CELEX: 32011R0327
Language: hr
Date: 2011-03-30 00:00:00
Title: Uredba Komisije (EU) br. 327/2011 od 30. ožujka 2011. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za ventilatore pogonjene motorima ulazne električne snage između 125 W i 500 kW  Tekst značajan za EGP

12/Sv. 004
            
            
               HR
            
            
               Službeni list Europske unije
            
            
               78
            
         32011R0327
   
               L 090/8
            
            
               SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE
            
            
               30.03.2011.
            
         
      UREDBA KOMISIJE (EU) br. 327/2011
   od 30. ožujka 2011.
   o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za ventilatore pogonjene motorima ulazne električne snage između 125 W i 500 kW
   (Tekst značajan za EGP)
   EUROPSKA KOMISIJA,
   uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
   uzimajući u obzir Direktivu 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju okvira za određivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom (1), a posebno njezin članak 15. stavak 1.,
   nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom za ekološki dizajn,
   budući da:
   
               (1)
            
            
               Na temelju Direktive 2009/125/EZ Komisija treba utvrditi zahtjeve za ekološki dizajn proizvoda povezanih s energijom, koji čine značajan opseg prodaje i trgovine, imaju značajan utjecaj na okoliš i predstavljaju značajan potencijal za poboljšanje u smislu njihovog utjecaja na okoliš bez nametanja pretjeranih troškova.
            
         
               (2)
            
            
               Člankom 16. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ predviđeno je da će Komisija, u skladu s postupkom iz članka 19. stavka 3. i kriterijima navedenima u članku 15. stavku 2. i nakon savjetovanja sa Savjetodavnim forumom, prema potrebi, uvesti provedbene mjere za proizvode koji koriste elektromotorne sustave.
            
         
               (3)
            
            
               Ventilatori pogonjeni motorima ulazne električne snage između 125 W i 500 kW važan su dio raznih proizvoda za postupanje s plinom. Minimalni zahtjevi energetske učinkovitosti uspostavljeni su za elektromotore u Uredbi Komisije (EZ) br. 640/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za elektromotore (2), uključujući elektromotore opremljene pogonima promjenjive brzine. Također se primjenjuju na one motore koji su dio sustava motor-ventilator. Međutim, mnogi ventilatori obuhvaćeni ovom Uredbom koriste se u kombinaciji s motorima koji nisu obuhvaćeni Uredbom (EZ) br. 640/2009.
            
         
               (4)
            
            
               Ukupna potrošnja električne energije ventilatora pogonjenih motorima ulazne električne snage između 125 W i 500 kW iznosi 344 TWh godišnje, uz povećanje na 560 TWh u 2020. godini ako se nastave sadašnja kretanja na tržištu Unije. Potencijal isplativog poboljšanja putem dizajna iznosi oko 34 TWh godišnje u 2020. godini, što odgovara emisijama CO2 od 16 Mt. Shodno tome, ventilatori ulazne električne snage između 125 W i 500 kW predstavljaju proizvod za koji bi trebalo uspostaviti zahtjeve za ekološki dizajn.
            
         
               (5)
            
            
               Mnogi su ventilatori ugrađeni u druge proizvode, a da nisu zasebno ponuđeni na tržištu ili stavljeni u pogon u smislu članka 5. Direktive 2009/125/EZ i Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima i izmjeni Direktive 95/16/EZ (3). S ciljem postizanja glavnine potencijala isplative energetske uštede i omogućavanja provedbe mjera, ventilatori snage između 125 W i 500 kW ugrađeni u druge proizvode također bi trebali podlijegati odredbama ove Uredbe.
            
         
               (6)
            
            
               Mnogi su ventilatori dio ventilacijskih sustava ugrađenih u zgradama. Nacionalno zakonodavstvo temeljeno na Direktivi 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (4), može postaviti nove strože zahtjeve energetske učinkovitosti za te ventilacijske sustave, primjenom metoda izračuna i mjerenja definiranih u ovoj Uredbi s obzirom na učinkovitost ventilatora.
            
         
               (7)
            
            
               Komisija je provela pripremnu studiju gdje su analizirani tehnički, ekološki i gospodarski aspekti ventilatora. Studija je izrađena zajedno s interesnim grupama i zainteresiranim stranama iz Unije i trećih zemalja, a rezultati su javno dostupni. Daljnji rad i savjetovanja pokazali su da bi se područje primjene moglo dodatno proširiti podložno iznimkama učinjenima za određene primjene kada zahtjevi ne bi bili odgovarajući.
            
         
               (8)
            
            
               Pripremna studija pokazala je da se ventilatori pogonjeni motorima ulazne snage između 125 W i 500 kW stavljaju na tržište Unije u velikim količinama, pri čemu njihova energetska potrošnja u fazi primjene predstavlja najznačajniji okolišni aspekt svih faza životnog ciklusa.
            
         
               (9)
            
            
               Pripremna studija pokazuje da je potrošnja električne energije u primjeni jedini značajni parametar ekološkog dizajna s obzirom na dizajn proizvoda kako je utvrđeno u Direktivi 2009/125/EZ.
            
         
               (10)
            
            
               Poboljšanja u energetskoj učinkovitosti ventilatora pogonjenih motorima ulazne električne snage između 125 W i 500 kW trebalo bi postići primjenom postojećih nevlasničkih isplativih tehnologija koje mogu smanjiti ukupne združene troškove njihove kupnje i funkcioniranja.
            
         
               (11)
            
            
               Zahtjeve za ekološki dizajn trebalo bi uskladiti sa zahtjevima energetske učinkovitosti za ventilatore pogonjene motorima ulazne električne snage između 125 W i 500 kW u cijeloj Uniji, doprinoseći time funkcioniranju unutarnjeg tržišta i poboljšanju okolišnih karakteristika tih proizvoda.
            
         
               (12)
            
            
               Mali ventilatori (neizravno) pogonjeni elektromotorom snage između 125 W i 3 kW koji primarno služe u druge svrhe, nisu obuhvaćeni područjem primjene. Za ilustraciju, mali ventilator za hlađenje elektromotora u lančanoj pili nije obuhvaćen područjem primjene, čak i ako je motor same lančane pile (koji također pokreće ventilator) snage iznad 125 W.
            
         
               (13)
            
            
               Trebalo bi predvidjeti odgovarajući vremenski okvir za proizvođače kako bi redizajnirali proizvode i prilagodili proizvodne linije. Rokovi bi trebali biti takvi da se izbjegnu negativni učinci na ponudu ventilatora pogonjenih motorima ulazne električne snage između 125 W i 500 kW te da se uzmu u obzir učinci troškova za proizvođače, posebno za mala i srednja poduzeća, osiguravajući pritom pravodobno postizanje ciljeva ove Uredbe.
            
