CELEX: 32013R0811
Language: fi
Date: 2013-02-18 00:00:00
Title: Komission delegoitu asetus (EU) N:o 811/2013, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä tilalämmittimien, yhdistelmälämmittimien, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen sekä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta  ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

6.9.2013   
            
            
               FI
            
            
               Euroopan unionin virallinen lehti
            
            
               L 239/1
            
         KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 811/2013,
   annettu 18 päivänä helmikuuta 2013,
   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä tilalämmittimien, yhdistelmälämmittimien, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen sekä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta
   (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
   EUROOPAN KOMISSIO, joka
   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
   ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19 päivänä toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,
   sekä katsoo seuraavaa:
   
               (1)
            
            
               Direktiivin 2010/30/EU mukaan komission on annettava delegoituja säädöksiä sellaisten energiaan liittyvien tuotteiden merkinnöistä, joihin liittyy merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia, mutta joiden suoritustasoissa on huomattavia eroja, vaikka niissä on samankaltaiset toiminnot.
            
         
               (2)
            
            
               Tilalämmittimien ja sisätilojen ja veden lämmitykseen käytettävien yhdistelmälämmittimien kuluttama energia muodostaa merkittävän osan unionin kokonaisenergiankysynnästä. Toiminnoiltaan samankaltaisten tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien energiatehokkuudessa on suuria eroja. Niiden energiankulutusta voidaan vähentää merkittävästi muun muassa yhdistämällä ne asianmukaisiin lämmönsäätölaitteisiin ja aurinkolämpölaitteisiin. Energiamerkintävaatimusten soveltamisalaan tulisi siten kuulua tilalämmittimet, yhdistelmälämmittimet sekä näiden lämmittimien kokoonpanot lämmönsäätölaitteiden ja aurinkolämpölaitteiden kanssa.
            
         
               (3)
            
            
               Tilalämmittimillä ja yhdistelmälämmittimillä, jotka on suunniteltu käyttämään pääasiallisesti (yli 50-prosenttisesti) biomassasta tuotettuja kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita, on teknisiä erityispiirteitä, jotka vaativat vielä lisää teknisiä, taloudellisia ja ympäristöanalyysejä. Näiden analyysien tuloksista riippuen näille lämmittimille olisi tarvittaessa asetettava energiamerkintävaatimuksia myöhemmässä vaiheessa.
            
         
               (4)
            
            
               Olisi annettava yhdenmukaistetut säännökset tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien energiatehokkuutta koskevista merkinnöistä ja yhdenmukaisista tuotetiedoista, jotta valmistajia voitaisiin kannustaa parantamaan näiden lämmittimien energiatehokkuutta ja loppukäyttäjiä ostamaan energiatehokkaita tuotteita sekä edistää sisämarkkinoiden toimintaa.
            
         
               (5)
            
            
               Kunkin lämmitintyypin merkittävien energia- ja kustannussäästöjen mahdollistamiseksi tässä asetuksessa olisi vahvistettava uusi merkintäasteikko A++–G kattilatilalämmittimien, yhteistuotantotilalämmittimien, lämpöpumpputilalämmittimien, kattilayhdistelmälämmittimien ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien tilalämmitystoiminnolle. Luokat A–G kattavat erityyppiset tavanomaiset kattilat, joita ei ole yhdistetty yhteistuotantoon tai uusiutuvien energialähteiden käyttöön perustuvaan teknologiaan, kun taas luokkien A+ ja A++ tulisi edistää yhteistuotannon ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
            
         
               (6)
            
            
               Lisäksi kattilayhdistelmälämmittimien ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien vedenlämmitystoiminnolle olisi otettava käyttöön uusi merkintäasteikko A–G, joka vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä vedenlämmittimien, kuumavesisäiliöiden ja vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta 18 päivänä helmikuuta 2013 annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 812/2013 (2) määriteltyä asteikkoa.
            
         
               (7)
            
            
               Neljän vuoden kuluttua tilalämmittimien asteikkoon olisi lisättävä luokka A+++ ja vedenlämmittimien asteikkoon luokka A+, jollei asetuksen uudelleentarkastelussa muuta ilmene, jotta voidaan nopeuttaa erittäin energiatehokkaiden uusiutuvia energialähteitä käyttävien tilalämmittimen ja yhdistelmälämmittimien yleistymistä markkinoilla.
            
