à la tourbe, au charbon ou au lignite
                              
                              
                                 < 0,01-0,03
                              
                              
                                 < 0,1-5
                              
                              
                                 0,5-10
                              
                           
               7.   CONCLUSIONS SUR LES MTD POUR LA GAZÉIFICATION
         Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées au présent point sont applicables d'une manière générale à toutes les installations de gazéification directement associées aux installations de combustion, ainsi qu'aux installations IGCC. Elles s'appliquent en plus des conclusions générales sur les MTD figurant au point 1.
         7.1.1.   Efficacité énergétique
         
         
                  
                     MTD 72.
                  
                  
                     Afin d'accroître l'efficacité énergétique des unités IGCC et des unités de gazéification, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques indiquées dans la MTD 12 et ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Récupération de la chaleur du procédé de gazéification
                              
                              
                                 Étant donné qu'il est nécessaire de refroidir le gaz de synthèse pour l'épurer davantage, il est possible de récupérer l'énergie pour produire de la vapeur supplémentaire qui sera ajoutée au cycle de la turbine à vapeur, afin de générer de l'électricité supplémentaire
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux unités IGCC et aux unités de gazéification directement associées aux chaudières avec prétraitement du gaz de synthèse nécessitant un refroidissement de ce dernier
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Intégration des procédés de gazéification et de combustion
                              
                              
                                 L'unité peut être conçue de telle façon que l'unité d'admission d'air et la turbine à gaz soient totalement intégrées, de sorte que tout l'air arrivant à l'unité d'admission d'air soit fourni (extrait) par le compresseur de la turbine à gaz
                              
                              
                                 L'applicabilité est limitée aux unités IGCC en raison des besoins de flexibilité de l'installation intégrée, qui doit rapidement alimenter le réseau en électricité lorsque les centrales utilisant des sources d'énergie renouvelables ne sont pas disponibles
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Système d'alimentation de la charge par voie sèche
                              
                              
                                 Utilisation d'un système par voie sèche pour alimenter le gazéifieur en combustible, afin d'améliorer l'efficacité énergétique de la gazéification
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux unités nouvelles
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Gazéification à haute température et haute pression
                              
                              
                                 Application de la technique de gazéification avec valeur élevée des paramètres de température et de pression, afin de maximiser l'efficacité de la conversion énergétique
                              
                              
                                 Uniquement applicable aux unités nouvelles
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Amélioration de la conception
                              
                              
                                 Améliorations telles que:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             modifications du système réfractaire ou du système de refroidissement du gazéifieur,
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             installation d'un détendeur afin de récupérer l'énergie provenant de la chute de pression du gaz de synthèse avant la combustion.
                                          
                                       
                              
                                 Applicable d'une manière générale aux unités IGCC nouvelles.
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 42
                     
                     
                        Niveaux d'efficacité énergétique associés à la MTD (NEEA-MTD) pour la gazéification et les unités IGCC
                     
                     
                                 Type de configuration de l'unité de combustion
                              
                              
                                 NEEA-MTD
                              
                           
                                 Rendement électrique net (%) d'une unité IGCC
                              
                              
                                 Consommation totale nette de combustible (%) d'une unité de gazéification nouvelle ou existante
                              
                           
                                 Unité nouvelle
                              
                              
                                 Unité existante
                              
                           
                                 Unité de gazéification directement associée à une chaudière, sans traitement préalable du gaz de synthèse
                              
                              
                                 Pas de NEEA-MTD
                              
                              
                                 > 98
                              
                           
                                 Unité de gazéification directement associée à une chaudière, avec traitement préalable du gaz de synthèse
                              
                              
                                 Pas de NEEA-MTD
                              
                              
                                 > 91
                              
                           
                                 Unité IGCC
                              
                              
                                 Pas de NEEA-MTD
                              
                              
                                 34-46
                              
                              
                                 > 91
                              
                           
               7.1.2.   Émissions atmosphériques de NOX et de CO
         
         
                  
                     MTD 73.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de NOX tout en limitant les émissions de CO provenant des installations IGCC, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Optimisation de la combustion
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Ajout d'eau/vapeur
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                                 Une partie de la vapeur à pression intermédiaire provenant de la turbine à vapeur est réutilisée à cet effet
                              
                              
                                 Uniquement applicable à la partie turbine à gaz de l'installation IGCC
                                 L'applicabilité peut être limitée par les ressources en eau disponibles
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Brûleurs bas NOX par voie sèche
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                              
                              
                                 Uniquement applicable à la partie turbine à gaz de l'installation IGCC
                                 Applicable d'une manière générale aux nouvelles unités IGCC.
                                 Applicable au cas par cas aux unités IGCC existantes, en fonction de la disponibilité d'un module de rénovation. Non applicable au gaz de synthèse dont la teneur en hydrogène > 15 %
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Dilution du gaz de synthèse avec l'azote résiduel provenant de l'unité d'admission d'air
                              
                              
                                 L'unité d'admission d'air sépare l'oxygène de l'azote présent dans l'air afin de fournir un oxygène de haute qualité au gazéifieur. L'azote résiduel provenant de l'unité d'admission d'air est réutilisé, par prémélange avec le gaz de synthèse avant la combustion, afin d'abaisser la température de combustion dans la turbine à gaz
                              
                              
                                 Uniquement applicable en cas d'utilisation d'une unité d'admission d'air pour le procédé de gazéification
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Réduction catalytique sélective (SCR)
                              
                              
                                 Voir la description au point 8.3.
                              
                              
                                 Non applicable aux installations IGCC exploitées moins de 500 h/an.
                                 La rénovation des installations IGCC existantes peut être limitée par des contraintes d'espace.
                                 Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations IGCC existantes exploitées entre 500 et 1 500  h/an
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 43
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de NOX provenant des installations IGCC
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation IGCC
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Moyenne annuelle
                              
                              
                                 Moyenne journalière ou moyenne sur la période d'échantillonnage
                              
                           
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante
                              
                              
                                 Installation nouvelle
                              
                              
                                 Installation existante
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 10-25
                              
                              
                                 12-45
                              
                              
                                 1-35
                              
                              
                                 1-60
                              
                           À titre indicatif, les niveaux annuels moyens d'émissions de CO des installations existantes exploitées 1 500 h/an ou davantage, ou des installations nouvelles sont généralement < 5–30 mg/Nm3.
                  
               7.1.3.   Émissions atmosphériques de SOX
            
         
         
                  
                     MTD 74.
                  
                  
                     Afin de réduire les émissions atmosphériques de SOX provenant des installations IGCC, la MTD consiste à appliquer la technique indiquée ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Élimination des gaz acides
                              
                              
                                 Le gaz de synthèse est débarrassé des composés soufrés présents dans la charge d'alimentation du gazéifieur par élimination des gaz acides, notamment au moyen d'un réacteur d'hydrolyse du COS (et du HCN) et par absorption du H2S à l'aide d'un solvant tel que la méthyl-diéthanolamine. Le soufre est ensuite récupéré sous forme élémentaire liquide ou solide (par exemple au moyen d'une unité Claus) ou sous forme d'acide sulfurique, en fonction des besoins du marché.
                              
                              
                                 L'applicabilité peut être limitée dans le cas des installations IGCC alimentées à la biomasse, en raison de la très faible teneur en soufre de la biomasse.
                              
                           Les niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de SO2 provenant des installations IGCC de puissance ≥ 100 MWth sont compris entre 3 et 16 mg/Nm3 en moyenne annuelle.
                  