         
               (14)
            
            
               Preispitivanje ove Uredbe predviđa se najkasnije četiri godine od njezinog stupanja na snagu. Postupak preispitivanja može započeti i ranije ako Komisija dobije dokaze koji to opravdavaju. Preispitivanjem bi se naročito trebala ocijeniti uspostava tehnološki neovisnih zahtjeva, potencijal za primjenu pogona promjenjive brzine (VSD) te nužnost broja i opsega iznimaka, kao i uvrštenje ventilatora ulazne električne snage ispod 125 W.
            
         
               (15)
            
            
               Energetsku učinkovitost ventilatora pogonjenih motorima ulazne električne snage između 125 W i 500 kW trebalo bi odrediti putem pouzdanih, točnih i ponovljivih metoda mjerenja, koje uzimaju u obzir priznate najsuvremenije uključujući, prema raspoloživosti, usklađene norme koje su usvojila europska tijela za normizaciju, kako je navedeno u Prilogu I. Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka obavješćivanja u području tehničkih normi i propisa te propisa o uslugama informacijskog društva (5).
            
         
               (16)
            
            
               Ovom bi se Uredbom trebao povećati prodor na tržište tehnologija koje ograničavaju utjecaj na okoliš tijekom životnog ciklusa ventilatora pogonjenih motorima ulazne električne snage između 125 W i 500 kW, vodeći ka godišnjim procijenjenim uštedama električne energije od 34 TWh do 2020. godine u usporedbi sa stanjem kada nikakve mjere nisu poduzete.
            
         
               (17)
            
            
               Sukladno s člankom 8. Direktive 2009/125/EZ, ovom bi se Uredbom trebali utvrditi primjenjivi postupci ocjene sukladnosti.
            
         
               (18)
            
            
               S ciljem olakšavanja provjera usklađenosti, od proizvođača bi se trebalo zahtijevati da navedu podatke u tehničkoj dokumentaciji iz priloga IV. i V. Direktivi 2009/125/EZ.
            
         
               (19)
            
            
               S ciljem daljnjeg ograničavanja utjecaja na okoliš ventilatora pogonjenih motorima ulazne električne snage između 125 W i 500 kW, proizvođači bi trebali dostaviti relevantne podatke o rastavljanju, recikliranju ili odlaganju na kraju vijeka trajanja takvih ventilatora.
            
         
               (20)
            
            
               Trebalo bi odrediti referentne vrijednosti za trenutačno raspoložive tipove ventilatora visoke energetske učinkovitosti. To će pomoći osigurati široku raspoloživost i laku dostupnost informacija, posebno malim i srednjim poduzećima te vrlo malim poduzećima, što će dodatno olakšati ugrađivanje najbolje dizajniranih tehnologija i omogućiti razvoj učinkovitijih proizvoda za smanjenje potrošnje energije.
            
         
               (21)
            
            
               Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem odbora uspostavljenog člankom 19. stavkom 1. Direktive 2009/125/EZ,
            
         DONIJELA JE OVU UREDBU:
   Članak 1.
   Predmet i područje primjene
   1.   Ovom se Uredba uspostavljaju zahtjevi za ekološki dizajn za stavljanje na tržište ili u pogon ventilatora, uključujući one ugrađene u druge proizvode povezane s energijom obuhvaćene Direktivom 2009/125/EZ.
   2.   Ova se Uredba ne primjenjuje na ventilatore ugrađene u:
   
               i.
            
            
               proizvode s jednim elektromotorom snage od 3 kW ili manje pri čemu je ventilator pričvršćen na istoj osovini koja se koristi za pogon glavne funkcije;
            
         
               ii.
            
            
               sušilice rublja i perilice-sušilice najveće ulazne električne snage ≤ 3 kW;
            
         
               iii.
            
            
               kuhinjske nape ukupne najveće ulazne električne snage < 280 W, koja se pripisuje ventilatoru(ima).
            
         3.   Ova se Uredba ne primjenjuje na ventilatore koji su:
   
               (a)
            
            
               posebno namijenjeni za rad u potencijalno eksplozivnim atmosferama kako je definirano u Direktivi 94/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6);
            
         
               (b)
            
            
               namijenjeni samo za uporabu u slučaju nužde, i to kratkotrajno, s obzirom na zahtjeve protupožarne sigurnosti navedene u Direktivi Vijeća 89/106/EZ (7);
            
         
               (c)
            
            
               posebno namijenjeni za rad:
               
                           i.
                        
                        
                           
                                       (a)
                                    
                                    
                                       kada radne temperature plina koji se kreće prelaze 100 °C;
                                    
                                 
                                       (b)
                                    
                                    
                                       kada radna temperatura okoline motora, ako se nalazi izvan protoka plina, koji pokreće ventilator prelazi 65 °C;
                                    
                                 
                     
                           ii.
                        
                        
                           kada su godišnja prosječna temperatura plina koji se kreće i/ili radna temperatura okoline motora, ako se nalazi izvan protoka plina, niže od – 40 °C;
                        
                     
                           iii.
                        
                        
                           s naponom napajanja > 1 000 V AC ili > 1 500 V DC;
                        
                     
                           iv.
                        
                        
                           u toksičnim, visoko korozivnim ili zapaljivim okruženjima ili u okruženjima s abrazivnim tvarima;
                        
                     
         
               (d)
            
            
               stavljeni na tržište prije 1. siječnja 2015. kao zamjena za identične ventilatore ugrađene u proizvode stavljene na tržište prije 1. siječnja 2013.;
               pri čemu se na pakiranju, u podacima o proizvodu i u tehničkoj dokumentaciji, s obzirom na točke (a), (b) i (c), mora jasno naznačiti da se ventilator koristi samo u svrhu za koju je namijenjen, a s obzirom na točku (d), proizvod(i) za koje je namijenjen.
            
         Članak 2.
   Definicije
   Pored definicija navedenih u Direktivi 2009/125/EZ, primjenjuju se sljedeće definicije:
   
               1.
            
