CELEX: 32006D0751
Language: sk
Date: 2006-10-27 00:00:00
Title: 2006/751/ES: Rozhodnutie Komisie z  27. októbra 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/147/ES, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu reakcie na oheň stavebných výrobkov [oznámené pod číslom K(2006) 5063]   (Text s významom pre EHP)

4.11.2006   
            
            
               SK
            
            
               Úradný vestník Európskej únie
            
            
               L 305/8
            
         ROZHODNUTIE KOMISIE
   z 27. októbra 2006,
   ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/147/ES, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu reakcie na oheň stavebných výrobkov
   [oznámené pod číslom K(2006) 5063]
   (Text s významom pre EHP)
   (2006/751/ES)
   KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,
   so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
   so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky (1), a najmä na jej článok 20 ods. 2,
   keďže:
   
               (1)
            
            
               Rozhodnutie Komisie 2000/147/ES (2) ustanovuje systém klasifikácie reakcie na oheň stavebných výrobkov.
            
         
               (2)
            
            
               Po preskúmaní určitých skupín výrobkov je potrebné ustanoviť samostatné triedy reakcie na oheň elektrických káblov.
            
         
               (3)
            
            
               Rozhodnutie 2000/147/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.
            
         
               (4)
            
            
               Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,
            
         PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
   Článok 1
   Príloha k rozhodnutiu 2000/147/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.
   Článok 2
   Toto rozhodnutie je určené členským štátom.
   
      V Bruseli 27. októbra 2006
      
         
            Za Komisiu
         
         Günter VERHEUGEN
         
            podpredseda
         
      
   
   
      (1)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).
   
      (2)  Ú. v. ES L 50, 23.2.2000, s. 14.
   
      PRÍLOHA
      Príloha k rozhodnutiu 2000/147/ES sa mení a dopĺňa takto:
      
                  1.
               
               
                  Názov tabuľky 1 sa nahrádza takto: „TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ STAVEBNÝCH VÝROBKOV OKREM PODLAHOVÝCH KRYTÍN, TEPELNOIZOLAČNÝCH VÝROBKOV LINEÁRNYCH POTRUBÍ A ELEKTRICKÝCH KÁBLOV“.
               
            
                  2.
               
               
                  Poznámka pod čiarou (*) v tabuľke 1 sa vypúšťa.
               
            
                  3.
               
               
                  Pridáva sa tento text:
                  „Tabuľka 4
                  TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ ELEKTRICKÝCH KÁBLOV
                  
                              Trieda
                           
                           
                              Skúšobná(-é) metóda(-y)
                           
                           
                              Kritériá klasifikácie
                           
                           
                              Doplnková klasifikácia
                           
                        
                              Aca
                              
                           
                           
                              EN ISO 1716
                           
                           
                              PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                              B1ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 2 (5)
                              
                              
                                 a
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,75 m a THR1 200s ≤ 10 MJ a vrchol HRR ≤ 20 kW a FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Tvorba dymu (2)
                                  (6) a horiacich kvapiek/častíc (3) a kyslosť (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              B2ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 a
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,5 m; a THR1 200s ≤ 15 MJ; a vrchol HRR ≤ 30 kW; a FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Tvorba dymu (2)
                                  (7) a horiacich kvapiek/častíc (3) a kyslosť (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Cca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 a
                              
                           
                           
                              FS ≤ 2,0 m; a THR1 200s ≤ 30 MJ; a vrchol HRR ≤ 60 kW; a FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Tvorba dymu (2)
                                  (7) a horiacich kvapiek/častíc (3) a kyslosť (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Dca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 a
                              
                           
                           
                              THR1 200s ≤ 70 MJ; a vrchol HRR ≤ 400 kW; a FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Tvorba dymu (2)
                                  (7) a horiacich kvapiek/častíc (3) a kyslosť (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Eca
                              
                           
                           
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                           
                               
                           
                        
                              Fca
                              
                           
                           
                              Bez definície charakteristík
                           
                        PODMIENKY MONTÁŽE A UPEVNENIA A STANOVENIE SKÚŠOBNÝCH PARAMETROV PRE ELEKTRICKÉ KÁBLE (AKO SA UVÁDZA V POZNÁMKE 5 TABUĽKY 4)
                  1.   Podmienky montáže a upevnenia
                  1.1.   Montáž skúšobnej vzorky všeobecne pre triedy B1ca, B2ca, Cca a Dca
                  
