CELEX: 32016R0364
Language: hu
Date: 2015-07-01 00:00:00
Title: A Bizottság (EU) 2016/364 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 1.) a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

15.3.2016   
            
            
               HU
            
            
               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
            
            
               L 68/4
            
         A BIZOTTSÁG (EU) 2016/364 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
   (2015. július 1.)
   a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzásáról
   (EGT-vonatkozású szöveg)
   AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
   tekintettel az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikke (1) bekezdésére,
   mivel:
   
               (1)
            
            
               A 2000/147/EK bizottsági határozattal (2) elfogadásra került egy, az építési termékek tűzzel szembeni viselkedéssel kapcsolatos teljesítményének osztályozását lehetővé tevő rendszer. A rendszer a viselkedés értékeléséből és az értékelés eredményeinek osztályozásából álló harmonizált megoldáson alapult.
            
         
               (2)
            
            
               A 2000/147/EK határozat több, a tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályt meghatároz. Ezenkívül az F, az FFL, az FL és az Fca osztályt is magában foglalja, amelyek esetében „A teljesítmény nem került meghatározásra”.
            
         
               (3)
            
            
               A 305/2011/EU rendelet 2. cikkének 7. pontja szerint az „osztály” a teljesítményszintek egy alsó és egy felső érték által határolt tartománya. Azok az osztályok, amelyek esetében „nincs meghatározott teljesítmény”, nem felelnek meg ennek a fogalommeghatározásnak, ezért azokat nem lehet beilleszteni egy, a 305/2011/EU rendelet szerinti osztályozási rendszerbe.
            
         
               (4)
            
            
               A teljesítménynyilatkozatok elkészítésekor a „nincs meghatározott teljesítmény” kifejezés alkalmazásáról a 305/2011/EU rendelet 6. cikke (3) bekezdésének f) pontja rendelkezik.
            
         
               (5)
            
            
               Annak érdekében, hogy a gyártók a termékek tűzzel szembeni viselkedésére az E, az EFL, az EL és az Eca osztályban szereplő teljesítményszinteknél alacsonyabb teljesítményszinteket is megadhassanak, az F, FFL, FL és Fca osztályokra vonatkozó osztályozási kritériumokat ennek megfelelően módosítani kell.
            
         
               (6)
            
            
               A 2000/147/EK határozatban előírt F, FFL, FL és Fca osztályt ezért új osztályokkal kell felváltani azon termékek céljára, amelyeknek a tűzzel szembeni viselkedése szerinti teljesítményszintje nem éri el legalább az E, az EFL, az EL és az Eca osztályban megadott teljesítményszinteket.
            
         
               (7)
            
            
               A 2000/147/EK határozatot már több alkalommal módosították, és a határozat további módosítására van szükség. A határozatot az áttekinthetőség és ésszerűség érdekében helyénvaló hatályon kívül helyezni és új határozattal felváltani,
            
         ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
   1. cikk
   Abban az esetben, ha egy építési termék a rendeltetése alapján hozzájárulhat tűz és füst keletkezéséhez és terjedéséhez a kitörés szerinti helyiségben, illetve területen, vagy azon túl, a terméket annak tűzzel szembeni viselkedés során mutatott teljesítménye alapján, a mellékletben megállapított osztályozási rendszer szerint kell osztályba sorolni.
   2. cikk
   A 2000/147/EK határozat hatályát veszti.
   A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat erre a rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.
   3. cikk
   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
   
      Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
      Kelt Brüsszelben, 2015. július 1-jén.
      
         
            a Bizottság részéről
         
         
            az elnök
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  HL L 88., 2011.4.4., 5. o.
   
   
      (2)  A Bizottság 2000. február 8-i 2000/147/EK határozata az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzása tekintetében a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról (HL L 50., 2000.2.23., 14. o.).
   
      MELLÉKLET
      
         A tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályok
      
      
               
                  1.1.
               
               
                  Az 1–4. táblázat alkalmazásában a következő szimbólumokat (1) kell alkalmazni:
                  1.   „ΔΤ”– hőmérséklet-emelkedés;
                  2.   „Δm”– tömegveszteség;
                  3.   „tf”– a lángolás időtartama;
                  4.   „PCS” (gross calorific potential)– bruttó hőtermelő képesség;
                  5.   „LFS” (lateral flame spread)– oldalirányú lángterjedés;
                  6.   „SMOGRA” (smoke growth rate)– a füstterjedés mértéke.
               