            
               „ventilator” znači rotacijski stroj s lopaticama koji se koristi za održavanje neprekidnog protoka plina, uobičajeno zraka, koji prolazi kroz njega i čiji rad po jediničnoj masi ne prelazi 25 kJ/kg i koji:
               
                           —
                        
                        
                           je namijenjen uporabi s ili je opremljen elektromotorom ulazne električne snage između 125 W i 500 kW (≥ 125 W i ≤ 500 kW) za pogon propelera pri točki njegove optimalne energetske učinkovitosti,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           je aksijalni ventilator, centrifugalni ventilator, ventilator unakrsnog protoka ili ventilator miješalica,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           može, ali ne mora biti opremljen motorom prilikom plasiranja na tržište ili stavljanja u pogon;
                        
                     
         
               2.
            
            
               „propeler” znači dio ventilatora koji prenosi energiju na protok plina i također je poznat kao kolo ventilatora;
            
         
               3.
            
            
               „aksijalni ventilator” znači ventilator koji pokreće plin u smjeru aksijalno na rotacijsku os jednog ili više propelera vrtložnog tangencijalnog kretanja koje stvara(ju) rotirajući propeler(i). Aksijalni ventilator može, ali ne mora biti opremljen cilindričnim kućištem, ulaznim ili izlaznim lopaticama vodilicama ili pločom s otvorom ili prstenom s otvorom;
            
         
               4.
            
            
               „ulazne lopatice vodilice” znače lopatice smještene ispred propelera za usmjeravanje protoka plina prema propeleru i koje mogu, ali ne moraju biti prilagodljive;
            
         
               5.
            
            
               „izlazne lopatice vodilice” znače lopatice smještene iza propelera za usmjeravanje protoka plina od propelera i koje mogu, ali ne moraju biti prilagodljive;
            
         
               6.
            
            
               „ploča s otvorom” znači ploču s otvorom u kojem je smješten ventilator i koji omogućava učvršćenje propelera na druge konstrukcije;
            
         
               7.
            
            
               „prsten s otvorom” znači prsten s otvorom u kojem je smješten ventilator i koji omogućava učvršćenje propelera na druge konstrukcije;
            
         
               8.
            
            
               „centrifugalni ventilator” znači ventilator u kojem plin ulazi u propeler(e) uglavnom u aksijalnom smjeru i napušta ga u smjeru okomitom na tu os. Propeler može imati jedan ili dva ulaza i može, ali ne mora imati kućište;
            
         
               9.
            
            
               „centrifugalni radijalni ventilator s lopaticama” znači centrifugalni ventilator gdje je vanjski smjer lopatica (jednog ili više) propelera na obodu radijalan u odnosu na os rotacije;
            
         
               10.
            
            
               „centrifugalni ventilator s lopaticama zakrivljenima prema naprijed” znači centrifugalni ventilator gdje je vanjski smjer lopatica propelera na obodu usmjeren prema naprijed u odnosu na smjer rotacije;
            
         
               11.
            
            
               „centrifugalni ventilator s lopaticama zakrivljenima prema nazad bez kućišta” znači centrifugalni ventilator gdje je vanjski smjer lopatica (jednog ili više) propelera na obodu usmjeren prema nazad u odnosu na smjer rotacije i koji nema kućište;
            
         
               12.
            
            
               „kućište” znači oblogu oko propelera koja usmjerava protok plina prema, kroz i iz propelera;
            
         
               13.
            
            
               „centrifugalni ventilator s lopaticama zakrivljenima prema nazad s kućištem” znači centrifugalni ventilator gdje je vanjski smjer lopatica propelera na obodu usmjeren prema nazad u odnosu na smjer rotacije i koji ima kućište;
            
         
               14.
            
            
               „ventilator unakrsnog protoka” znači ventilator u kojem je put plina kroz propeler u smjeru uglavnom pod pravim kutovima na njegovu os i pri ulazu i napuštanju propelera na njegovom obodu;
            
         
               15.
            
            
               „ventilator miješalica” znači ventilator u kojem je put plina kroz propeler na prijelazu između puta plina u ventilatorima centrifugalnog i aksijalnog tipa;
            
         
               16.
            
            
               „kratkotrajna uporaba” znači rad motora pri stalnom opterećenju, koje nije dovoljno dugo da se postigne temperaturna ravnoteža;
            
         
               17.
            
            
               „ventilator za prozračivanje” znači ventilator koji se ne koristi u sljedećim proizvodima povezanima s energijom:
               
                           —
                        
                        
                           sušilicama rublja i perilicama-sušilicama najveće ulazne električne snage > 3 kW,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           unutarnjim jedinicama klimatizacijskih proizvoda u kućanstvima i unutarnjim klimatizacijskim uređajima u kućanstvima najveće izlazne snage klimatizacijskog uređaja ≤ 12 kW,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           proizvodima informacijske tehnologije;
                        
                     
         
               18.
            
            
               „specifični omjer” znači tlak mirovanja izmjeren na izlazu ventilatora podijeljen s tlakom mirovanja na ulazu ventilatora pri točki optimalne energetske učinkovitosti ventilatora.
            
         Članak 3.
   Zahtjevi za ekološki dizajn
   1.   Zahtjevi za ekološki dizajn za ventilatore navedeni su u Prilogu I.
   2.   Svaki zahtjev energetske učinkovitosti ventilatora iz Priloga I. odjeljka 2. primjenjuje se u skladu sa sljedećim vremenskim rasporedom:
   (a)   prva razina: od 1. siječnja 2013. ventilatori za prozračivanje ne smiju imati nižu ciljanu energetsku učinkovitost od one definirane u Prilogu I. odjeljku 2. tablici 1;
   (b)   druga razina: od 1. siječnja 2015. svi ventilatori ne smiju imati nižu ciljanu energetsku učinkovitost od one definirane u Prilogu I. odjeljku 2. tablici 2.
   3.   Zahtjevi u pogledu podataka o proizvodu za ventilatore i obvezni načini njihovog prikazivanja navedeni su u Prilogu I. odjeljku 3. Ti se zahtjevi primjenjuju od 1. siječnja 2013.
   4.   Zahtjevi energetske učinkovitosti ventilatora iz Priloga I. odjeljka 2. ne primjenjuju se na ventilatore namijenjene za rad:
   
               (a)
            
            
               uz optimalnu energetsku učinkovitost pri 8 000 okretaja u minuti ili više;
            
         
               (b)
            
            
               pri primjenama kada je specifični omjer veći od 1,11;
            
         
               (c)
            
            
               kao prijenosni ventilatori koji se koriste za prijenos neplinovitih tvari u primjenama industrijskog postupka.
            