                  Káble sa montujú na čelo normalizovaného roštu (EN 50266-1). Používajú sa káble s dĺžkou 3,5 m. Spodná časť elektrických káblov je 20 cm pod nižším okrajom horáka. Káble sú umiestnené v strede roštu (vzhľadom na jeho šírku).
                  Každá skúšobná vzorka alebo zväzok káblov sa pripevňuje samostatne kovovým drôtom (oceľovým alebo medeným) na všetky priečky roštu. Pre káble s maximálnym priemerom 50 mm sa používajú drôty s priemerom 0,5 mm až 1,0 mm (vrátane). Pre káble s priemerom väčším ako 50 mm sa používajú drôty s priemerom 1,0 až 1,5 mm.
                  Pri montáži skúšobných vzoriek sa prvá z nich umiestni približne do stredu roštu a ďalšie skúšobné vzorky sa pridajú z každej strany tak, aby bol celý súbor skúšobných vzoriek umiestnený približne v strede roštu.
                  Rozmiestnenie a upevnenie sú vysvetlené ďalej.
                  Aby bolo možné odmerať šírenie plameňa v závislosti od času, každých 25 cm sa nakreslí vodorovná čiara. Prvá čiara (t. j. nulová čiara) je vo výške horáka.
                  Káble sa montujú nasledujúcim spôsobom v závislosti od klasifikácie, ktorá sa na ne vzťahuje.
                  1.1.1.   Trieda B2ca, Cca a trieda Dca
                  
                  Vybratý postup montáže závisí od priemeru elektrického kábla, ako sa uvádza v tabuľke 4.1.
                  Tabuľka 4.1
                  MONTÁŽ V ZÁVISLOSTI OD PRIEMERU KÁBLA
                  
                              Priemer kábla
                           
                           
                              Montáž
                           
                        
                              Minimálne 20 mm
                           
                           
                              20 mm medzery medzi káblami
                           
                        
                              Od 5 do 20 mm
                           
                           
                              Medzera medzi káblami sa rovná priemeru jedného kábla.
                           
                        
                              Maximálne 5 mm
                           
                           
                              Káble sa upevňujú vo zväzkoch s priemerom 10 mm. Zväzky sa neskrúcajú. Medzera medzi zväzkami je 10 mm.
                           
                        Prahové hodnoty sa určujú v závislosti od priemeru zaokrúhleného na najbližšiu hodnotu v milimetroch, priemer sa nezaokrúhľuje pri kábloch s priemerom menším ako 5 mm.
                  Na určenie počtu káblov na jednu skúšku sa použijú tieto vzorce:
                  1.1.1.1.   Pre káble s priemerom minimálne 20 mm
                  Počet káblov N je daný vzorcom:
                  
                      … rovnica 1
                  pričom:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  je priemer kábla (v mm a zaokrúhlený na najbližšiu milimetrovú hodnotu)
                           
                        
                               
                           
                           
                              funkcia int = celočíselný zlomok výsledku (t. j. hodnota zaokrúhlená nadol)
                           
                        1.1.1.2.   Pre káble s priemerom od 5 do 20 mm
                  Počet káblov N je daný vzorcom:
                  
                      … rovnica 2
                  pričom:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  je priemer kábla (v mm a zaokrúhlený)
                           
                        
                               
                           
                           
                              funkcia int = celočíselná čast' výsledku (t. j. hodnota zaokrúhlená nadol)
                           
                        1.1.1.3.   Pre káble s priemerom maximálne 5 mm
                  Počet 10 mm zväzkov káblov Nbu je daný vzorcom:
                  
                      … rovnica 3
                  Takto sa montuje 15 zväzkov vo vzdialenosti 10 mm.
                  Počet káblov v každom zväzku (n) je:
                  
                      … rovnica 4
                  pričom:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  je priemer kábla (v mm a 
                                    ne
                                 zaokrúhlený)
                           
                        
                               
                           
                           
                              Počet káblov s dĺžkou (CL) pre drôty alebo káble s priemerom menším ako 5 mm tak bude:
                              
                                 CL = n × 15 … rovnica 5
                           
                        1.1.1.4.   Celková dĺžka káblu pre jednu skúšku
                  Celková dĺžka L (m) pre jeden test je:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 L = n × 15 × 3,5 pre d
                                 c ≤ 5 mm
                              alebo
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 L = N × 3,5 pre d
                                 c > 5 mm … rovnica 6
                           
                        1.1.2.   Trieda B1ca
                  
                  Na zadnej strane káblového žľabu sa namontuje nehorľavá doska z kremičitanu vápenatého s hustotou 870 ± 50 kg/m3 a hrúbkou 11 ± 2 mm. Táto doska sa môže montovať v dvoch častiach.
                  Vo všetkých iných aspektoch je montáž káblov identická s triedami B2ca, Cca a Dca.
                  2.   Stanovenie skúšobných parametrov
                  Tabuľka 4.2
                  STANOVENIE SKÚŠOBNÝCH PARAMETROV PRE FIPEC20 SCENÁRE 1 A 2
                  Všetky počítané parametre sa vyhodnocujú počas 20 minút od začiatku testu (zapálenia horáka).
                  