            
               
                  1.2.
               
               
                  Az 1., 2. és 3. táblázat alkalmazásában a következő szimbólumokat (1) kell alkalmazni:
                  1.   „FIGRA” (fire growth rate)– a tűzterjedés mértéke;
                  2.   „THR” (total heat release)– összes hőfelszabadulás;
                  3.   „TSP” (total smoke production)– összes füstképződés;
                  4.   „Fs” (flame spread)– láng terjedése.
               
            
               
                  1.3.
               
               
                  A 4. táblázat alkalmazásában a következő szimbólumokat és vizsgálati paramétereket kell alkalmazni:
                  1.   „HRRsm30, kW”– hőfelszabadulási ráta 30 s-os csúszó átlaggal átlagolva;
                  2.   „SPRsm60, m2/s”– füstképződési ráta 60 s-os csúszó átlaggal átlagolva;
                  3.   „HRR-csúcsérték, kW”– a HRRsm30 hőfejlődési ráta maximuma a vizsgálat kezdete és vége között, a gyújtóforrásból származó hőfejlődés értékét leszámítva;
                  4.   „SPR-csúcsérték, m2/s”– az SPRsm60 füstképződési ráta maximuma a vizsgálat kezdete és vége között;
                  5.   „THR1200, MJ”– összes hőfelszabadulás (HRRsm30) a vizsgálat kezdetétől a végéig, a gyújtóforrásból származó hőfelszabadulás értékét leszámítva;
                  6.   „TSP1200, m2”– összes füstképződés (SPRsm60) a vizsgálat kezdetétől a végéig;
                  7.   „FIGRA, W/s”– a tűzterjedés mértékének mutatója a HRRsm30 (a gyújtóforrásból származó hőfejlődés értékét leszámítva) és az idő hányadosának legmagasabb értékeként meghatározva. Küszöbértékek: HRRsm30 = 3 kW és THR = 0,4 MJ;
                  8.   „FS” (flame spread)– láng terjedése (a károsodott terület hossza);
                  9.   „H”– láng terjedése.
               
            
               
                  2.
               
               
                  Az 1–4. táblázat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:
                  1.   „Anyag”: egyetlen alapanyag vagy több anyag egyenletes eloszlású keveréke;
                  2.   „Homogén termék”: egynemű anyagból készült, egyenletes sűrűségű és felépítésű termék;
                  3.   „Nem homogén termék”: olyan termék, amely nem felel meg a homogén termék kategóriájánál ismertetett követelményeknek, és egy vagy több lényeges és/vagy nem lényeges összetevőből áll;
                  4.   „Lényeges összetevő”: olyan anyag, amely egy nem homogén termék jelentős részét képezi; egy olyan réteg, amelynek az egységnyi területére jutó tömege ≥ 1,0 kg/m2 vagy a vastagsága ≥ 1,0 mm, lényeges összetevőnek tekintendő;
                  5.   „Nem lényeges összetevő”: olyan anyag, amely nem képezi egy nem homogén termék jelentős részét; egy olyan réteg, amelynek az egységnyi területére jutó tömege < 1,0 kg/m2 és a vastagsága < 1,0 mm, nem lényeges összetevőnek tekintendő;
                  6.   „Belső nem lényeges összetevő”: olyan nem lényeges összetevő, amelyet mindkét oldaláról legalább egy réteg lényeges összetevő borít;
                  7.   „Külső nem lényeges összetevő”: olyan nem lényeges összetevő, amelyet egyik oldalán nem borít lényeges összetevő.
                  Két vagy több olyan nem lényeges réteg, amely közvetlenül egymás mellett helyezkedik el, és a rétegek között nem helyezkedik el lényeges összetevő, egy nem lényeges összetevőnek tekintendő, ezért azokat azon kritériumok alapján kell osztályba sorolni, amelyek egy nem lényeges összetevőnek tekintett egyetlen rétegre vonatkoznak.
               