               7.1.4.   Émissions atmosphériques de poussières, de particules métalliques, d'ammoniac et d'halogènes
         
         
                  
                     MTD 75.
                  
                  
                     Afin d'éviter ou de réduire les émissions atmosphériques de poussières, de particules métalliques, d'ammoniac et d'halogènes provenant des unités IGCC, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.
                     
                                 Technique
                              
                              
                                 Description
                              
                              
                                 Applicabilité
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Filtration du gaz de synthèse
                              
                              
                                 Dépoussiérage au moyen de cyclones à cendres volantes, de filtres à manches, d'électrofiltres ou de filtres à bougie pour éliminer les cendres volantes et le carbone non transformé. Des filtres à manches et des électrofiltres sont utilisés lorsque la température du gaz de synthèse atteint 400 °C
                              
                              
                                 Applicable d'une manière générale
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Recirculation des goudrons de gaz et des cendres vers le gazéifieur
                              
                              
                                 Les goudrons et les cendres à forte teneur en carbone qui sont générés dans le gaz de synthèse brut sont séparés dans des cyclones et renvoyés vers le gazéifieur, lorsque la température du gaz de synthèse à la sortie du gazéifieur est basse (< 1 100  °C)
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Lavage du gaz de synthèse
                              
                              
                                 Le gaz de synthèse passe dans un laveur à eau placé en aval d'autres techniques de dépoussiérage, où les chlorures, l'ammoniac, les particules et les halogénures sont séparés
                              
                           
                        
                     
                        Tableau 44
                     
                     
                        Niveaux d'émission associés à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques de poussières et de particules métalliques provenant des installations IGCC
                     
                     
                                 Puissance thermique nominale totale de l'installation IGCC
                                 (MWth)
                              
                              
                                 NEA-MTD
                              
                           
                                 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V (mg/Nm3)
                                 (Moyenne sur la période d'échantillonnage)
                              
                              
                                 Hg (μg/Nm3)
                                 (Moyenne sur la période d'échantillonnage)
                              
                              
                                 Poussières (mg/Nm3)
                                 (moyenne annuelle)
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 < 0,025
                              
                              
                                 < 1
                              
                              
                                 < 2,5
                              
                           
               8.   DESCRIPTION DES TECHNIQUES
         8.1.   Techniques générales
         
         
                     Technique
                  
                  
                     Description
                  
               
                     Système de contrôle avancé
                  
                  
                     Utilisation d'un système informatisé de contrôle automatique de l'efficacité de la combustion contribuant à la prévention ou à la réduction des émissions. Inclut également une surveillance très performante.
                  
               
                     Optimisation de la combustion
                  
                  
                     Mesures prises pour maximiser l'efficacité de la conversion d'énergie, notamment dans le four ou la chaudière, tout en réduisant au minimum les émissions (de CO en particulier). On applique à cet effet une combinaison de techniques telles que la bonne conception des équipements de combustion, l'optimisation de la température (mélange efficace du combustible et de l'air de combustion) et du temps de séjour dans la zone de combustion et l'utilisation d'un système de contrôle avancé.
                  
               8.2.   Techniques visant à accroître l'efficacité énergétique
         
         
                     Technique
                  
                  
                     Description
                  
               
                     Système de contrôle avancé
                  
                  
                     Voir point 8.1
                  
               
                     Disponibilité de la cogénération
                  
                  
                     Mesures prises pour permettre l'exportation ultérieure d'une quantité utile de chaleur vers une demande de chaleur hors site, de façon à réduire d'au moins 10 % la consommation d'énergie primaire par rapport à celle requise pour produire séparément la chaleur et l'électricité. Consiste notamment à repérer et garantir l'accès aux points précis du circuit de vapeur d'où la vapeur peut être extraite, ainsi qu'à prévoir suffisamment d'espace pour permettre la mise en place ultérieure d'éléments tels que tuyauterie, échangeurs thermiques, système de production de vapeur, capacité supplémentaire de déminéralisation de l'eau, chaudière de secours et turbines à contre pression. Les systèmes de production d'énergie et les systèmes de contrôle/commande se prêtent à une mise à niveau. Le raccordement d'une ou plusieurs turbines à contre-pression est également possible.
                  
               
                     Cycle combiné
                  
                  
                     Combinaison d'au moins deux cycles thermodynamiques, par exemple un cycle Brayton (turbine à gaz/moteur à combustion) avec un cycle Rankine (turbine à vapeur/chaudière) pour transformer la chaleur perdue des fumées du premier cycle en énergie utile pour le ou les cycles suivants.
                  
               
                     Optimisation de la combustion
                  
                  
                     Voir point 8.1
                  
               
                     Condenseur de fumées
                  
                  
                     Échangeur de chaleur dans lequel l'eau est préchauffée par les fumées avant d'être chauffée dans le condenseur. La vapeur des fumées condense lors de son refroidissement par l'eau de chauffage. Le condenseur de fumées sert à la fois à accroître l'efficacité énergétique de l'unité de combustion et à éliminer les polluants tels que les poussières, les SOX, le HCl et le HF contenus dans les fumées.
                  
               
                     Système de gestion des gaz de procédé
                  
                  
                     Système qui permet de diriger vers les installations de combustion les gaz sidérurgiques qui sont utilisables comme combustibles (gaz de haut fourneau, gaz de cokerie, gaz de convertisseur à l'oxygène), en fonction de la disponibilité de ces combustibles et du type d'installations de combustion présentes dans un site sidérurgique intégré.
                  
               
                     Conditions de vapeur supercritique
                  
                  
                     Utilisation d'un circuit de vapeur, y compris de systèmes de réchauffage de vapeur, dans lequel la vapeur peut atteindre des pressions supérieures à 220,6 bars et des températures de plus de 540 °C.
                  
               
                     Conditions de vapeur ultrasupercritique
                  
                  
                     Utilisation d'un circuit de vapeur, y compris de systèmes de réchauffage de vapeur, dans lequel la vapeur peut atteindre des pressions supérieures à 250–300 bars et des températures de plus de 580–600 °C.
                  
               
                     «Cheminée humide»
                  
                  
                     Cheminée conçue pour permettre la condensation de la vapeur d'eau contenue dans les fumées saturées et éviter ainsi le recours à un réchauffeur de fumées en aval de l'unité de FGD par voie humide.
                  
               8.3.   Techniques de réduction des émissions atmosphériques de NOX ou de CO
         
         
                     Technique
                  
                  
                     Description
                  
               
                     Système de contrôle avancé
                  
                  
                     Voir point 8.1
                  
               
                     Étagement de l'air
                  
                  
                     Création, au sein de la chambre de combustion, de plusieurs zones au sein desquelles la teneur en oxygène de l'air diffère, afin de réduire les émissions de NOX et d'optimiser la combustion. Cette technique nécessite une zone de combustion primaire en conditions substoechiométriques (déficit d'air) et une seconde zone de recombustion (excès d'air), afin d'améliorer la combustion. Une réduction de capacité peut s'avérer nécessaire pour certaines petites chaudières anciennes, afin de disposer de l'espace nécessaire pour l'étagement de l'air.
                  
               
                     Techniques combinées de réduction des émissions de NOX et de SOX
                     
                  
                  
                     Utilisation de techniques complexes et intégrées de réduction des émissions pour réduire de manière combinée les émissions de NOX, de SOX et, souvent, d'autres polluants présents dans les fumées (par exemple, procédés au charbon actif et procédé DeSONOX). Ces techniques peuvent être appliquées seules ou en association avec d'autres techniques primaires dans les chaudières CP au charbon.
                  