         5.   Za ventilatore dvojne namjene namijenjene prozračivanju u uobičajenim uvjetima i u slučaju nužde, pri kratkotrajnoj uporabi, s obzirom na zahtjeve protupožarne sigurnosti kako je navedeno u Direktivi 89/106/EZ, vrijednosti primjenjivih stupnjeva učinkovitosti navedene u Prilogu I. odjeljku 2. smanjit će se za 10 % s obzirom na tablicu 1., odnosno 5 % s obzirom na tablicu 2.
   6.   Usklađenost sa zahtjevima za ekološki dizajn mjeri se i izračunava u skladu sa zahtjevima navedenima u Prilogu II.
   Članak 4.
   Ocjena sukladnosti
   Postupak ocjene sukladnosti iz članka 8. Direktive 2009/125/EZ je sustav unutarnje kontrole dizajna naveden u Prilogu IV. toj direktivi ili sustav upravljanja za ocjenjivanje sukladnosti naveden u Prilogu V. toj direktivi.
   Članak 5.
   Postupak provjere u svrhu nadzora nad tržištem
   Prilikom provođenja kontrola u okviru nadzora nad tržištem iz članka 3. stavka 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju postupak provjere naveden u Prilogu III. ovoj Uredbi.
   Članak 6.
   Okvirne referentne vrijednosti
   Okvirne referentne vrijednosti za ventilatore najbolje izvedbe dostupne na tržištu u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe navedene su u Prilogu IV.
   Članak 7.
   Preispitivanje
   Komisija preispituje ovu Uredbu najkasnije četiri godine od njezinog stupanja na snagu i predstavlja rezultate tog preispitivanja Savjetodavnom forumu za ekološki dizajn. Preispitivanjem se naročito ocjenjuje izvedivost smanjenja broja tipova ventilatora s ciljem jačanja tržišnog natjecanja na temelju energetske učinkovitosti ventilatora koji mogu udovoljiti usporednoj funkciji. Preispitivanjem se također procjenjuje mogućnost smanjenja opsega iznimaka, uključujući dopustiva odstupanja za ventilatore dvojne namjene.
   Članak 8.
   Stupanje na snagu
   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
   
      Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
      Sastavljeno u Bruxellesu 30. ožujka 2011.
      
         
            Za Komisiju
         
         
            Predsjednik
         
         José Manuel BARROSO
         
      
   
   
      (1)  SL L 285, 31.10.2009., str. 10.
   
      (2)  SL L 191, 23.7.2009., str. 26.
   
      (3)  SL L 157, 9.6.2006., str. 24.
   
      (4)  SL L 153, 18.6.2010., str. 13.
   
      (5)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37.
   
      (6)  SL L 100, 19.4.1994., str. 1.
   
      (7)  SL L 40, 11.2.1989., str. 12.
   PRILOG I.
   
      ZAHTJEVI ZA EKOLOŠKI DIZAJN ZA VENTILATORE
   
   1.   Definicije za potrebe Priloga I.
   
   
               1.
            
            
               „Kategorija mjerenja” znači ispitivanje, mjerenje ili postupak primjene kojim se definiraju uvjeti na ulazu i izlazu ventilatora koji se ispituje.
            
         
               2.
            
            
               „Kategorija mjerenja A” znači postupak gdje se ventilator mjeri pri uvjetima slobodnog ulaza i izlaza.
            
         
               3.
            
            
               „Kategorija mjerenja B” znači postupak gdje se ventilator mjeri pri slobodnom ulazu i s cijevi postavljenom na njegovom izlazu.
            
         
               4.
            
            
               „Kategorija mjerenja C” znači postupak gdje se ventilator mjeri s cijevi postavljenom na njegovom ulazu i pri uvjetima slobodnog izlaza.
            
         
               5.
            
            
               „Kategorija mjerenja D” znači postupak gdje se ventilator mjeri s cijevi postavljenom na njegovom ulazu i izlazu.
            
         
               6.
            
            
               „Kategorija učinkovitosti” znači oblik izlazne energije plina ventilatora koji se koristi za određivanje energetske učinkovitosti ventilatora, bilo statičke učinkovitosti ili ukupne učinkovitosti, pri čemu se:
               
                           (a)
                        
                        
                           „statički tlak ventilatora” (psf) koristi za određivanje snage plina ventilatora u jednadžbi učinkovitosti za statičku učinkovitost ventilatora; i
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           „ukupni tlak ventilatora” (pf) koristi za određivanje snage plina ventilatora u jednadžbi učinkovitosti za ukupnu učinkovitost.
                        
                     
         
               7.
            
            
               „Statička učinkovitost” znači energetsku učinkovitost ventilatora, koja se temelji na mjerenju „statičkog pritiska ventilatora” (psf).
            
         
               8.
            
            
               „Statički tlak ventilatora” (psf) znači ukupan tlak ventilatora (pf) umanjen za dinamički tlak ventilatora korigiran faktorom Mach.
            
         
               9.
            
            
               „Tlak mirovanja” znači tlak izmjeren u točki protočnog plina ako je doveden u mirovanje putem izentropskog postupka.
            
         
               10.
            
            
               „Dinamički tlak” znači tlak izračunan iz masenog protoka, prosječne gustoće plina na izlazu i površine izlaza ventilatora.
            
         
               11.
            
            
               „Faktor Mach” znači korekcijski faktor koji se primjenjuje na dinamički tlak u točki definiranoj kao tlak mirovanja umanjen za tlak s obzirom na apsolutni nulti tlak dobiven pri točki mirovanja u odnosu na plin oko nje i podijeljen s dinamičkim tlakom.
            
         
               12.
            
            
               „Ukupna učinkovitost” znači energetsku učinkovitost ventilatora, koja se temelji na mjerenju „ukupnog tlaka ventilatora” (pf).
            
         
               13.
            
            
               „Ukupni tlak ventilatora” (pf) znači razliku između pritiska mirovanja na izlazu ventilatora i pritiska mirovanja na ulazu ventilatora.
            
         
               14.
            
            
               „Stupanj učinkovitosti” znači parametar u izračunu ciljane energetske učinkovitosti ventilatora specifične ulazne električne snage u točki njegove optimalne energetske učinkovitosti (iskazan kao parametar „N” u izračunu energetske učinkovitosti ventilatora).
            
         
               15.
            
            
               „Ciljana energetska učinkovitost” (ηtarget) znači minimalnu energetsku učinkovitost koju ventilator mora postići kako bi udovoljio zahtjevima, a temelji se na njegovoj ulaznoj električnoj snazi u točki njegove optimalne energetske učinkovitosti, pri čemu je ηtarget izlazna vrijednost u odgovarajućoj jednadžbi iz Priloga II. odjeljka 3., primjenjujući odgovarajući cijeli broj N stupnja učinkovitosti (Prilog I. odjeljak 2. tablice 1. i 2.) i ulaznu električnu snagu Pe(d) ventilatora iskazanu u kW u točki njegove optimalne energetske učinkovitosti u primjenjivoj formuli energetske učinkovitosti.
            