         
               (8)
            
            
               Tällä asetuksella olisi varmistettava, että kuluttajat saavat nykyistä tarkempia vertailutietoja lämpöpumppulämmittimien suorituskyvystä Euroopan kolmella ilmastovyöhykkeellä kausittaisen energiatehokkuuden laskenta- ja mittausmenetelmän perusteella. Komissio on antanut eurooppalaisille standardointielimille toimeksiannon määrittää, olisiko vastaava menetelmä kehitettävä muille lämmittimille. Kattilalämmittimien, yhteistuotantolämmittimien ja aurinkolämmittimien osalta standardoitujen eurooppalaisten lämmityskausien käyttöönottoa voidaan harkita tämän asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä.
            
         
               (9)
            
            
               Lämmittimen äänitehotaso voi olla tärkeä näkökohta loppukäyttäjille. Tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien merkintöihin olisi sisällytettävä tieto äänitehotasosta.
            
         
               (10)
            
            
               Tämän asetuksen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta 2 päivänä elokuuta 2013 annetun komission asetuksen (EU) N:o 813/2013 (3) arvioidaan johtavan yhdessä noin 1 900 petajoulen (45 Mtoe) vuotuisiin säästöihin energiankulutuksessa vuoteen 2020 mennessä, mikä vastaa noin 110 megatonnin hiilidioksidipäästöjä, verrattuna tilanteeseen, jossa mitään toimenpiteitä ei toteutettaisi.
            
         
               (11)
            
            
               Merkinnässä annettavat tiedot olisi hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittaus- ja laskentamenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät, mukaan luettuina eurooppalaisten standardointielinten hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jos niitä on saatavilla, jotka on laadittu komission toimeksiannosta teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/34/EY (4) vahvistettujen menettelyjen mukaisesti ekosuunnitteluvaatimusten asettamista varten.
            
         
               (12)
            
            
               Tässä asetuksessa olisi määriteltävä tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien tuotemerkinnöille yhdenmukainen ulkoasu ja sisältö.
            
         
               (13)
            
            
               Lisäksi tässä asetuksessa olisi määriteltävä tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien tuoteselostetta ja teknistä dokumentaatiota koskevat vaatimukset.
            
         
               (14)
            
            
               Tässä asetuksessa olisi edelleen määriteltävä vaatimukset tiedoista, jotka on annettava tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien kaiken tyyppisessä etämyynnissä, mainonnassa ja teknisessä myynninedistämisaineistossa.
            
         
               (15)
            
            
               Tässä asetuksessa määriteltyjen erillisten tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien tuotemerkintöjen ja -selosteiden lisäksi tavarantoimittajilta saatuihin tuoteselosteisiin perustuvien kokoonpanomerkintöjen ja -selosteiden pitäisi varmistaa, että loppukäyttäjien on helppo saada tietoja lämmittimistä ja aurinkolämpölaitteista ja/tai lämmönsäätölaitteista koostuvien kokoonpanojen energiatehokkuudesta. Tällaiset kokoonpanot voivat saavuttaa tehokkaimman luokan A+++.
            
         
               (16)
            
            
               Tämän asetuksen säännöksiä olisi tekniikan kehittyessä tarkasteltava uudelleen,
            
         ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
   1 artikla
   Kohde ja soveltamisala
   1.   Tällä asetuksella vahvistetaan energiamerkintää ja täydentävien tuotetietojen antamista koskevat vaatimukset nimellislämpöteholtaan enintään 70 kilowatin tilalämmittimille ja yhdistelmälämmittimille, enintään 70 kilowatin tilalämmittimestä ja lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuville kokoonpanoille sekä enintään 70 kilowatin yhdistelmälämmittimestä ja lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuville kokoonpanoille.
   2.   Tätä asetusta ei sovelleta
   
               a)
            
            
               lämmittimiin, jotka on suunniteltu käyttämään pääasiallisesti biomassasta tuotettuja kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita;
            
         
               b)
            
            
               kiinteitä polttoaineita käyttäviin lämmittimiin;
            