                     
                  
                              Parameter
                           
                           
                              Vysvetlenie
                           
                        
                              Začiatok skúšky
                           
                           
                              Zapálenie horáka
                           
                        
                              Koniec skúšky
                           
                           
                              20 minút po zapálení horáka (koniec času na výpočet parametrov)
                           
                        
                              HRRsm30, kW
                           
                           
                              Priemerná rýchlosť uvoľnenia tepla v priemere za 30 s
                           
                        
                              SPRsm60, m2/s
                           
                           
                              Priemerná rýchlosť tvorby dymu v priemere za 60 s
                           
                        
                              Vrchol HRR, kW
                           
                           
                              Maximálna hodnota HRRsm30 medzi začiatkom a koncom skúšky bez vplyvu zdroja zapálenia
                           
                        
                              Vrchol SPR, m2/s
                           
                           
                              Maximálna hodnota SPRsm60 medzi začiatkom a koncom skúšky
                           
                        
                              THR1 200, MJ
                           
                           
                              Celkové uvoľnené teplo (HRRsm30) od začiatku do konca skúšky, bez vplyvu zdroja zapálenia
                           
                        
                              TSP1 200, m2
                              
                           
                           
                              Celkové množstvo vytvoreného dymu (HRRsm60) od začiatku do konca skúšky
                           
                        
                              FIGRA, W/s
                           
                           
                              Index rýchlosti rozvoja požiaru určený ako najvyššia hodnota podielu HRRsm30, bez vplyvu zdroja zapálenia, a času. Prahové hodnoty sú: HRRsm30 = 3 kW a THR = 0,4 MJ
                           
                        
                              SMOGRA, cm2/s2
                              
                           
                           
                              Index rýchlosti tvorby dymu určený ako najvyššia hodnota podielu SPRsm60 a času vynásobená číslom 10 000. Prahové hodnoty sú: SPRsm60 0,1 m2/s a TSP = 6 m2
                              
                           
                        
                              PCS
                           
                           
                              Spalné teplo
                           
                        
                              FS
                           
                           
                              Šírenie plameňa (poškodená dĺžka)
                           
                        
                              H
                           
                           
                              Šírenie plameňa
                           
                        
                              FIPEC
                           
                           
                              Reakcia na oheň elektrických káblov“
                           
                        
            
         (1)  Pre výrobok ako celok, bez kovových materiálov a akýkoľvek externý komponent (t. j. plášť) výrobku.
      
         (2)  
      
                  s1
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 50 m2
                     a vrchol SPR ≤ 0,25 m2/s
               
            
                  s1a
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 a priesvitnosť v zhode s EN 61034-2 ≥ 80 %
               
            
                  s1b
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 a priesvitnosť v zhode s EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %
               
            
                  s2
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 400 m2
                     a vrchol SPR ≤ 1,5 m2/s
               
            
                  s3
               
               
                  =
               
               
                  nie s1 alebo s2.
               
            
         (3)  Pre FIPEC20 scenáre 1 a 2: d0 = žiadne horiace kvapky/častice v rámci 1 200 s; d1 = žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s v rámci 1 200 s; d2 = nie d0 alebo d1.
      
         (4)  EN 50267-2-3: a1 = vodivosť < 2,5 μS/mm a pH > 4,3; a2 = vodivosť < 10 μS/mm a pH > 4,3; a3 = nie a1 alebo a2. Žiadne vyhlásenie = bez definície charakteristík.
      
         (5)  Prietok vzduchu do komory sa nastaví na 8 000 ± 800 l/min.
      FIPEC20 scenár 1 = prEN 50399-2-1 montážou a upevnením, ako sa uvádza ďalej.
      FIPEC20 scenár 2 = prEN 50399-2-2 montážou a upevnením, ako sa uvádza ďalej.
      
         (6)  Doplnková klasifikácia z hľadiska tvorenia dymu vyhlásená pre káble triedy B1ca musí vychádzať zo FIPEC20 skúšky Scen 2.
      
         (7)  Doplnková klasifikácia z hľadiska dymu vyhlásená pre káble triedy B2ca, Cca, Dca musí pochádzať z FIPEC20 skúška Scen 1.
      
         (8)  Meranie nebezpečných vlastností plynov vzniknutých v prípade požiaru, ktoré ohrozujú možnosť účinného úniku osôb, ktoré sú im vystavené, aby vykonali potrebné úkony pre únik, neobsahuje údaje o toxicite týchto plynov.