               
                     Optimisation de la combustion
                  
                  
                     Voir point 8.1
                  
               
                     Brûleurs bas NOX par voie sèche
                  
                  
                     Brûleurs de turbine à gaz permettant un prémélange de l'air et du combustible avant arrivée dans la zone de combustion Le mélange de l'air et du combustible avant la combustion permet une répartition uniforme de la température et conduit à l'obtention d'une flamme de plus faible température, ce qui entraîne moins d'émissions de NOX.
                  
               
                     Recyclage des fumées ou des gaz de combustion
                  
                  
                     Réinjection d'une partie des fumées dans la chambre de combustion pour remplacer une partie de l'air de combustion frais, ce qui a pour double effet d'abaisser la température et de limiter la teneur en O2 permettant l'oxydation de l'azote, limitant ainsi la formation de NOX. La technique consiste à amener les fumées du four dans la flamme afin de réduire la quantité d'oxygène et donc, la température de la flamme. L'utilisation de brûleurs spéciaux ou d'autres dispositifs repose sur la recirculation interne des gaz de combustion qui refroidissent la racine des flammes et réduisent la teneur en oxygène dans la partie la plus chaude des flammes.
                  
               
                     Choix du combustible
                  
                  
                     Utilisation de combustible à faible teneur en azote
                  
               
                     Étagement du combustible
                  
                  
                     Cette technique repose sur la réduction de la température de flamme ou sur des points chauds localisés, grâce à la création de plusieurs zones au sein de la zone de combustion, avec différents niveaux d'injection du combustible et de l'air. La rénovation des petites installations pourrait se révéler moins rentable que celle des grandes installations.
                  
               
                     Système à mélange pauvre et système à mélange pauvre avancé
                  
                  
                     Le contrôle de la température de flamme maximale grâce à des conditions de mélange pauvre constitue la principale méthode de combustion pour limiter la formation des NOX dans les moteurs à gaz. Le système à mélange pauvre diminue le rapport combustible/air dans les zones où se forment les NOX, de sorte que la température de flamme maximale est inférieure à la température de flamme en conditions stœchiométriques adiabatiques, limitant ainsi la formation de NOX thermiques. Le système à mélange pauvre avancé est l'optimisation de ce concept.
                  
               
                     Brûleurs bas NOX
                     
                  
                  
                     La technique (y compris les brûleurs ultra-bas NOX ou les brûleurs bas NOX avancés) repose sur la réduction de la température de flamme maximale; les brûleurs des chaudières sont conçus de façon à retarder la combustion tout en l'améliorant et à accroître le transfert de chaleur (émissivité accrue de la flamme). Le mélange air/combustible réduit la quantité d'oxygène disponible et la température de flamme maximale, ce qui retarde la transformation de l'azote contenu dans le combustible en NOX et la formation de NOX thermiques, tout en préservant l'efficacité de la combustion. La technique peut être associée à une conception modifiée de la chambre de combustion de la chaudière. Les brûleurs ultra-bas NOX font appel à la combustion étagée (air/combustible) et au recyclage des gaz de combustion (recyclage interne des fumées). En cas de rénovation d'installations anciennes, la conception de la chaudière peut influer sur l'efficacité de la technique.
                  
               
                     Combustion à faibles émissions de NOX dans les moteurs diesel
                  
                  
                     La technique consiste à combiner des modifications du moteur à combustion interne, notamment l'optimisation de la combustion et de l'injection de combustible (injection très tardive de combustible couplée à la fermeture précoce de la soupape d'admission d'air), la turbocompression ou le cycle Miller.
                  
               
                     Catalyseurs d'oxydation
                  
                  
                     Utilisation de catalyseurs (qui contiennent généralement des métaux précieux comme le palladium ou le platine) pour oxyder le monoxyde de carbone et les hydrocarbures imbrûlés à l'aide d'oxygène afin d'obtenir du CO2 et de la vapeur d'eau.
                  
               
                     Réduction de la température de l'air de combustion
                  
                  
                     Utilisation de l'air de combustion à la température ambiante. L'air de combustion n'est pas préchauffé dans un préchauffeur d'air régénératif.
                  
               
                     Réduction catalytique sélective (SCR)
                  
                  
                     Réduction sélective des oxydes d'azote par de l'ammoniac ou de l'urée en présence d'un catalyseur. La technique consiste à réduire les NOX en azote sur un lit catalytique par réaction avec l'ammoniac (introduit en général sous forme de solution aqueuse) à une température de fonctionnement optimale comprise entre 300 et 450 °C. Plusieurs couches de catalyseur peuvent être utilisées. Dans ce cas, le taux de réduction des NOX est amélioré. La technique est de conception modulaire, des catalyseurs spéciaux ou un préchauffage pouvant être utilisés pour compenser de faibles charges ou une large fenêtre de température des fumées. La SCR hybride de finition («In-duct» ou «slip» SCR) est une technique qui combine la SNCR avec une SCR en aval de manière à réduire la fuite d'ammoniac en provenance de l'unité SNCR.
                  
               
                     Réduction non catalytique sélective (SNCR)
                  
                  
                     Réduction sélective des oxydes d'azote par de l'ammoniac ou de l'urée en présence d'un catalyseur. La technique consiste à réduire les NOX en azote par réaction avec de l'ammoniac ou de l'urée à haute température. La fenêtre de température de fonctionnement doit être maintenue entre 800 et 1 000  °C pour une réaction optimale.
                  
               
                     Ajout d'eau/vapeur
                  
                  
                     De l'eau ou de la vapeur est utilisée comme diluant afin de réduire la température de combustion dans les turbines, moteurs ou chaudières à gaz et limiter ainsi la formation de NOX. L'eau ou la vapeur est soit prémélangée au combustible avant la combustion (émulsion, humidification ou saturation du combustible), soit directement injectée dans la chambre de combustion (injection d'eau/de vapeur).
                  
               8.4.   Techniques de réduction des émissions atmosphériques de SOX, de HCl ou de HF
         
         
                     Technique
                  
                  
                     Description
                  
               
                     Injection de sorbant dans le foyer (foyer ou lit fluidisé)
                  
                  
                     Injection directe d'un sorbant sec dans la chambre de combustion, ou ajout d'adsorbants à base de magnésium ou de calcium dans le lit d'une chaudière à lit fluidisé. La surface des particules de sorbant réagit avec le SO2 contenu dans les fumées ou dans la chaudière à lit fluidisé. La technique est la plupart du temps utilisée en association avec une technique de dépoussiérage.
                  
               
                     Épurateur sec à lit fluidisé circulant
                  
                  
                     Les fumées du préchauffeur d'air de la chaudière pénètrent dans l'épurateur sec par le bas et remontent en traversant un épurateur venturi où un sorbant solide et de l'eau sont injectés séparément dans le flux de fumées. La technique est la plupart du temps utilisée en association avec une technique de dépoussiérage.
                  
               
                     Techniques combinées de réduction des émissions de NOX et de SOX
                     
                  
                  
                     Voir point 8.3
                  
               
                     Injection de sorbant dans le conduit (ISC)
                  
                  
                     Injection et dispersion d'un sorbant sous forme de poudre sèche dans le flux de fumées. Le sorbant (carbonate de sodium, bicarbonate de soude, chaux hydratée) réagit avec les gaz acides (par exemple, espèces soufrées gazeuses et HCl) pour former un solide qui est éliminé par des techniques de dépoussiérage (filtre à manches ou électrofiltre). La technique est principalement utilisée en association avec un filtre à manches.
                  
