CELEX: 32006D0751
Language: ro
Date: 2006-10-27 00:00:00
Title: Decizia Comisiei din 27 octombrie 2006 de modificare a Deciziei 2000/147/CE de punere în aplicare a Directivei 89/106/CE a Consiliului în ce privește clasificarea comportării la foc a produselor pentru construcții [notificată cu numărul C(2000) 5063] (Text cu relevanță SEE)

Anunţ juridic important

|

32006D0751

Jurnalul Oficial L 305 , 04/11/2006 p. 0008 - 0012 Jurnalul Oficial L 142 , 05/06/2007 p. 0422 - 0426

		20061027Decizia Comisieidin 27 octombrie 2006de modificare a Deciziei 2000/147/CE de punere în aplicare a Directivei 89/106/CE a Consiliului în ce privește clasificarea comportării la foc a produselor pentru construcții[notificată cu numărul C(2000) 5063](Text cu relevanță SEE)(2006/751/CE)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții [1], în special articolul 20 alineatul (2),întrucât:(1) Decizia 2000/147/CE a Comisiei [2] a stabilit un sistem de clasificare pentru comportarea la foc a produselor pentru construcții.(2) Ca urmare a examinării anumitor familii de produse, ar trebui stabilite clase separate de comportare la foc a cablurilor electrice.(3) Prin urmare, Decizia 2000/147/CE ar trebui modificată în consecință.(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:Articolul 1Anexa la Decizia 2000/147/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.Articolul 2Prezenta decizie se adresează statelor membre.Adoptată la Bruxelles, 27 octombrie 2006.Pentru ComisieGünter VerheugenVicepreședinte[1] JO L 40, 11.2.1989, p. 12. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).[2] JO L 50, 23.2.2000, p. 14.--------------------------------------------------20061027ANEXĂAnexa la Decizia 2000/147/CE se modifică după cum urmează:1. Titlul tabelului 1 se înlocuiește cu "CLASELE DE COMPORTARE LA FOC A PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII, CU EXCEPȚIA PARDOSELILOR, A PRODUSELOR LINIARE PENTRU IZOLAREA TERMICĂ A CONDUCTELOR ȘI A CABLURILOR ELECTRICE".2. Se elimină nota de subsol (*) de la tabelul 1.3. Se adaugă următorul text:"Tabelul 4CLASELE DE PERFORMANȚĂ PRIVIND COMPORTAREA LA FOC A CABLURILOR ELECTRICEClasa | Metoda (metodele) de încercare | Criterii de clasificare | Clasificare suplimentară |Aca | EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ/kg [1] | |B1ca | FIPEC20 Scenariul 2 [5] și | FS ≤ 1,75 m și THR1200s ≤ 10 MJ și HRR de vârf ≤ 20 kW și FIGRA ≤ 120 Ws–1 | Emisie de fum [2] [6]; picături/particule aprinse [3]și aciditate [4] [8] |EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |B2ca | FIPEC20 Scenariul 1 [5] și | FS ≤ 1,5 m și THR1200s ≤ 15 MJ și HRR de vârf ≤ 30 kW și FIGRA ≤ 150 Ws–1 | Emisie de fum [2] [7]; picături/particule aprinse [3]și aciditate [4] [8] |EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |Cca | FIPEC20 Scenariul 1 [5] și | FS ≤ 2,0 m și THR1200s ≤ 30 MJ și HRR de vârf ≤ 60 kW și FIGRA ≤ 300 Ws–1 | Emisie de fum [2] [7]; picături/particule aprinse [3]și aciditate [4] [8] |EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |Dca | FIPEC20 Scenariul 1 [5] și | THR1200s ≤ 70 MJ și HRR de vârf ≤ 400 kW și FIGRA ≤ 1300 Ws–1 | Emisie de fum [2] [7]; picături/particule aprinse [3]și aciditate [4] [8] |EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |Eca | EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm | |Fca | Nicio performanță determinată |CONDIȚII DE MONTARE ȘI FIXARE ȘI DEFINIREA PARAMETRILOR DE ÎNCERCARE PENTRU CABLURILE ELECTRICE [ASTFEL