         
               16.
            
            
               „Pogon promjenjive brzine (VSD)” znači elektronički pretvarač snage ugrađen – ili koji funkcionira kao jedan sustav – s motorom ili ventilatorom, koji neprekidno prilagođava električnu energiju s ciljem kontrole izlaza mehaničke snage motora u skladu sa značajkom brzine zakretnog momenta opterećenja pogonjenog motorom, isključujući regulatore promjenjivog napona pri čemu varira samo napon napajanja motora.
            
         
               17.
            
            
               „Cjelokupna učinkovitost” znači bilo „statičku učinkovitost” ili „ukupnu učinkovitost”, ovisno o tome što se primjenjuje.
            
         2.   Zahtjevi energetske učinkovitosti ventilatora
   
   Minimalni zahtjevi energetske učinkovitosti ventilatora navedeni su u tablicama 1. i 2.
   
      Tablica 1.
   
   
      Prva razina minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za ventilatore od 1. siječnja 2013.
   
   
               Tipovi ventilatora
            
            
               Kategorija mjerenja
               (A-D)
            
            
               Kategorija učinkovitosti
               (statička ili ukupna)
            
            
               Raspon snage P u kW
            
            
               Ciljana energetska učinkovitost
            
            
               Stupanj učinkovitosti
               (N)
            
         
               Aksijalni ventilator
            
            
               A, C
            
            
               statička
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N
            
            
               36
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
            
         
               B, D
            
            
               ukupna
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N
            
            
               50
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
            
         
               Centrifugalni ventilator s lopaticama zakrivljenima prema naprijed i centrifugalni radijalni ventilator s lopaticama
            
            
               A, C
            
            
               statička
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N
            
            
               37
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
            
         
               B, D
            
            
               ukupna
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N
            
            
               42
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
            
         
               Centrifugalni ventilator s lopaticama zakrivljenima prema nazad bez kućišta
            
            
               A, C
            
            
               statička
            
            
               0.125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N
            
            
               58
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
            
         
               Centrifugalni ventilator s lopaticama zakrivljenima prema nazad s kućištem
            
            
               A, C
            
            
               statička
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N
            
            
               58
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
            
         
               B, D
            
            
               ukupna
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N
            
            
               61
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
            
         
               Ventilator miješalica
            
            
               A, C
            
            
               statička
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N
            
            
               47
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
            
         
               B, D
            
            
               ukupna
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N
            
            
               58
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
            
         
               Ventilator unakrsnog protoka
            
            
               B, D
            
            
               ukupna
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N
            
            
               13
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = N
            
         
      
   
      Tablica 2.
   
   
      Druga razina minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti za ventilatore od 1. siječnja 2015.
   
   
               Tipovi ventilatora
            
            
               Kategorija mjerenja
               (A-D)
            
            
               Kategorija učinkovitosti
               (statička ili ukupna)
            
            
               Raspon snage P u kW
            
            
               Ciljana energetska učinkovitost
            
            
               Stupanj učinkovitosti
               (N)
            
         
               Aksijalni ventilator
            
            
               A, C
            
            
               statička
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N
            
            
               40
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
            
         
               B, D
            
            
               ukupna
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N
            
            
               58
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
            
         
               Centrifugalni ventilator s lopaticama zakrivljenima prema naprijed i centrifugalni radijalni ventilator s lopaticama
            
            
               A, C
            
            
               statička
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N
            
            
               44
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
            
         
               B, D
            
            
               ukupna
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N
            
            
               49
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
            
         
               Centrifugalni ventilator s lopaticama zakrivljenima prema nazad bez kućišta
            
            
               A, C
            
            
               statička
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N
            
            
               62
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
            
         
               Centrifugalni ventilator s lopaticama zakrivljenima prema nazad s kućištem
            
            
               A, C
            
            
               statička
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N
            
            
               61
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
            
         
               B, D
            
            
               ukupna
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N
            
            
               64
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
            
         
               Ventilator miješalica
            
            
               A, C
            
            
               statička
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N
            
            
               50
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
            
         
               B, D
            
            
               ukupna
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N
            
            
               62
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηțintă = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
            
         
               Ventilator unakrsnog protoka
            
            
               B, D
            
            
               ukupna
            
            
               0,125 ≤ P ≤ 10
            
            
               ηțintă = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N
            
            
               21
            
         
               10 < P ≤ 500
            
            
               ηtarget = N
            
         3.   Zahtjevi u pogledu podataka o proizvodu za ventilatore
   
   
               1.
            
            
               Podaci o ventilatorima navedeni u podtočkama 2.(1.) do 2.(14.) jasno se prikazuju:
               
                           (a)
                        
                        
                           u tehničkoj dokumentaciji ventilatora;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           na internetskim stranicama slobodnog pristupa proizvođača ventilatora.
                        
                     
         
               2.
            
            
               Prikazuju se sljedeći podaci:
               
                           1.
                        
                        
                           cjelokupna učinkovitost (η), zaokružena na jedno decimalno mjesto;
                        
                     
                           2.
                        
                        
                           kategorija mjerenja koja se koristi za određivanje energetske učinkovitosti (A-D);
                        
                     
                           3.
                        
                        
                           kategorija učinkovitosti (statička ili ukupna);
                        
                     
                           4.
                        
                        
                           stupanj učinkovitosti u točki optimalne energetske učinkovitosti;
                        
                     
                           5.
                        
                        
                           je li izračunom učinkovitosti ventilatora pretpostavljena primjena VSD-a i ako jest, je li VSD ugrađen unutar ventilatora ili se VSD mora ugraditi s ventilatorom;
                        
                     
                           6.
                        
                        
                           godina proizvodnje;
                        
                     
                           7.
                        
                        
                           naziv proizvođača ili žig, broj upisa u trgovački registar i sjedište proizvođača;
                        
                     
                           8.
                        
                        
                           broj modela proizvoda;
                        
                     
                           9.
                        
                        
                           nazivna ulazna snaga/nazivne ulazne snage motora (kW), protok/protoci i tlak/tlakovi pri optimalnoj energetskoj učinkovitosti;
                        
                     
                           10.
                        
                        
                           okretaji u minuti u točki optimalne energetske učinkovitosti;
                        
                     
                           11.
                        
                        
                           „specifični omjer”;
                        
                     
                           12.
                        