            
         1. táblázat
      
      
         Az építési termékek – kivéve: a padlóburkolatok, a csővezetékekhez gyártott lineáris hőszigetelő termékek és az elektromos kábelek – tűzzel szembeni viselkedése szerinti osztályai
      
      
                  Osztály
               
               
                  Vizsgálati módszer
               
               
                  Osztályozási kritériumok
               
               
                  Kiegészítő osztályozás
               
            
                  
                     A1
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2);
                  
                     és
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 30 °C; és
                  
                  Δm ≤ 50 %; és
                  
                  tf = 0 (azaz a lángolás nem tartós)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (2); és
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (3)
                      (1); és
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (4); és
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     A2
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2);
                  
                     vagy
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 50 °C; és
                  
                  Δm ≤ 50 %; és
                  
                  tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     és
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (2); és
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (3); és
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (4); és
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1; és
                  
                  LFS < a minta széle; és
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Füstképződés (6); és
                  
                  Lángoló cseppek/részecskék (7)
                  
               
            
                  
                     B
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     és
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1; és
                  
                  LFS < a minta széle; és
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Füstképződés (6); és
                  
                  Lángoló cseppek/részecskék (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expozíció = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s-on belül
               
            
                  
                     C
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     és
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 250 Ws– 1; és
                  
                  LFS < a minta széle; és
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  Füstképződés (6); és
                  
                  Lángoló cseppek/részecskék (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expozíció = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s-on belül
               
            
                  
                     D
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     és
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 750 Ws– 1
                  
               
               
                  Füstképződés (6); és
                  
                  Lángoló cseppek/részecskék (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expozíció = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s-on belül
               
            
                  
                     E
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expozíció = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s-on belül
               
               
                  Lángoló cseppek/részecskék (8)
                  
               
            
                  
                     F
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expozíció = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm 20 s-on belül
               
               
                   
               
            
         
      
         2. táblázat
      
      
         Padlóburkolatok tűzzel szembeni viselkedése szerinti osztályai
      
      
                  Osztály
               
               
                  Vizsgálati módszer
               
               
                  Osztályozási kritériumok
               
               
                  Kiegészítő osztályozás
               
            
                  
                     A1FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10);
                  
                     és
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 30 °C; és
                  
                  Δm ≤ 50 %; és
                  
                  tf = 0 (azaz a lángolás nem tartós)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (10); és
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (11); és
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (12); és
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  
                     A2FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10);
                  
                     vagy
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 50 °C; és
                  
                  Δm ≤ 50 %; és
                  
                  tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     és
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (10); és
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (11); és
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (12); és
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
               
               
                  Kritikus áram (15) ≥ 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Füstképződés (16)
                  
               
            
                  
                     BFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     és
                  
               
               
                  Kritikus áram (15) ≥ 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Füstképződés (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expozíció = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s-on belül
               
            
                  
                     CFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     és
                  
               
               
                  Kritikus áram (15) ≥ 4,5 kWm– 2
                  
               
               
                  Füstképződés (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expozíció = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s-on belül
               
            
                  
                     DFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     és
                  
               
               
                  Kritikus áram (15) ≥ 3,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Füstképződés (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expozíció = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s-on belül
               
            
                  
                     EFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expozíció = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s-on belül
               
               
                   
               
            
                  
                     FFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expozíció = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm 20 s-on belül
               
               
                   
               
            
         
      
         3. táblázat
      
      
         A csővezetékekhez gyártott lineáris hőszigetelő termékek tűzzel szembeni viselkedése szerinti osztályai
      
      
                  Osztály
               
               
                  Vizsgálati módszer
               
               
                  Osztályozási kritériumok
               
               
                  Kiegészítő osztályozás
               
            
                  
                     A1L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18);
                  
                     és
                  
               
               
                  ΔT ≤ 30 °C; és
                  
                  Δm ≤ 50 %; és
                  
                  tf = 0 (azaz a lángolás nem tartós)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (18); és
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (19); és
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (20); és
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  
                     A2L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18);
                  
                     vagy
                  
               
               
                  ΔT ≤ 50 °C; és
                  
                  Δm ≤ 50 %; és tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     és
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (18); és
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (19); és
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (20); és
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1; és
                  
                  LFS < a minta széle; és
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Füstképződés (22); és
                  
                  Lángoló cseppek/részecskék (23)
                  
               
            
                  
                     BL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     és
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1; és
                  
                  LFS < a minta széle; és
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Füstképződés (22); és
                  