               
                     Condenseur de fumées
                  
                  
                     Voir point 8.2
                  
               
                     Choix du combustible
                  
                  
                     Utilisation d'un combustible à faible teneur en soufre, en chlore ou en fluor
                  
               
                     Système de gestion des gaz de procédé
                  
                  
                     Voir point 8.2
                  
               
                     FGD à l'eau de mer
                  
                  
                     Type particulier d'épuration par voie humide non régénérative qui utilise la basicité naturelle de l'eau de mer pour absorber les composés acides présents dans les fumées. Nécessite généralement un dépoussiérage en amont.
                  
               
                     Absorbeur-sécheur par atomisation
                  
                  
                     Introduction et dispersion d'une suspension/solution d'un réactif alcalin dans le flux de fumées. La substance réagit avec les espèces soufrées gazeuses pour former un solide qui est éliminé par des techniques de dépoussiérage (filtre à manches ou électrofiltre). La technique est principalement utilisée en association avec un filtre à manches.
                  
               
                     Désulfuration des fumées par voie humide (FGD par voie humide)
                  
                  
                     Technique ou combinaison de techniques d'épuration permettant d'éliminer les oxydes de soufre des fumées par divers procédés faisant généralement appel à un sorbant alcalin pour piéger le SO2 gazeux et le transformer en particules solides. Dans l'épuration par voie humide, les composés gazeux sont dissous dans un liquide approprié (eau ou solution alcaline). Il est possible d'éliminer simultanément les composés solides et les composés gazeux. En aval du laveur, les fumées sont saturées d'eau et il convient de séparer les gouttelettes avant d'évacuer les fumées. Le liquide résultant de l'épuration par voie humide est envoyé vers une station d'épuration et la matière insoluble est recueillie par décantation ou filtration.
                  
               
                     Épuration par voie humide
                  
                  
                     Utilisation d'un liquide, en général de l'eau ou une solution aqueuse, pour capter, par absorption, les composés acides contenus dans les fumées.
                  
               8.5.   Techniques de réduction des émissions atmosphériques de poussières, de métaux dont le mercure ou de PCDD/F
         
         
                     Technique
                  
                  
                     Description
                  
               
                     Filtre à manches
                  
                  
                     Les filtres à manches sont constitués d'un tissu ou feutre perméable au travers duquel on fait passer les gaz afin d'en séparer les particules. Le tissu constituant le filtre doit être sélectionné en fonction des caractéristiques des fumées et de la température de fonctionnement maximale.
                  
               
                     Injection de sorbant dans le foyer (foyer ou lit fluidisé)
                  
                  
                     Voir la description au point 8.4. Accessoirement, la technique permet une réduction des émissions de poussières et de métaux.
                  
               
                     Injection d'un sorbant carboné (par exemple, charbon actif ou charbon actif halogéné) dans les fumées
                  
                  
                     Adsorption de mercure ou de PCDD/F par des sorbants carbonés tels que du charbon actif (halogéné), avec ou sans traitement chimique. Le système d'injection de sorbant peut être amélioré par l'ajout d'un filtre à manches supplémentaire.
                  
               
                     Système de FGD par voie sèche ou semi-sèche
                  
                  
                     Voir la description de chaque technique (Absorbeur-sécheur par atomisation, Injection de sorbant dans le conduit, Épurateur à sec à lit fluidisé circulant) au point 8.4. Accessoirement, ces techniques permettent de réduire les émissions de poussières et de métaux.
                  
               
                     Électrofiltre
                  
                  
                     Le fonctionnement d'un électrofiltre repose sur la charge et la séparation des particules sous l'effet d'un champ électrique. Les électrofiltres peuvent fonctionner dans des conditions très diverses. Leur efficacité dépend en règle générale du nombre de champs, du temps de séjour (taille), des propriétés du catalyseur et des dispositifs d'élimination des particules qui se trouvent en amont. Les électrofiltres comportent généralement entre deux et cinq champs. Les plus modernes (électrofiltres à haute performance) en ont jusqu'à septembre
                  
               
                     Choix du combustible
                  
                  
                     Utilisation d'un combustible à faible teneur en cendres ou en métaux (mercure, par exemple).
                  
               
                     Multicyclones
                  
                  
                     Série de systèmes de dépoussiérage reposant sur la force centrifuge, contenus dans un ou plusieurs compartiments, et permettant de séparer les particules du gaz porteur.
                  
               
                     Utilisation d'additifs halogénés dans le combustible ou injection de ceux-ci dans le foyer
                  
                  
                     Ajout de composés halogénés (par exemple, additifs bromés) dans le foyer afin d'oxyder le mercure élémentaire en espèces solubles ou sous forme de particules, facilitant ainsi l'élimination du mercure dans les systèmes de dépoussiérage en aval.
                  
               
                     Désulfuration des fumées par voie humide (FGD par voie humide)
                  
                  
                     Voir la description générale au point 8.4. Accessoirement, la technique permet de réduire les émissions de poussières et de métaux.
                  
               8.6.   Techniques de réduction des émissions dans l'eau
         
         
                     Technique
                  
                  
                     Description
                  
               
                     Adsorption sur charbon actif
                  
                  
                     Piégeage de polluants solubles à la surface de particules solides très poreuses (l'adsorbant). Le charbon actif est généralement utilisé pour l'adsorption des composés organiques et du mercure.
                  
               
                     Traitement biologique aérobie
                  
                  
                     Oxydation biologique des polluants organiques dissous par l'oxygène résultant du métabolisme des microorganismes. En présence d'oxygène dissous (injecté sous forme d'air ou d'oxygène pur), les composés organiques se minéralisent en donnant du dioxyde de carbone et de l'eau ou sont transformés en d'autres métabolites et en biomasse. Dans certaines conditions, on observe également une nitrification aérobie, dans le cadre de laquelle les microorganismes oxydent l'ammonium (NH4
                        +) en nitrite intermédiaire (NO2
                        -), qui est oxydé à son tour en nitrate (NO3
                        -).
                  
               
                     Traitement biologique anaérobie/en anoxie
                  
                  
                     Réduction biologique des polluants qui utilise le métabolisme des microorganismes [le nitrate (NO3
                        -) est réduit en azote élémentaire gazeux; les espèces oxydées de mercure sont réduites en mercure élémentaire].
                     Le traitement anaérobie/en anoxie des eaux usées qui résulte de l'utilisation de systèmes de dépollution par voie humide s'effectue généralement dans des bioréacteurs à couche fixe stationnaire et fait appel à du charbon actif comme support.
                     Le traitement biologique anaérobie/en anoxie destiné à l'élimination du mercure est appliqué en association avec d'autres techniques.
                  
               
                     Coagulation et floculation
                  
                  
                     La coagulation et la floculation sont utilisées pour séparer les matières en suspension dans les effluents aqueux et sont souvent réalisées par étapes successives. La coagulation est obtenue en ajoutant des coagulants de charge opposée à celle des matières en suspension. La floculation est réalisée par l'ajout de polymères, de façon que les collisions entre particules de microflocs provoquent l'agglutination de ceux-ci en flocs de plus grande taille.
                  
               
                     Cristallisation
                  
                  
                     Élimination des polluants ioniques présents dans les eaux usées par cristallisation sur une matière d'ensemencement telle que du sable ou des minéraux, dans le cadre d'un procédé à lit fluidisé.
                  
               
                     Filtration
                  
                  
                     Séparation des solides contenus dans les eaux usées par passage de celles-ci à travers un milieu poreux. Comprend différents types de techniques, notamment la filtration sur sable, la microfiltration et l'ultrafiltration.
                  