                        
                           podaci relevantni za olakšavanje rastavljanja, recikliranje ili odlaganje na kraju vijeka trajanja;
                        
                     
                           13.
                        
                        
                           podaci relevantni za smanjenje utjecaja na okoliš i osiguranje optimalnog očekivanog vijeka trajanja s obzirom na ugradnju, uporabu i održavanje ventilatora;
                        
                     
                           14.
                        
                        
                           opis dodatnih stavki koje se koriste pri određivanju energetske učinkovitosti ventilatora, poput cijevi, a koje nisu opisane u kategoriji mjerenja i nisu isporučene s ventilatorom.
                        
                     
         
               3.
            
            
               Podaci u tehničkoj dokumentaciji navode se redoslijedom kako je navedeno u podtočkama 2.(1.) do 2.(14.). Nije nužno ponavljati točan tekst naveden na popisu. Mogu se prikazati primjenom grafova, brojki ili simbola umjesto tekstom.
            
         
               4.
            
            
               Podaci iz podtočaka 2.(1.), 2.(2.), 2.(3.), 2.(4.) i 2.(5.) trajno se bilježe na nazivnoj pločici ventilatora ili u njezinoj blizini, dok se za podtočku 2.(5.) mora primijeniti jedan od sljedećih tekstualnih oblika radi navođenja onog što se primjenjuje:
               
                           —
                        
                        
                           „Pogon promjenjive brzine mora se ugraditi s ovim ventilatorom”,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           „Pogon promjenjive brzine ugrađen je u ventilator”.
                        
                     
         
               5.
            
            
               Proizvođači u priručniku s uputama navode informacije o posebnim mjerama opreza koje treba poduzeti prilikom sastavljanja, ugradnje ili održavanja ventilatora. Ako se u odredbi podtočke 2.(5.) zahtjeva u pogledu podataka o proizvodu navodi da se VSD mora ugraditi s ventilatorom, proizvođači dostavljaju detalje o značajkama VSD-a radi osiguranja optimalne primjene nakon montaže.
            
         PRILOG II.
   
      MJERENJA I IZRAČUNI
   
   1.   Definicije za potrebe Priloga II.
   
   
               1.
            
            
               „Ulazni obujamski protok u mirovanju” (q) znači obujam plina koji prolazi kroz ventilator u jedinici vremena (u m3/s) i izračunava se na temelju mase plina koji pokreće ventilator (u kg/s) podijeljeno s gustoćom tog plina na ulazu ventilatora (u kg/m3).
            
         
               2.
            
            
               „Faktor stlačivosti” znači bezdimenzionalan broj koji opisuje količinu stlačivosti koju protok plina prolazi tijekom ispitivanja i izračunava se kao omjer mehaničkog rada koji ventilator vrši na plin u odnosu na rad koji bi se vršio na nestlačivu tekućinu istog masenog protoka, ulazne gustoće i omjera pritiska, uzimajući u obzir tlak ventilatora kao „ukupni tlak” (kp) ili „statički tlak” (kps).
            
         
               3.
            
            
               kps znači koeficijent stlačivosti za izračun statičke snage plina ventilatora.
            
         
               4.
            
            
               kp znači koeficijent stlačivosti za izračun ukupne snage plina ventilatora.
            
         
               5.
            
            
               „Konačni sklop” znači dovršeni ili na licu mjesta sastavljen sklop ventilatora koji sadrži sve elemente za pretvaranje električne energije u snagu plina ventilatora bez potrebe dodavanja više dijelova ili sastavnica.
            
         
               6.
            
            
               „Nekonačni sklop” znači sklop dijelova ventilatora, koji se sastoji od najmanje propelera, a kojem je potrebna jedna ili više vanjskih sastavnica kako bi bio u mogućnosti pretvoriti električnu energiju u snagu plina ventilatora.
            
         
               7.
            
            
               „Izravni pogon” znači način pogona ventilatora kada je propeler pričvršćen za osovinu motora, bilo izravno ili putem koaksijalne spojke, i kada je brzina propelera istovjetna brzini vrtnje motora.
            
         
               8.
            
            
               „Prijenos” znači način pogona ventilatora koji nije „izravni pogon”, kako je gore definirano. Takvi načini pogona mogu uključivati prijenose primjenom remenog pogona, mjenjača ili klizne spojke.
            
         
               9.
            
            
               „Pogon niske učinkovitosti” znači prijenos primjenom remena čija je širina manje nego tri puta visina remena ili primjenom nekog drugog oblika prijenosa osim „pogona visoke učinkovitosti”.
            
         
               10.
            
            
               „Pogon visoke učinkovitosti” znači prijenos primjenom remena čija je širina barem tri puta visine remena, zupčastog remena ili primjenom zupčanika.
            
         2.   Metoda mjerenja
   
   Za potrebe usklađenosti i provjeru usklađenosti sa zahtjevima ove Uredbe, mjerenja i izračuni provode se primjenom pouzdane, točne i ponovljive metode, kojom se uzimaju u obzir općepriznate najsuvremenije metode mjerenja i za čije se rezultate smatra da imaju malu nesigurnost, uključujući metode navedene u dokumentima čiji su referentni brojevi objavljeni u tu svrhu u Službenom listu Europske unije.
   3.   Metoda izračuna
   
   Metodologija izračuna energetske učinkovitosti određenog ventilatora temelji se na omjeru snage plina u odnosu na ulaznu električnu snagu motora, gdje je snaga plina ventilatora umnožak stope obujamskog protoka plina i razlike tlakova s obje strane ventilatora. Tlak je bilo statički tlak ili ukupni tlak, što čini zbroj statičkog i dinamičkog tlaka ovisno o mjerenju i kategoriji učinkovitosti.
   
               3.1.
            