                  Lángoló cseppek/részecskék (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expozíció = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s-on belül
               
            
                  
                     CL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     és
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 460 Ws– 1; és
                  
                  LFS < a minta széle; és
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  Füstképződés (22); és
                  
                  Lángoló cseppek/részecskék (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expozíció = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s-on belül
               
            
                  
                     DL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     és
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 2 100  Ws– 1
                  
                  THR600s ≤ 100 MJ
               
               
                  Füstképződés (22); és
                  
                  Lángoló cseppek/részecskék (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expozíció = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s-on belül
               
            
                  
                     EL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expozíció = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s-on belül
               
               
                  Lángoló cseppek/részecskék (24)
                  
               
            
                  
                     FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expozíció = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm 20 s-on belül
               
               
                   
               
            
         
      
         4. táblázat
      
      
         Elektromos kábelek tűzzel szembeni viselkedése szerinti osztályai
      
      
                  Osztály
               
               
                  Vizsgálati módszer
               
               
                  Osztályozási kritériumok
               
               
                  Kiegészítő osztályozás
               
            
                  
                     Aca
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJ/kg (26)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     B1ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (30 kW lángforrás)
                  
                     és
                  
               
               
                  FS ≤ 1,75 m és
                  
                  THR1200s ≤ 10 MJ és
                  
                  HRR-csúcsérték ≤ 20 kW és
                  
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                  
               
               
                  Füstképződés (27)
                      (30), lángoló cseppek/részecskék (28) és savasság (pH és vezetőképesség) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     B2ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (20,5 kW lángforrás)
                  
                     és
                  
               
               
                  FS ≤ 1,5 m; és
                  
                  THR1200s ≤ 15 MJ; és
                  
                  HRR-csúcsérték ≤ 30 kW; és
                  
                  FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                  
               
               
                  Füstképződés (27)
                      (31), lángoló cseppek/részecskék (28) és savasság (pH és vezetőképesség) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Cca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (20,5 kW lángforrás)
                  
                     és
                  
               
               
                  FS ≤ 2,0 m; és
                  
                  THR1200s ≤ 30 MJ; és
                  
                  HRR-csúcsérték ≤ 60 kW; és
                  
                  FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                  
               
               
                  Füstképződés (27)
                      (31), lángoló cseppek/részecskék (28) és savasság (pH és vezetőképesség) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Dca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (20,5 kW lángforrás)
                  
                     és
                  
               
               
                  THR1200s ≤ 70 MJ; és
                  
                  HRR-csúcsérték ≤ 400 kW; és
                  
                  FIGRA ≤ 1 300  Ws– 1
                  
               
               
                  Füstképződés (27)
                      (31), lángoló cseppek/részecskék (28) és savasság (pH és vezetőképesség) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Eca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
               
                   
               
            
                  
                     Fca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H > 425 mm
               
               
                   
               
            
         (1)  A jellemzőket a megfelelő vizsgálati módszer vonatkozásában határoztuk meg.
      
         (2)  Homogén termékek, valamint a nem homogén termékek lényeges összetevői esetében.
      
         (3)  Nem homogén termékek bármely külső, nem lényeges összetevője esetében.
      
         (1)  
      
                  (2a)
               
               
                  Alternatívaként bármely olyan külső, nem lényeges összetevő, amely esetén PCS ≤ 2,0 MJm– 2, amennyiben a termék megfelel az EN 13823 (SBI) szabvány következő kritériumainak: FIGRA ≤ 20 Ws– 1; és LFS < a minta széle; és THR600s ≤ 4,0 MJ; és s1; és d0.
               
            
         (4)  Nem homogén termékek bármely belső, nem lényeges összetevője esetében.
      
         (5)  A termék egészére vonatkoztatva.
      
         (6)  s1 = SMOGRA ≤ 30 m2s– 2
         és TSP600s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180 m2s– 2
         és TSP600s ≤ 200 m2; s3 = nem s1 és nem s2.
      
         (7)  d0 = az EN 13823 (SBI) szabványnak megfelelően 600 s-on belül nem jelennek meg lángoló cseppek/részecskék; d1 = az EN 13823 (SBI) szabványnak megfelelően 600 s-on belül nem jelennek meg 10 s-nál tovább égő lángoló cseppek/részecskék; d2 = nem d0 és nem d1; Amennyiben a papír lángra lobban az EN ISO 11925-2 szerint, a terméket a d2 osztályba kell sorolni.
      