               
                     Flottation
                  
                  
                     Technique consistant à séparer les particules solides ou liquides présentes dans les eaux usées en les faisant se fixer sur de fines bulles de gaz, généralement de l'air. Les particules flottent et s'accumulent à la surface de l'eau où elles sont recueillies à l'aide d'écumeurs.
                  
               
                     Échange d'ions
                  
                  
                     Piégeage des polluants ioniques présents dans les eaux usées, et leur remplacement par des ions plus acceptables à l'aide d'une résine échangeuse d'ions. Les polluants sont retenus temporairement et sont ensuite relargués dans un liquide de régénération ou de lavage à contre-courant.
                  
               
                     Neutralisation
                  
                  
                     Ajustement du pH des eaux usées jusqu'au pH neutre (environ 7) par ajout de produits chimiques. On ajoute généralement de l'hydroxyde de sodium (NaOH) ou de l'hydroxyde de calcium [Ca(OH)2] pour augmenter le pH, et de l'acide sulfurique (H2SO4), de l'acide chlorhydrique (HCl) ou du dioxyde de carbone (CO2) pour le réduire. Certains polluants peuvent précipiter lors de la neutralisation.
                  
               
                     Déshuilage
                  
                  
                     Séparation de l'huile libre contenue dans les eaux usées par gravité à l'aide de dispositifs tels qu'un séparateur de l'American Petroleum Institute, un déshuileur à plaques ondulées ou un déshuileur à plaques parallèles. Le déshuilage est normalement suivi d'une flottation, assistée d'une coagulation/floculation. Dans certains cas, une rupture d'émulsion peut se révéler nécessaire avant le déshuilage.
                  
               
                     Oxydation
                  
                  
                     Transformation des polluants par des agents chimiques oxydants afin d'obtenir des composés similaires moins dangereux ou plus faciles à éliminer. Dans le cas des eaux usées résultant de l'utilisation de systèmes d'épuration par voie humide, l'air peut être utilisé pour oxyder les sulfites (SO3
                        2-) en sulfates (SO4
                        2-).
                  
               
                     Précipitation
                  
                  
                     Transformation des polluants dissous en composés insolubles par addition de précipitants chimiques. Les précipités solides formés sont ensuite séparés par décantation, flottation ou filtration. Les produits chimiques habituellement utilisés pour la précipitation des métaux sont la chaux, la dolomite, l'hydroxyde de sodium, le carbonate de sodium, le sulfure de sodium et les organosulfurés. Les sels de calcium (autres que la chaux) sont utilisés pour précipiter les sulfates ou les fluorures.
                  
               
                     Décantation
                  
                  
                     Séparation des matières en suspension par gravité.
                  
               
                     Stripage
                  
                  
                     Élimination des polluants purgeables (ex. l'ammoniac) présents dans les eaux usées par contact avec un courant gazeux à haut débit afin de les transférer vers la phase gazeuse. Les polluants sont éliminés du gaz d'extraction par un traitement en aval et sont potentiellement réutilisables.
                  
               
            (*1)  Décision d'exécution 2012/249/UE de la Commission du 7 mai 2012 concernant la détermination des périodes de démarrage et d'arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 123 du 9.5.2012, p. 44).
         
            (1)  Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse, des mesures de 30 minutes ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit, il convient d'appliquer une période d'échantillonnage appropriée. Pour les PCDD/F, une période d'échantillonnage de 6 à 8 heures est utilisée.
         
            (2)  Dans le cas des unités de cogénération, s'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de réaliser le test de performance à pleine charge pour la production de chaleur, le test peut être complété ou remplacé par un calcul à l'aide des paramètres de pleine charge.
         
            (3)  La mesure en continu du taux d'humidité des fumées n'est pas nécessaire si l'échantillon de fumées est asséché avant analyse.
         
            (4)  Les normes EN génériques pour les mesures en continu sont EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 et EN 14181. Les normes EN pour les mesures périodiques sont indiquées dans le tableau.
         
            (5)  La fréquence de surveillance ne s'applique pas lorsque l'installation n'est mise en service qu'aux fins de mesurer les émissions.
         
            (6)  Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1 500 h/an, la fréquence minimale de surveillance peut être ramenée à au moins une fois tous les six mois. Dans le cas des turbines à gaz, une surveillance périodique est effectuée pour une charge de l'installation de combustion supérieure à 70 %. En cas de coïncinération de déchets avec du charbon, du lignite, de la biomasse solide ou de la tourbe, la fréquence de surveillance doit également tenir compte des données de l'annexe VI, partie 6, de la directive relative aux émissions industrielles.
         
            (7)  En cas de recours à la SCR, la fréquence minimale de surveillance est d'au moins une fois par an s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables.
         
            (8)  Dans le cas de turbines au gaz naturel d'une puissance thermique nominale < 100 MW et exploitées moins de 1 500 h/an, ou dans le cas de OCGT existantes, il est possible de recourir plutôt à des PEMS.
         
            (9)  Il est possible de recourir plutôt à des PEMS.
         
            (10)  Deux séries de mesures sont effectuées, une lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge, et l'autre lorsqu'elle est exploitée à moins de 70 % de la charge.
         
            (11)  Au lieu de mesures en continu, dans le cas des installations utilisant un combustible à teneur en soufre connue et qui ne sont pas équipées d'un système de désulfuration des fumées, il est possible de réaliser des mesures périodiques tous les trois mois au moins ou de recourir à d'autres procédures garantissant la fourniture de données d'une qualité scientifique équivalente pour déterminer les émissions de SO2.
         
            (12)  Dans le cas des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique, il est possible d'adapter la fréquence de surveillance pour les installations < 100 MWth après une première caractérisation du combustible (voir MTD 5) basée sur une évaluation de la pertinence des polluants (p. ex., concentration dans le combustible, traitement des fumées appliqué) pour les émissions dans l'air, mais en tout état de cause des mesures devront être effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.
         
            (13)  S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible ou des déchets susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an. En cas de coïncinération de déchets avec du charbon, du lignite, de la biomasse solide ou de la tourbe, la fréquence de surveillance doit également tenir compte des données de l'annexe VI, partie 6, de la directive relative aux émissions industrielles.
         
            (14)  Dans le cas des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique, il est possible d'adapter la fréquence de surveillance après une première caractérisation du combustible (voir MTD 5) basée sur une évaluation de la pertinence des polluants (p. ex., concentration dans le combustible, traitement des fumées appliqué) pour les émissions dans l'air, mais en tout état de cause des mesures devront être effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.
         
            (15)  Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale < 100 MW exploitées moins de 500 h/an, la fréquence minimale de surveillance peut être d'au moins une fois par an. Dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale < 100 MW exploitées entre 500 et 1 500 h/an, la fréquence de surveillance peut être ramenée à une fois tous les six mois au moins.
         
            (16)  S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible ou des déchets susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois tous les six mois.
         
            (17)  Dans le cas des installations utilisant comme combustible des gaz sidérurgiques, la fréquence minimale de surveillance peut être d'au moins une fois tous les six mois s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables.
         
            (18)  Il est possible d'adapter la liste des polluants soumis à la surveillance ainsi que la fréquence de surveillance, après une première caractérisation du combustible (voir MTD 5) basée sur une évaluation de la pertinence des polluants (p. ex., concentration dans le combustible, traitement des fumées appliqué) pour les émissions dans l'air, mais en tout état de cause des mesures devront être effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.
         
            (19)  Dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 h/an, la fréquence minimale de surveillance peut être d'au moins une fois tous les six mois.
         