            
               Ako se ventilator nabavlja kao „konačni sklop”, izmjerite snagu plina i ulaznu električnu snagu ventilatora u točki njegove optimalne energetske učinkovitosti:
               
                           (a)
                        
                        
                           ako ventilator ne uključuje pogon promjenjive brzine, izračunajte cjelokupnu učinkovitost primjenom sljedeće jednadžbe:
                           ηe = Pu(s) / Pe
                           
                           gdje je:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       ηe cjelokupna učinkovitost;
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       Pu(s) snaga plina ventilatora, određena u skladu s podtočkom 3.3., kada ventilator radi u točki svoje optimalne energetske učinkovitosti;
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       Pe snaga mjerena na glavnim ulaznim priključcima motora ventilatora na električnu mrežu kada ventilator radi u točki svoje optimalne energetske učinkovitosti;
                                    
                                 
                     
                           (b)
                        
                        
                           ako ventilator uključuje pogon promjenjive brzine, izračunajte cjelokupnu učinkovitost primjenom sljedeće jednadžbe:
                           ηe = (Pu(s) / Ped) · Cc
                           
                           gdje je:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       ηe cjelokupna učinkovitost;
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       Pu(s) snaga plina ventilatora, određena u skladu s podtočkom 3.3., kada ventilator radi u točki svoje optimalne energetske učinkovitosti;
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       Ped snaga mjerena na glavnim ulaznim priključcima pogona promjenjive brzine ventilatora na električnu mrežu kada ventilator radi u točki svoje optimalne energetske učinkovitosti;
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       Cc kompenzacijski faktor djelomičnog opterećenja kako slijedi:
                                       
                                                   —
                                                
                                                
                                                   za motor s pogonom promjenjive brzine i Ped ≥ 5 kW, tada je Cc = 1,04,
                                                
                                             
                                                   —
                                                
                                                
                                                   za motor s pogonom promjenjive brzine i Ped < 5 kW, tada je Cc = -0,03 ln(Ped) + 1,088.
                                                
                                             
                                 
                     
         
               3.2.
            
            
               Ako se ventilator nabavlja kao „nekonačni sklop”, cjelokupna učinkovitost ventilatora izračunava se u točki optimalne energetske učinkovitosti propelera, primjenom sljedeće jednadžbe:
               ηe = ηr · ηm · ηT · Cm · Cc
               
               gdje je:
               
                            
                        
                        
                           ηe cjelokupna učinkovitost;
                        
                     
                            
                        
                        
                           ηr učinkovitost propelera ventilatora u skladu s Pu(s) / Pa
                           
                           gdje je:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Pu(s) snaga plina ventilatora određena u točki optimalne energetske učinkovitosti za propeler i u skladu s niže navedenom podtočkom 3.3.;
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       Pa snaga osovine ventilatora u točki optimalne energetske učinkovitosti propelera;
                                    
                                 
                     
                            
                        
                        
                           ηm nominalna nazivna učinkovitost motora u skladu s Uredbom (EZ) br. 640/2009 kadgod je primjenjivo. Ako motor nije obuhvaćen Uredbom (EZ) br. 640/2009 ili u slučaju da motora nema, zadana vrijednost ηm izračunava se za motor primjenom sljedećih vrijednosti:
                           
                                       —
                                    
                                    
                                       ako je preporučena ulazna električna snaga „Pe” ≥ 0,75 kW,
                                       ηm = 0,000278*(x3) – 0,019247*(x2) + 0,104395*x + 0,809761,
                                       gdje je x = Lg (Pe),
                                       a Pe kako je definirano u podtočki 3.1.(a),
                                    
                                 
                                       —
                                    
                                    
                                       ako je preporučena ulazna električna snaga „Pe” < 0,75 kW,
                                       ηm = 0,1462*ln(Pe) + 0,8381,
                                       i Pe je kako je definirano u podtočki 3.1.(a), pri čemu bi ulazna električna snaga Pe koju preporuča proizvođač ventilatora trebala biti dovoljna da ventilator dosegne točku svoje optimalne energetske učinkovitosti, uzimajući u obzir gubitke iz prijenosnih sustava ako se primjenjuju.
                                    
                                 
                     
                            
                        
                        
                           ηT učinkovitost postupka pokretanja kod koje se moraju koristiti sljedeće zadane vrijednosti:
                           
                                       —
                                    
                                    
                                       za izravan pogon ηT = 1,0;
                                    
                                 
                                       —
                                    
                                    
                                       ako je prijenos pogon niske učinkovitosti kako je definirano u podtočki 1.(9.), i
                                       
                                                   —
                                                
                                                
                                                   Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,96, ili
                                                
                                             
                                                   —
                                                
                                                
                                                   1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,0175 * Pa + 0,8725, ili
                                                
                                             
                                                   —
                                                
                                                
                                                   Pa ≤ 1 kW, ηT = 0,89,
                                                
                                             
                                 
                                       —
                                    
                                    
                                       ako je prijenos pogon visoke učinkovitosti kako je definirano u podtočki 1.(10.), i
                                       
                                                   —
                                                
                                                
                                                   Pa ≥ 5 kW, ηT = 0,98, ili
                                                
                                             
                                                   —
                                                
                                                
                                                   1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,01 * Pa + 0,93, ili
                                                
                                             
                                                   —
                                                
                                                
                                                   Pa ≤ 1 kW, ηT = 0,94.
                                                
                                             
                                 
                     
                            
                        
                        
                           Cm kompenzacijski faktor za usklađivanje sastavnica = 0,9;
                        
                     
                            
                        
                        
                           Cc kompenzacijski faktor djelomičnog opterećenja:
                           
                                       —
                                    
                                    
                                       za motor bez pogona promjenjive brzine Cc = 1,0,
                                    
                                 
                                       —
                                    
                                    
                                       za motor s pogonom primjenjive brzine i Ped ≥ 5 kW, tada je Cc = 1,04,
                                    
                                 
                                       —
                                    
                                    
                                       za motor s pogonom promjenjive brzine i Ped < 5 kW, tada je Cc = -0,03 ln(Ped) + 1,088.
                                    
                                 
                     
         
               3.3.
            
            
               Snaga plina ventilatora, Pu(s) (kW) izračunava se u skladu s metodom ispitivanja kategorije mjerenja koju je odabrao dobavljač ventilatora:
               
                           (a)
                        
                        
                           ako je ventilator izmjeren u skladu s kategorijom mjerenja A, statička snaga plina ventilatora Pus koristi se iz jednadžbe Pus = q · psf · kps;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           ako je ventilator izmjeren u skladu s kategorijom mjerenja B, snaga plina ventilatora Pu koristi se iz jednadžbe Pu = q · pf · kp;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           ako je ventilator izmjeren u skladu s kategorijom mjerenja C, statička snaga plina ventilatora Pus koristi se iz jednadžbe Pus = q · psf · kps;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           ako je ventilator izmjeren u skladu s kategorijom mjerenja D, snaga plina ventilatora Pu koristi se iz jednadžbe Pu = q · pf · kp.
                        
