CELEX: 32003D0593
Language: it
Date: 2003-08-07 00:00:00
Title: 2003/593/CE: Decisione della Commissione, del 7 agosto 2003, che modifica la decisione 2003/43/CE che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2592]

Avis juridique important

|

32003D0593

2003/593/CE: Decisione della Commissione, del 7 agosto 2003, che modifica la decisione 2003/43/CE che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 2592]  

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 08/08/2003 pag. 0025 - 0027

Decisione della Commissionedel 7 agosto 2003che modifica la decisione 2003/43/CE che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione[notificata con il numero C(2003) 2592](Testo rilevante ai fini del SEE)(2003/593/CE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità europea,vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione(1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE(2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,considerando quanto segue:(1) La decisione 2003/43/CE della Commissione(3) determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione, in particolare per i pannelli a base di legno.(2) È opportuno adeguare la decisione 2003/43/CE al progresso tecnico per utilizzare la classificazione stabilita dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione(4), al fine di includere taluni prodotti a base di gesso, taluni pannelli decorativi laminati ad alta pressione e taluni prodotti di legno per impiego strutturale.(3) È pertanto necessario modificare la decisione 2003/43/CE.(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:Articolo 1L'allegato della decisione 2003/43/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.Articolo 2Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2003.Per la CommissioneErkki LiikanenMembro della Commissione(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.(2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.(3) GU L 13 del 18.1.2003, pag. 35.(4) GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.ALLEGATOLe seguenti tabelle e note sono aggiunte nell'allegato della decisione 2003/43/CE:"TABELLA 2Classi di reazione all'azione dell'incendio dei pannelli di cartongesso>SPAZIO PER TABELLA>Nota: Impiego finaleI pannelli di cartongesso devono essere montati e fissati impiegando uno dei due seguenti metodi:a) fissati meccanicamente ad una sostruzioneI pannelli, o nel caso di pannelli multistrato, almeno il pannello esterno è fissato meccanicamente ad una sostruzione metallica (costituita da componenti che figurano nella EN 14195) o ad una sostruzione in legno (conformemente alle EN 336 e ENV 1995-5).Se la sostruzione ha elementi di sostegno in un'unica direzione, la distanza massima tra gli elementi di sostegno non deve essere superiore a 50 volte lo spessore dei pannelli. Se la sostruzione ha elementi di supporto in due direzioni, la distanza massima in entrambe le direzioni non deve essere superiore a 100 volte lo spessore dei pannelli.Gli elementi di fissaggio sono costituiti da viti o chiodi che attraversano i pannelli penetrando nella sostruzione ad una distanza non superiore a 300 mm misurati nel senso longitudinale di ogni elemento di sostegno.Tutti i giunti tra pannelli adiacenti devono essere riempiti completamente con materiale da stuccatura conformemente alla norma EN 13963.La cavità formata dietro i pannelli dalla sostruzione può essere uno strato di aria o può essere riempita con materiale isolante con una reazione all'azione dell'incendio che deve essere almeno della classe A2-s1, d0.b) Direttamente fissati o collegati ad una sostruzione solida (con materiale di rivestimento secco)I pannelli sono fissati direttamente ad una sostruzione solida appartenente almeno alla classe A2-s1, d0.I pannelli possono essere fissati alla sostruzione solida con viti o chiodi o con materiale adesivo a base di gesso. Sia le viti che i chiodi o il materiale adesivo devono essere applicati, verticalmente e orizzontalmente, ad una distanza massima di 600 mm.Tutti i giunti tra pannelli adiacenti devono essere riempiti con una sostanza conforme alla norma EN 13963.TABELLA 3Classi di reazione all'azione dell'incendio per i pannelli decorativi laminati ad alta pressione>SPAZIO PER TABELLA>TABELLA 4Classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti di legno da costruzione((Valido per tutti i prodotti oggetto di norme.))>SPAZIO PER TABELLA>"