CELEX: 32005D0823
Language: it
Date: 2005-11-22 00:00:00
Title: 2005/823/CE: Decisione della Commissione, del  22 novembre 2005 , che modifica la decisione 2001/671/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti  [notificata con il numero C(2005) 4437]   (Testo rilevante ai fini del SEE)

25.11.2005   
            
            
               IT
            
            
               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
            
            
               L 307/53
            
         
      DECISIONE DELLA COMMISSIONE
   
   del 22 novembre 2005
   che modifica la decisione 2001/671/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti
   [notificata con il numero C(2005) 4437]
   (Testo rilevante ai fini del SEE)
   (2005/823/CE)
   LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
   visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
   vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, lettera a),
   considerando quanto segue:
   
               (1)
            
            
               La decisione 2001/671/CE della Commissione, del 21 agosto 2001, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti (2), istituiva un sistema di classificazione della resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti.
            
         
               (2)
            
            
               In seguito ad una revisione, è opportuno aggiungere ulteriori classi per tenere conto delle esigenze normative dell’Irlanda e del Regno Unito.
            
         
               (3)
            
            
               È pertanto opportuno modificare la decisione 2001/671/CE.
            
         
               (4)
            
            
               Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,
            
         HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
   Articolo 1
   L'allegato della decisione 2001/671/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
   Articolo 2
   Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
   
      Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2005.
      
         
            Per la Commissione
         
         Günter VERHEUGEN
         
         
            Vicepresidente
         
      
   
   
      (1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
   
      (2)  GU L 235 del 4.9.2001, pag. 20.
   
      ALLEGATO
      L'allegato della decisione 2001/671/CE è modificato come segue:
      
                  1)
               
               
                  La parte intitolata «PREMESSA» è modificata come segue:
                  
                              a)
                           
                           
                              il primo paragrafo è sostituito da «Si applicano ENV 1187:2002 e i successivi aggiornamenti. I successivi aggiornamenti comprendono, tra l'altro, le nuove revisioni/modifiche dell'ENV o la versione EN di questa norma.»;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              nel secondo paragrafo, il riferimento a CR 1187:2001 è sostituito da «ENV 1187:2002» e nella seconda riga la parola «tre» è sostituita da «quattro».
                           
                        
            
                  2)
               
               
                  La parte intitolata «SIMBOLI» è modificata come segue:
                  
                              a)
                           
                           
                              nella prima riga, la parola «tre» è sostituita da «quattro»;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              tutti i riferimenti a «CR 1187:2001» sono sostituiti da «ENV 1187:2002»;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              «— ENV 1187:2002 test 4: XROOF (t4) dove t4 = tizzone ardente + vento + calore radiante supplementare» è inserito dopo la riga CR 1187:2001 test 3.
                           
                        
            
                  3)
               
               
                  Si aggiungono le seguenti righe alla tabella:
                  
                              Metodo di prova
                           
                           
                              Classe
                           
                           
                              Criteri di classificazione
                           
                        
                              «ENV 1187:2002 test 4
                           
                           
                              BROOF (t4)
                           
                           
                              Tutte le condizioni seguenti devono essere soddisfatte:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          non vi è penetrazione della copertura entro 1 ora,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          nella prova preliminare, dopo il ritiro della fiamma di prova, i campioni bruciano per < 5 minuti,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          nella prova preliminare la propagazione del fuoco è < 0.38 m attraverso la zona danneggiata
                                       
                                    
                        
                              CROOF (t4)
                           
                           
                              Tutte le condizioni seguenti devono essere soddisfatte:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          non vi è penetrazione della copertura entro 30 minuti,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          nella prova preliminare, dopo il ritiro della fiamma di prova, i campioni bruciano per < 5 minuti,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          nella prova preliminare la propagazione del fuoco è < 0.38 m attraverso la zona danneggiata
                                       
                                    
                        
                              DROOF (t4)
                           
                           
                              Tutte le condizioni seguenti devono essere soddisfatte:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          la copertura viene penetrata dal fuoco entro 30 minuti ma non vi è penetrazione nella prova preliminare,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          nella prova preliminare, dopo il ritiro della fiamma di prova, i campioni bruciano per < 5 minuti,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          nella prova preliminare la propagazione del fuoco è < 0.38 m attraverso la zona danneggiata
                                       
                                    
                        
                              EROOF (t4)
                           
                           
                              Tutte le condizioni seguenti devono essere soddisfatte:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          la copertura viene penetrata dal fuoco entro 30 minuti ma non vi è penetrazione nella prova preliminare,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          la propagazione del fuoco non è controllata
                                       
                                    
                        
                              FROOF (t4)
                           
                           
                              Reazione non determinata
                           
                        
                              
                                          *
                                       
                                       
                                          Per indicare che durante la prova si sono verificati eventi come la caduta di gocce dal lato inferiore del campione, qualsiasi disfunzione meccanica o lo sviluppo di buchi, si aggiunge un suffisso “x” alla designazione. Inoltre, a seconda dell'inclinazione del prodotto durante la prova, si aggiungono le lettere EXT.F per indicare “piano o orizzontale” e EXT.S per indicare “inclinato”.»