            (20)  Dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 h/an, la fréquence minimale de surveillance peut être d'au moins une fois par an.
         
            (21)  Au lieu de mesures en continu, il est possible de recourir à un échantillonnage en continu, couplé à de fréquentes analyses d'échantillons intégrés dans le temps, par exemple à l'aide d'une méthode normalisée de piégeage par sorbant.
         
            (22)  S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables du fait de la faible teneur en mercure du combustible, des mesures périodiques peuvent n'être effectuées qu'à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.
         
            (23)  La fréquence minimale de surveillance ne s'applique pas dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (24)  Des mesures sont effectuées lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge.
         
            (25)  Dans le cas des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique, la surveillance n'est applicable que lorsque ces combustibles contiennent des substances chlorées.
         
            (26)  Le paramètre de surveillance est soit le COT, soit la DCO. La surveillance du COT est préférable car elle n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques.
         
            (27)  Il est possible de réduire la liste des substances/paramètres caractérisés aux seuls susceptibles, selon toute vraisemblance, d'être présents dans le(s) combustible(s), au vu des informations sur les matières premières et les procédés de production.
         
            (28)  Cette caractérisation s'effectue sans préjudice de l'application de la procédure de pré-acceptation et d'acceptation des déchets indiquée dans la MTD 60 a), qui peut déboucher sur la caractérisation ou le contrôle de substances/paramètres autres que ceux énumérés ici.
         
            (29)  Les techniques sont décrites au point 8.6.
         
            (30)  Le NEA-MTD applicable est soit celui pour le COT, soit celui pour la DCO. Le paramètre COT est préférable car sa surveillance n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques.
         
            (31)  Ce NEA-MTD s'applique après soustraction de la charge du flux entrant.
         
            (32)  Ce NEA-MTD ne s'applique qu'aux eaux usées résultant de l'utilisation de systèmes FGD par voie humide.
         
            (33)  Ce NEA-MTD ne s'applique qu'aux installations de combustion utilisant des composés du calcium pour le traitement des fumées.
         
            (34)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD n'est pas nécessairement applicable en cas d'eaux usées très salines (par exemple, concentrations de chlorures > 5 g/l), du fait de la solubilité accrue du sulfate de calcium.
         
            (35)  Ce NEA-MTD ne s'applique pas aux rejets dans la mer ou dans les masses d'eau saumâtre.
         
            (36)  Ces NEEA-MTD ne s'appliquent pas dans le cas des unités exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (37)  Dans le cas des unités de cogénération, un seul des deux NEEA-MTD («Rendement électrique net» ou «Consommation totale nette de combustible») s'applique, en fonction de la conception de l'unité de cogénération (c'est-à-dire privilégiant plutôt la production d'électricité ou plutôt la production de chaleur).
         
            (38)  Les valeurs basses de la fourchette peuvent correspondre aux cas où le type de système de refroidissement utilisé ou la localisation géographique de l'unité ont une incidence négative sur le rendement énergétique.
         
            (39)  Ces niveaux ne pourront peut-être pas être atteints si la demande de chaleur est trop faible.
         
            (40)  Ces NEEA-MTD ne s'appliquent pas aux unités produisant uniquement de l'électricité.
         
            (41)  Les valeurs basses des fourchettes de NEEA-MTD sont obtenues en cas de conditions climatiques défavorables, d'unités alimentées en lignite de faible qualité ou d'unités anciennes (mises en service pour la première fois avant 1985).
         
            (42)  La valeur haute de la fourchette de NEEA-MTD peut être obtenue pour des valeurs élevées des paramètres de vapeur (pression, température).
         
            (43)  L'amélioration possible du rendement électrique dépend de chaque unité, mais on estime que l'application des MTD dans les unités existantes peut entraîner une augmentation de ce rendement de plus de 3 points de pourcentage, en fonction de la conception initiale de l'unité et des rénovations déjà effectuées.
         
            (44)  Dans le cas des unités qui brûlent du lignite dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 6 MJ/kg, la valeur basse de la fourchette de NEEA-MTD est 41,5 %.
         
            (45)  La valeur haute de la fourchette de NEEA-MTD peut atteindre 46 % dans le cas des unités de puissance ≥ 600 MWth utilisant la vapeur dans les conditions supercritiques ou ultrasupercritiques.
         
            (46)  La valeur haute de la fourchette de NEEA-MTD peut atteindre 44 % dans le cas des unités de puissance ≥ 600 MWth utilisant la vapeur dans les conditions supercritiques ou ultrasupercritiques.
         
            (47)  Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (48)  Dans le cas des chaudières CP mises en service au plus tard le 1er juillet 1987 qui sont exploitées moins de 1 500 h/an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables, la valeur haute de la fourchette est 340 mg/Nm3.
         
            (49)  Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (50)  L'obtention de la valeur basse de la fourchette est considérée comme possible en cas d'utilisation de la SCR.
         
            (51)  La valeur haute de la fourchette est 175 mg/Nm3 pour les chaudières CLF mises en service au plus tard le 7 janvier 2014 et pour les chaudières CP au lignite.
         
            (52)  La valeur haute de la fourchette est 220 mg/Nm3 pour les chaudières CLF mises en service au plus tard le 7 janvier 2014 et pour les chaudières CP au lignite.
         
            (53)  Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur haute de la fourchette est 200 mg/Nm3 pour les installations exploitées 1 500 h/an ou davantage, et 220 mg/Nm3 pour les installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (54)  La valeur haute de la fourchette peut atteindre 140 mg/Nm3 en cas de limitations dues à la conception de la chaudière, ou dans le cas des chaudières à lit fluidisé non équipées de dispositifs de réduction secondaire des émissions de NOX.
         
            (55)  Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (56)  Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (57)  Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 250 mg/Nm3.
         
            (58)  La valeur basse de la fourchette peut être obtenue moyennant utilisation de combustibles à faible teneur en soufre, en association avec les systèmes les plus avancés de réduction des émissions par voie humide.
         
            (59)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 220 mg/Nm3 dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014 et exploitées moins de 1 500 h/an. Pour les autres installations existantes mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 205 mg/Nm3
         
         
            (60)  Dans le cas des chaudières à lit fluidisé circulant, la valeur basse de la fourchette peut être obtenue en recourant à la FGD par voie humide à haut rendement. La valeur haute de la fourchette peut être obtenue en appliquant la technique d'injection de sorbant dans le foyer.
         
            (61)  La valeur basse de ces fourchettes de NEA-MTD peut être difficile à obtenir dans le cas des installations équipées d'un système de FGD par voie humide et d'un échangeur thermique gaz-gaz en aval.
         
            (62)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 20 mg/Nm3 dans les cas suivants: installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 1 000 mg/kg (poids sec); installations exploitées moins de 1 500 h/an; chaudières CLF. Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (63)  Dans le cas des installations équipées d'un système de FGD par voie humide avec échangeur thermique gaz-gaz en aval, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 7 mg/Nm3.
         
            (64)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 7 mg/Nm3 dans les cas suivants: installations équipées d'un système de FGD par voie humide avec échangeur thermique gaz-gaz en aval; installations exploitées moins de 1 500 h/an; chaudières CLF. Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (65)  Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (66)  Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (67)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 28 mg/Nm3 dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014.
         
            (68)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 25 mg/Nm3 dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014.
         
            (69)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 12 mg/Nm3 dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014.
         
            (70)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 20 mg/Nm3 dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014.
         
            (71)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 14 mg/Nm3 dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014.
         
            (72)  La valeur basse de la fourchette de NEA-MTD peut être obtenue par l'application de techniques spécifiques de réduction des émissions de mercure.
         