                     
         4.   Metodologija izračuna ciljane energetske učinkovitosti
   
   Ciljana energetska učinkovitost je energetska učinkovitost koju ventilator određenog tipa ventilatora mora postići kako bi udovoljio zahtjevima navedenima u ovoj Uredbi (iskazanima u postocima cjelobrojnog iznosa). Ciljana energetska učinkovitost izračunava se pomoću formula učinkovitosti koje uključuju ulaznu električnu snagu Pe(d) i stupanj minimalne učinkovitosti prema definiciji iz Priloga I. Cjelokupan raspon snage pokrivaju dvije formule: jedna za ventilatore ulazne električne snage od 0,125 kW do uključivo 10 kW i druga za ventilatore iznad 10 kW do uključivo 500 kW.
   Postoje tri serije tipova ventilatora za koje su izrađene formule energetske učinkovitosti kako bi odrazile različite značajke raznih tipova ventilatora:
   
               4.1.
            
            
               Ciljana energetska učinkovitost aksijalnih ventilatora, centrifugalnih ventilatora s lopaticama zakrivljenima prema naprijed i centrifugalnih radijalnih ventilatora s lopaticama (s ugrađenim aksijalnim ventilatorom) izračunava se primjenom sljedećih jednadžbi:
               
                           Raspon snage P od 0,125 kW do 10 kW
                        
                        
                           Raspon snage P od 10 kW do 500 kW
                        
                     
                           ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N
                        
                        
                           ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N
                        
                     gdje je ulazna snaga P ulazna električna snaga Pe(d), a N cijeli broj potrebnog stupnja energetske učinkovitosti.
            
         
               4.2.
            
            
               Ciljana energetska učinkovitost centrifugalnih ventilatora s lopaticama zakrivljenima prema nazad bez kućišta, centrifugalnih ventilatora s lopaticama zakrivljenima prema nazad s kućištem i ventilatora miješalica izračunava se primjenom sljedećih jednadžbi:
               
                           Raspon snage P od 0,125 kW do 10 kW
                        
                        
                           Raspon snage P od 10 kW do 500 kW
                        
                     
                           ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N
                        
                        
                           ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N
                        
                     gdje je ulazna snaga P ulazna električna snaga Pe(d), a N cijeli broj potrebnog stupnja energetske učinkovitosti.
            
         
               4.3.
            
            
               Ciljana energetska učinkovitost ventilatora unakrsnog protoka izračunava se primjenom sljedećih jednadžbi:
               
                           Raspon snage P od 0,125 kW do 10 kW
                        
                        
                           Raspon snage P od 10 kW do 500 kW
                        
                     
                           ηtarget = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N
                        
                        
                           ηtarget = N
                        
                     gdje je ulazna snaga P ulazna električna snaga Pe(d), a N cijeli broj potrebnog stupnja energetske učinkovitosti.
            
         5.   Primjena ciljane energetske učinkovitosti
   
   Cjelokupna učinkovitost ventilatora ηe izračunana u skladu s odgovarajućom metodom iz Priloga II. odjeljka 3. mora biti istovjetna ili veća od ciljane vrijednosti ηtarget koju određuje stupanj učinkovitosti kako bi se udovoljilo minimalnim zahtjevima energetske učinkovitosti.
   PRILOG III.
   
      POSTUPAK PROVJERE U SVRHU NADZORA NAD TRŽIŠTEM
   
   Prilikom provođenja kontrola u okviru nadzora nad tržištem iz članka 3. stavka 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak provjere za zahtjeve navedene u Prilogu I.
   
               1.
            
            
               Nadležna tijela država članica ispituju samo jednu jedinicu.
            
         
               2.
            
            
               Smatra se da model udovoljava odredbama navedenima u ovoj Uredbi ako je cjelokupna učinkovitost ventilatora (ηe) jednaka najmanje ciljanoj energetskoj učinkovitosti *0,9 izračunanoj pomoću formula iz Priloga II. (odjeljak 3.) i primjenjivih stupnjeva učinkovitosti iz Priloga I.
            
         
               3.
            
            
               Ako rezultat iz točke 2. nije postignut:
               
                           —
                        
                        
                           za modele koji se proizvode u količinama manjima od pet godišnje, smatra se da model ne udovoljava ovoj Uredbi,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           za modele koji se proizvode u količinama od pet ili više godišnje, tijelo nadležno za nadzor nad tržištem nasumce ispituje tri dodatne jedinice.
                        
                     
         
               4.
            
            
               Smatra se da model udovoljava odredbama navedenima u ovoj Uredbi ako je prosječna cjelokupna učinkovitost (ηe) triju jedinica iz točke 3. jednaka najmanje ciljanoj energetskoj učinkovitosti * 0,9 izračunanoj pomoću formula iz Priloga II. (odjeljak 3.) i primjenjivih stupnjeva učinkovitosti iz Priloga I.
            
         
               5.
            
            
               Ako rezultati iz točke 4. nisu postignuti, smatra se da model ne udovoljava ovoj Uredbi.
            
         PRILOG IV.
   
      OKVIRNE REFERENTNE VRIJEDNOSTI IZ ČLANKA 6.
   
   U vrijeme usvajanja ove Uredbe najbolja raspoloživa tehnologija na tržištu za ventilatore je ona navedena u tablici 1. Ove referentne vrijednosti možda se ne mogu uvijek postići kod svih primjena ili za cjelokupan raspon snage obuhvaćen ovom Uredbom.
   
      Tablica 1.
   
   
      Okvirne referentne vrijednosti za ventilatore
   
   
               Tipovi ventilatora
            
            
               Kategorije mjerenja (A-D)
            
            
               Kategorija učinkovitosti
               (statička ili ukupna)
            
            
               Stupanj učinkovitosti
            
         
               Aksijalni ventilator
            
            
               A, C
            
            
               statička
            
            
               65
            
         
               B, D
            
            
               ukupna
            
            
               75
            
         
               Centrifugalni ventilator s lopaticama zakrivljenima prema naprijed i centrifugalni radijalni ventilator s lopaticama
            
            
               A, C
            
            
               statička
            
            
               62
            
         
               B, D
            
            
               ukupna
            
            
               65
            
         
               Centrifugalni ventilator s lopaticama zakrivljenima prema nazad bez kućišta
            
            
               A, C
            
            
               statička
            
            
               70
            
         
               Centrifugalni ventilator s lopaticama zakrivljenima prema nazad s kućištem
            
            
               A, C
            
            
               statička
            
            
               72
            
         
               B, D
            
            
               ukupna
            
            
               75
            
         
               Ventilator miješalica
            
            
               A, C
            
            
               statička
            
            
               61
            
         
               B, D
            
            
               ukupna
            
            
               65
            
         
               Ventilator unakrsnog protoka
            
            
               B, D
            
            
               ukupna
            
            
               32