CUM SUNT MENȚIONAȚI ÎN NOTA DE SUBSOL (5) DIN TABELUL 4]1. Condiții de montare și fixare1.1. Montarea universală a eșantioanelor pentru încercări pentru clasele B1ca, B2ca, Cca și DcaCablurile se montează în fața unei scări standard (EN 50266-1). Se folosesc cabluri de 3,5 m lungime. Partea inferioară a cablurilor electrice se situează la 20 cm sub partea inferioară a arzătorului. Cablurile se poziționează la jumătatea scării (în raport cu lățimea sa).Fiecare cablu sau mănunchi de cabluri se atașează individual fiecărei trepte a scării cu ajutorul unei sârme de metal (oțel sau cupru). Pentru cablurile electrice cu diametrul mai mic sau egal cu 50 mm, se folosește sârmă cu un diametru de 0,5 până la 1,0 mm, inclusiv. Pentru cablurile cu un diametru mai mare de 50 mm, se folosește sârmă cu diametrul cuprins între 1,0 și 1,5 mm.La montarea epruvetelor, prima epruvetă este poziționată aproximativ în centrul scării iar următoarele epruvete sunt adăugate de o parte și de alta, astfel încât întregul aranjament de epruvete să fie aproximativ centrat pe scară.Distanțarea și gruparea în mănunchiuri sunt explicate mai jos.La fiecare 25 cm înălțime se trasează o linie orizontală pentru a măsura propagarea flăcării în funcție de timp. Prima linie (adică linia zero) este la aceeași înălțime cu arzătorul.Cablurile se vor monta după cum urmează, în funcție de clasificarea solicitată.1.1.1. Clasele B2ca, Cca și DcaProcedura de montare aleasă depinde de diametrul cablului electric în conformitate cu tabelul 4.1.Tabelul 4.1MONTAREA ÎN FUNCȚIE DE DIAMETRUL CABLULUIDiametrul cablului | Montare |Mai mare sau egal cu 20 mm | 20 mm distanță între cabluri |Între 5 și 20 mm | Distanța între cabluri echivalentă cu diametrul unui cablu |Mai mic sau egal cu 5 mm | Cablurile sunt grupate în mănunchiuri de 10 mm diametru. Mănunchiurile nu sunt răsucite. Distanța dintre mănunchiuri este de 10 mm. |Valorile-prag sunt determinate prin rotunjirea diametrului la cea mai apropiată valoare în mm, cu excepția cablurilor cu diametru mai mic de 5 mm, când nu se procedează la rotunjire.Formulele următoare se folosesc pentru a determina numărul de lungimi de cabluri pe încercare.1.1.1.1. Pentru cablurile cu diametrul mai mare sau egal cu 20 mmNumărul de cabluri, N, este dat de:N = intd+ 20… ecuația 1unde:dc este diametrul cablului (în mm și rotunjit la cea mai apropiată valoare în mm);Funcția int = partea întreagă a rezultatului (adică valoarea rotunjită în minus).1.1.1.2. Pentru cablurile cu diametrul cuprins între 5 și 20 mmNumărul de cabluri, N, este dat de:N = int300 + d2dc… ecuația 2,unde:dc este diametrul cablului (în mm și rotunjit);Funcția int = partea întreagă a rezultatului (adică valoarea rotunjită în minus).1.1.1.3. Pentru cablurile sau sârmele cu diametrul mai mic sau egal cu 5 mmNumărul de mănunchiuri de cabluri cu diametrul de 10 mm, Nbu, este dat de:N= int= 15… ecuația 3.Prin urmare, se montează 15 mănunchiuri cu 10 mm distanță între ele.Numărul de cabluri (n) din fiecare mănunchi este:n = intdc2… ecuația 4,unde:dc este diametrul cablului (în mm și ne rotunjit).Numărul de lungimi de cablu (CL) pentru sârme sau cabluri cu diametrul mai mic de 5 mm va fi prin urmare:CL = n × 15 … ecuația 51.1.1.4. Lungimea totală a cablurilor pe încercareLungimea totală L (exprimată în m) a cablurilor pe încercare este:L = n × 15 × 3,5 pentru dc ≤ 5 mmsauL = N × 3,5 pentru dc > 5 mm … ecuația 61.1.2. Clasa B1caLa capătul canalului de cabluri se montează o placă incombustibilă din silicat de calciu, cu o densitate de 870 ± 50 kg/m3 și o grosime de 11 ± 2 mm. Această placă poate fi montată în două părți.