            (73)  Ces NEEA-MTD ne s'appliquent pas dans le cas des unités exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (74)  Dans le cas des unités de cogénération, un seul des deux NEEA-MTD («Rendement électrique net» ou «Consommation totale nette de combustible») s'applique, en fonction de la conception de l'unité de cogénération (c'est-à-dire privilégiant plutôt la production d'électricité ou plutôt la production de chaleur).
         
            (75)  Le niveau bas de la fourchette peut correspondre aux cas où le type de système de refroidissement utilisé ou la localisation géographique de l'unité ont une incidence négative sur le rendement énergétique.
         
            (76)  Ces niveaux ne pourront peut-être pas être atteints si la demande de chaleur est trop faible.
         
            (77)  Ces NEEA-MTD ne s'appliquent pas aux unités produisant uniquement de l'électricité.
         
            (78)  La valeur basse de la fourchette peut tomber à 32 % dans le cas des unités de puissance < 150 MWth utilisant des combustibles à base de biomasse à forte teneur en eau.
         
            (79)  Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (80)  Dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (81)  Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/kg, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 200 mg/Nm3.
         
            (82)  Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/kg, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 250 mg/Nm3.
         
            (83)  Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/kg, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 260 mg/Nm3.
         
            (84)  Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014 et brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/kg, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 310 mg/Nm3.
         
            (85)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 160 mg/Nm3 dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014.
         
            (86)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 200 mg/Nm3 dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014.
         
            (87)  Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (88)  Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (89)  Dans le cas des installations existantes brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec), la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 100 mg/Nm3.
         
            (90)  Dans le cas des installations existantes brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec), la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 215 mg/Nm3.
         
            (91)  Dans le cas des installations existantes brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec), la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 165 mg/Nm3, ou 215 mg/Nm3 si ces installations ont été mises en service au plus tard le 7 janvier 2014 ou s'il s'agit de chaudières CLF brûlant de la tourbe.
         
            (92)  Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec), ou dans le cas des installations existantes brûlant de la biomasse en association avec un combustible riche en soufre (tourbe, par exemple) ou utilisant des additifs alcalins de conversion des chlorures (soufre élémentaire, par exemple), la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD de moyenne annuelle est 15 mg/Nm3 pour les nouvelles installations et 25 mg/Nm3 pour installations existantes. La fourchette de NEA-MTD de moyenne journalière ne s'applique pas à ces installations.
         
            (93)  La fourchette de NEA-MTD de moyenne journalière ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an. La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD de moyenne annuelle pour les installations nouvelles exploitées moins de 1 500 h/an est 15 mg/Nm3.
         
            (94)  Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (95)  La valeur basse de ces fourchettes de NEA-MTD peut être difficile à obtenir dans le cas des installations équipées d'un système de FGD par voie humide et d'un échangeur thermique gaz-gaz en aval.
         
            (96)  Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (97)  Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (98)  Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (99)  Ces NEEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (100)  Dans le cas des unités de cogénération, un seul des deux NEEA-MTD («Rendement électrique net» ou «Consommation totale nette de combustible») s'applique, en fonction de la conception de l'unité de cogénération (c'est-à-dire privilégiant plutôt la production d'électricité ou plutôt la production de chaleur).
         
            (101)  Ces niveaux ne pourront peut-être pas être atteints si la demande de chaleur est trop faible.
         
            (102)  Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (103)  Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (104)  Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 450 mg/Nm3.
         
            (105)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 110 mg/Nm3 dans le cas des installations de puissance comprise entre 100 et 300 MWth et des installations de puissance ≥ 300 MWth mises en service au plus tard le 7 janvier 2014.
         
            (106)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 145 mg/Nm3 dans le cas des installations de puissance comprise entre 100 et 300 MWth et des installations de puissance ≥ 300 MWth mises en service au plus tard le 7 janvier 2014.
         
            (107)  Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain de puissance > 100 MWth mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 365 mg/Nm3.
         
            (108)  Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (109)  Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (110)  Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui sont exploitées moins de 1 500 h/an, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 400 mg/Nm3.
         
            (111)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 175 mg/Nm3 dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014.
         
            (112)  Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, qui sont exploitées moins de 1 500 h/an et auxquelles la FGD par voie humide n'est pas applicable, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 200 mg/Nm3.
         
            (113)  Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (114)  Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (115)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 25 mg/Nm3 dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014.
         
            (116)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 15 mg/Nm3 dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014.
         
            (117)  Tel que défini à l'article 2, point 26), de la directive 2009/72/CE.
         
            (118)  Tel que défini à l'article 2, point 27), de la directive 2009/72/CE.
         
            (119)  Ces NEEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (120)  Les NEEA-MTD de rendement électrique net s'appliquent aux unités de cogénération conçues pour privilégier la production d'électricité, ainsi qu'aux unités produisant uniquement de l'électricité.
         
            (121)  Ces niveaux peuvent être difficiles à atteindre dans le cas des moteurs équipés de techniques secondaires énergivores de réduction des émissions.
         
            (122)  Ce niveau peut être difficile à atteindre dans le cas des moteurs utilisant un radiateur comme système de refroidissement, dans les climats secs et chauds.
         
            (123)  Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an ou qui ne peuvent pas être équipées de techniques secondaires de réduction des émissions
         
            (124)  La fourchette de NEA-MTD est comprise entre 1 150 et 1 900 mg/Nm3 pour les installations exploitées moins de 1 500 h/an et pour les installations qui ne peuvent pas être équipées de techniques secondaires de réduction des émissions.
         
            (125)  Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (126)  Dans le cas des installations comprenant des unités de puissance < 20 MWth fonctionnant au fioul lourd, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD applicable à ces unités est 225 mg/Nm3.
         
            (127)  Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (128)  Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (129)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 280 mg/Nm3 si aucune technique secondaire de réduction des émissions ne peut être appliquée. Cela correspond à une teneur en soufre du carburant de 0,5 % (poids sec)
         
            (130)  Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (131)  Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (132)  Ces NEEA-MTD ne s'appliquent pas aux unités exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (133)  Les NEEA-MTD de rendement électrique net s'appliquent aux unités de cogénération conçues pour privilégier la production d'électricité, ainsi qu'aux unités produisant uniquement de l'électricité.
         
            (134)  Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations existantes exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (135)  Dans le cas des installations existantes exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (136)  Ces NEEA-MTD ne s'appliquent pas aux unités exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (137)  Dans le cas des unités de cogénération, un seul des deux NEEA-MTD («Rendement électrique net» ou «Consommation totale nette de combustible») s'applique, en fonction de la conception de l'unité de cogénération (c'est-à-dire privilégiant plutôt la production d'électricité ou plutôt la production de chaleur).
         
            (138)  Les NEEA-MTD de consommation totale nette de combustible ne pourront peut-être pas être atteints si la demande de chaleur est trop faible.
         
            (139)  Ces NEEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations produisant uniquement de l'électricité.
         
            (140)  Ces NEEA-MTD s'appliquent aux unités destinées aux applications d'entraînement mécanique.
         
            (141)  Ces niveaux seront peut-être difficiles à atteindre dans le cas des moteurs réglés pour un niveau d'émissions de NOX inférieur à 190 mg/Nm3.
         
            (142)  Ces NEA-MTD s'appliquent également à la combustion de gaz naturel dans les turbines à deux combustibles.
         
            (143)  Dans le cas des turbines à gaz équipées de brûleurs bas NOX par voie sèche, ces NEA-MTD s'appliquent uniquement lorsque les brûleurs fonctionnent en mode bas NOX par voie sèche.
         