         (8)  A papír nem lobban lángra = nincs további osztályba sorolás; A papír lángra lobban = a termék a d2 osztályba sorolandó.
      
         (9)  Felületi lángtámadás és – amennyiben a termék rendeltetésével összefüggésben értelmezhető a termék szélének láng általi megtámadása esetén.
      
         (10)  Homogén termékek, valamint a nem homogén termékek lényeges összetevői esetében.
      
         (11)  Nem homogén termékek bármely külső, nem lényeges összetevője esetében.
      
         (12)  Nem homogén termékek bármely belső, nem lényeges összetevője esetében.
      
         (13)  A termék egészére vonatkoztatva.
      
         (14)  A vizsgálat időtartama = 30 perc.
      
         (15)  Kritikus áram alatt azon sugárzási hőáram, amelynél a tűz kialszik, és a 30 perces vizsgálati időtartam végén jelentkező sugárzási hőáram közül az alacsonyabb értéket kell érteni (tehát azt a hőáramot, amely a legnagyobb lángterjedésnek felel meg).
      
         (16)  s1 = füst ≤ 750 %.min; s2 = nem s1.
      
         (17)  Felületi lángtámadás és – amennyiben a termék rendeltetésével összefüggésben értelmezhető a termék szélének láng általi megtámadása esetén.
      
         (18)  Homogén termékek, valamint a nem homogén termékek lényeges összetevői esetében.
      
         (19)  Nem homogén termékek bármely külső, nem lényeges összetevője esetében.
      
         (20)  Nem homogén termékek bármely belső, nem lényeges összetevője esetében.
      
         (21)  A termék egészére vonatkoztatva.
      
         (22)  s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s– 2
         és TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2s– 2
         és TSP600s ≤ 1 600 m2; s3 = nem s1 és nem s2.
      
         (23)  d0 = az EN 13823 (SBI) szabványnak megfelelően 600 s-on belül nem jelennek meg lángoló cseppek/részecskék; d1 = az EN 13823 (SBI) szabványnak megfelelően 600 s-on belül nem jelennek meg 10 s-nál tovább égő lángoló cseppek/részecskék; d2 = nem d0 és nem d1; Amennyiben a papír lángra lobban az EN ISO 11925-2 szerint, a terméket a d2 osztályba kell sorolni.
      
         (24)  A papír nem lobban lángra = nincs további osztályba sorolás; A papír lángra lobban = a termék a d2 osztályba sorolandó.
      
         (25)  Felületi lángtámadás és – amennyiben a termék rendeltetésével összefüggésben értelmezhető a termék szélének láng általi megtámadása esetén.
      
         (26)  A termék teljes egészére nézve, kivéve a fém részeket, és a termék bármely külső összetevőjénél (azaz a burkolat).
      
         (27)  s1 = TSP1200 ≤ 50 m2
         és SPR-csúcsérték ≤ 0,25 m2/s
      
         s1a = s1 és az EN 61034-2 szabvány szerinti fényáteresztő képesség ≥ 80 %
      
         s1b = s1 és 60 % ≤ az EN 61034-2 szabvány szerinti fényáteresztő képesség < 80 %
      
         s2 = TSP1200 ≤ 400 m2
         és SPR-csúcsérték ≤ 1,5 m2/s
      
         s3 = nem s1 és nem s2
      
         (28)  d0 = 1 200 s-on belül nem jelennek meg lángoló cseppek/részecskék; d1 = 1 200 s-on belül nem jelennek meg 10 s-nál tovább égő lángoló cseppek/részecskék; d2 = nem d0 és nem d1.
      
         (29)  EN 60754-2: a1 = vezetőképesség < 2,5 μS/mm és pH > 4,3; a2 = vezetőképesség < 10 μS/mm és pH > 4,3; a3 = nem a1 és nem a2.
      
         (30)  A B1ca osztályú kábelek füstosztályát az EN 50399 szabvány szerinti vizsgálat (30 kW lángforrás) alapján kell megadni.
      
         (31)  A B2ca, Cca és Dca osztályú kábelek füstosztályát az EN 50399 szabvány szerinti vizsgálat (20,5 kW lángforrás) alapján kell megadni.