În toate celelalte aspecte, montarea cablurilor este identică cu cea pentru clasele B2ca, Cca și Dca.2. Definirea parametrilor încercăriiTabelul 4.2DEFINIREA PARAMETRILOR ÎNCERCĂRII ÎN FIPEC20 SCENARIILE 1 ȘI 2Toți parametrii calculați sunt evaluați timp de 20 de minute de la începerea încercării (aprinderea arzătorului).Parametrul | Explicație |Începerea încercării | Aprinderea arzătorului |Sfărșitul încercării | 20 de minute după aprinderea arzătorului (sfârșitul perioadei de calcul a parametrilor) |HRRsm30, kW | Cantitatea de căldură degajată în 30 de secunde de degajare termică medie |SPRsm60, m2/s | Cantitatea de fum emis în 60 de secunde de emisie medie de fum |HRR de vârf, kW | Valoarea maximă a HRRsm30 între momentul începerii încercării și al încheierii încercării, excluzând contribuția sursei de aprindere |SPR de vârf, m2/s | Valoarea maximă a SPRsm60 între momentul începerii încercării și al încheierii încercării |THR1200, MJ | Căldura totală degajată (HRRsm30) de la începutul până la sfârșitul încercării, excluzând contribuția sursei de aprindere |TSP1200, m2 | Emisia totală de fum (SPRsm60) între momentul începerii încercării și al încheierii încercării |FIGRA, W/s | Indicele FIGRA (FIre Growth RAte) de creștere a ratei incediului, definit ca valoarea maximă a coeficientului între HRRsm 30 și timp, excluzând contribuția sursei de aprindere. Valorile-prag HRRsm 30 = 3 kW și THR = 0,4 MJ |SMOGRA, cm2/s2 | Indicele SMOGRA (SMOke Growth RAte) de creștere a emisiei de fum, definită ca valoarea maximă a coeficientului între SPRsm60 și timp, înmulțită cu 10000. Valorile-prag SPRsm 60 = 0,1 m2/s și TSP = 6 m2 |PCS | Putere calorifică superioară |FS | Propagarea flăcării (lungime deteriorată) |H | Propagarea flăcării |FIPEC | Comportarea la foc a cablurilor electrice (Fire Performance of Electric Cables) |[1] Pentru produsul ca întreg, excluzând materialele metalice, și pentru orice componentă externă (adică manta) a produsului.[2] s1TSP1200 ≤ 50 m2și SPR de vârf ≤ 0,25 m2/ss1as1 și funcție de transmisie în conformitate cu EN 61034-2 ≥ 80 %s1bs1 și funcție de transmisie în conformitate cu EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %s2TSP1200 ≤ 400 m2și SPR de vârf ≤ 1,5 m2/ss3nu s1 sau s2.[3] Pentru FIPEC20 Scenariile 1 și 2: d0 = fără nicio picătură/particulă aprinsă înainte de 1200 s; d1 = fără nicio picătură/particulă aprinsă persistând mai mult de 10 s înainte de 1200 s; d2 = nu d0 sau d1.[4] EN 50267-2-3: a1 = conductivitate < 2,5 μS/mm și pH > 4,3; a2 = conductivitate < 10 μS/mm și pH > 4,3; a3 = nu a1 sau a2. Nicio declarație = nicio performanță determinată.[5] Debitul de aer în cameră este reglat la 8000 ± 800 l/min.FIPEC20 Scenariul 1 = prEN 50399-2-1 cu montare și fixare ca mai jos.FIPEC20 Scenariul 2 = prEN 50399-2-2 cu montare și fixare ca mai jos.[6] Clasa de fum declarată pentru cablurile de clasă B1ca trebuie să aibă originea în încercarea FIPEC20 scenariul 2.[7] Clasa de fum declarată pentru cablurile de clasă B2ca, Cca și Dca trebuie să aibă originea în încercarea FIPEC20 Scenariul 1.[8] Măsurarea proprietăților periculoase ale gazelor formate în caz de incendiu, care compromit capacitatea persoanelor expuse de a lua măsuri eficace de salvare, și nu descrierea toxicității acestor gaze."--------------------------------------------------