            (144)  Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations existantes exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (145)  L'optimisation du fonctionnement d'une technique existante en vue de réduire davantage les émissions de NOX peut entraîner une augmentation des émissions de CO vers le haut de la fourchette indicative des niveaux d'émission de CO indiquée à la suite du présent tableau
         
            (146)  Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux turbines existantes pour applications d'entraînement mécanique ni aux installations exploitées moins de 500 h/an.
         
            (147)  Dans le cas des installations dont le rendement électrique net (REN) est supérieur à 39 %, un facteur de correction peut être appliqué à la valeur haute de la fourchette, correspondant à [valeur haute] × REN/39, où REN désigne le rendement électrique net ou le rendement mécanique net de l'installation, déterminé dans les conditions de charge de base définies par l'ISO.
         
            (148)  La valeur haute de la fourchette est 80 mg/Nm3 dans le cas des installations mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et exploitées entre 500 et 1 500 h/an.
         
            (149)  Dans le cas des installations dont le rendement électrique net (REN) est supérieur à 55 %, un facteur de correction peut être appliqué à la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD, correspondant à [valeur haute] × REN/55, où REN désigne le rendement électrique net ou le rendement mécanique net de l'installation, déterminé dans les conditions de charge de base définies par l'ISO.
         
            (150)  Pour les installations existantes mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 65 mg/Nm3
         
         
            (151)  Pour les installations existantes mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 55 mg/Nm3
         
         
            (152)  Pour les installations existantes mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 80 mg/Nm3
         
         
            (153)  La valeur basse de la fourchette de NEA-MTD pour les NOX peut être obtenue avec des brûleurs bas NOX par voie sèche.
         
            (154)  Ces niveaux sont indicatifs.
         
            (155)  Pour les installations existantes mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 60 mg/Nm3
         
         
            (156)  Pour les installations existantes mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 65 mg/Nm3
         
         
            (157)  L'optimisation du fonctionnement d'une technique existante en vue de réduire davantage les émissions de NOX peut entraîner une augmentation des émissions de CO vers le haut de la fourchette indicative des niveaux d'émission de CO indiquée à la suite du présent tableau
         
            (158)  Ces NEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (159)  Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (160)  Ces NEA-MTD s'appliquent uniquement aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Ils ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.
         
            (161)  Dans le cas des moteurs réservés aux utilisations d'urgence et exploités moins de 500 h/an auxquels il n'est pas possible d'appliquer le système de mélange pauvre ni la SCR, la valeur haute de la fourchette indicative est 175 mg/Nm3.
         
            (162)  Dans le cas des installations existantes exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (163)  Ce NEA-MTD est exprimé en C à pleine charge.
         
            (164)  Ces NEEA-MTD ne s'appliquent pas dans le cas des unités exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (165)  Dans le cas des unités de cogénération, un seul des deux NEEA-MTD («Rendement électrique net» ou «Consommation totale nette de combustible») s'applique, en fonction de la conception de l'unité de cogénération (c'est-à-dire privilégiant plutôt la production d'électricité ou plutôt la production de chaleur).
         
            (166)  Ces NEEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations produisant uniquement de l'électricité.
         
            (167)  Les variations du rendement énergétique des unités de cogénération sont, dans une large mesure, fonction de la demande locale de chaleur et d'électricité.
         
            (168)  Ces NEEA-MTD ne s'appliquent pas dans le cas des unités exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (169)  Dans le cas des unités de cogénération, un seul des deux NEEA-MTD («Rendement électrique net» ou «Consommation totale nette de combustible») s'applique, en fonction de la conception de l'unité de cogénération (c'est-à-dire privilégiant plutôt la production d'électricité ou plutôt la production de chaleur).
         
            (170)  Ces NEEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations produisant uniquement de l'électricité.
         
            (171)  Les valeurs hautes de la fourchette des NEA-MTD sont susceptibles d'être obtenues dans le cas des installations qui brûlent un mélange de gaz dont le PCI équivalent est > 20 MJ/Nm3.
         
            (172)  La valeur basse de la fourchette de NEA-MTD peut être obtenue en cas d'utilisation de la SCR.
         
            (173)  Ces NEA-MTD ne sont pas applicables aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (174)  Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 160 mg/Nm3. Un dépassement de la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est en outre possible lorsque la SCR ne peut pas être utilisée et lorsque la proportion de COG est augmentée (> 50 %, p. ex.), ou en cas de combustion de COG présentant une teneur en H2 relativement élevée. Dans ce cas, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 220 mg/Nm3.
         
            (175)  Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (176)  Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 70 mg/Nm3
         
         
            (177)  Ces NEA-MTD ne sont pas applicables aux installations existantes exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (178)  Dans le cas des installations existantes exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (179)  Il peut y avoir dépassement de la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD en cas d'utilisation d'une plus forte proportion de COG (> 50 % par exemple). Dans ce cas, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 300 mg/Nm3.
         
            (180)  Ces NEA-MTD ne sont pas applicables aux installations existantes exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (181)  Dans le cas des installations existantes exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (182)  Ces NEA-MTD sont basés sur plus de 70 % de puissance disponible le jour considéré.
         
            (183)  Inclut les turbines à gaz monocombustible et à deux combustibles.
         
            (184)  La valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 250 mg/Nm3 lorsque la technique des brûleurs bas NOX par voie sèche n'est pas applicable.
         
            (185)  La valeur basse de la fourchette de NEA-MTD peut être obtenue avec des brûleurs bas NOX par voie sèche.
         
            (186)  Ces NEEA-MTD ne s'appliquent pas aux unités exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (187)  Dans le cas des unités de cogénération, un seul des deux NEEA-MTD («Rendement électrique net» ou «Consommation totale nette de combustible») s'applique, en fonction de la conception de l'unité de cogénération (c'est-à-dire privilégiant plutôt la production d'électricité ou plutôt la production de chaleur).
         
            (188)  Ces NEEA-MTD ne pourront peut-être pas être atteints si la demande de chaleur est trop faible.
         
            (189)  Ces NEEA-MTD ne s'appliquent pas aux installations produisant uniquement de l'électricité.
         
            (190)  Ces NEA-MTD ne sont pas applicables aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (191)  Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (192)  Dans le cas des installations existantes de puissance ≤ 500 MWth, mises en services au plus tard le 27 novembre 2003, qui utilisent des combustibles liquides à teneur en azote supérieure à 0,6 % en poids, la valeur haute de la fourchette de MTD est 380 mg/Nm3.
         
            (193)  Pour les installations existantes mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 180 mg/Nm3
         
         
            (194)  Pour les installations existantes mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 210 mg/Nm3
         
         
            (195)  Ces NEA-MTD ne sont pas applicables aux installations existantes exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (196)  Dans le cas des installations existantes exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (197)  Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (198)  Dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 h/an, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 20 mg/Nm3.
         
            (199)  Dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 h/an, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 7 mg/Nm3.
         
            (200)  Ces NEA-MTD ne sont pas applicables aux installations exploitées moins de 1 500 h/an.
         
            (201)  Dans le cas des installations exploitées moins de 500 h/an, ces niveaux sont indicatifs.
         
            (202)  Pour les installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 25 mg/Nm3.
         
            (203)  Pour les installations mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, la valeur haute de la fourchette de NEA-MTD est 15 mg/Nm3.
         
            (204)  Ces NEA-MTD s'appliquent uniquement aux installations qui utilisent des combustibles résultant de procédés chimiques dans lesquels interviennent des substances chlorées.