         
               c)
            
            
               Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (5) soveltamisalaan kuuluviin lämmittimiin;
            
         
               d)
            
            
               lämmittimiin, jotka tuottavat lämpöä ainoastaan lämmintä juoma- tai talousvettä varten;
            
         
               e)
            
            
               lämmittimiin, joita käytetään kaasumaisten lämmönsiirtoaineiden kuten höyryn tai ilman lämmittämiseen ja jakeluun;
            
         
               f)
            
            
               yhteistuotantotilalämmittimiin, joiden suurin sähköntuotantokapasiteetti on 50 kilowattia tai enemmän.
            
         2 artikla
   Määritelmät
   Direktiivin 2010/30/EY 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
   
               1)
            
            
               ’lämmittimellä’ tarkoitetaan tilalämmitintä tai yhdistelmälämmitintä;
            
         
               2)
            
            
               ’tilalämmittimellä’ tarkoitetaan laitetta, joka
               
                           a)
                        
                        
                           tuottaa lämpöä vesikiertoiseen keskuslämmitysjärjestelmään halutun sisälämpötilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi suljetussa tilassa kuten rakennuksessa, asunnossa tai huoneessa ja
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           on varustettu yhdellä tai useammalla lämmönkehittimellä;
                        
                     
         
               3)
            
            
               ’yhdistelmälämmittimellä’ tarkoitetaan tilalämmitintä, joka on suunniteltu tuottamaan lämpöä myös lämpimän juoma- tai talousveden toimittamiseksi määrätyillä lämpötiloilla, määrillä ja virtaamilla määrättyinä aikaväleinä ja joka on liitetty ulkoiseen juoma- tai talousveden jakeluun;
            
         
               4)
            
            
               ’vesikiertoisella keskuslämmitysjärjestelmällä’ tarkoitetaan järjestelmää, jossa käytetään vettä lämmönsiirtoaineena keskitetysti tuotetun lämmön jakelemiseksi lämmönsäteilijöihin rakennuksen tai sen osien lämmitystä varten;
            
         
               5)
            
            
               ’lämmönkehittimellä’ tarkoitetaan lämmittimen osaa, joka tuottaa lämpöä yhdellä tai useammalla seuraavista prosesseista:
               
                           a)
                        
                        
                           fossiilisten polttoaineiden ja/tai biopolttoaineiden polttaminen;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Joule-ilmiön käyttäminen sähkövastuslämmityselementeissä;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           ympäristön lämmön talteen ottaminen ilmasta, vedestä tai maaperästä ja/tai hukkalämmön talteen ottaminen;
                        
                     
         
               6)
            
            
               ’nimellislämpöteholla’ (Prated) tarkoitetaan kilowatteina ilmaistua lämmittimen ilmoitettua lämpötehoa, kun se toimii tilalämmittimenä ja tapauksen mukaan vedenlämmittimenä nimellisolosuhteissa; lämpöpumpputilalämmittimillä ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimillä nimellislämpötehon määrittämiseksi käytettävät nimellisolosuhteet ovat liitteen VII taulukossa 10 esitetyt perusmitoitusolosuhteet;
            
         
               7)
            
            
               ’nimellisolosuhteilla’ tarkoitetaan lämmittimien käyttöolosuhteita keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa; nimellisolosuhteita käytetään määritettäessä nimellislämpötehoa, tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta, vedenlämmityksen energiatehokkuutta ja äänitehotasoa;
            
         
               8)
            
            
               ’biomassalla’ tarkoitetaan maataloudesta (sekä kasvi- että eläinperäiset aineet mukaan lukien), metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta, myös kalastuksesta ja vesiviljelystä, peräisin olevien biologista alkuperää olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa;
            
         
               9)
            
            
               ’biopolttoaineella’ tarkoitetaan biomassasta tuotettua kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta;
            
         
               10)
            
            
               ’fossiilisella polttoaineella’ tarkoitetaan fossiilista alkuperää olevaa kaasumaista tai nestemäistä polttoainetta;
            
         
               11)
            
            
               ’yhteistuotantotilalämmittimellä’ tarkoitetaan tilalämmitintä, joka tuottaa samanaikaisesti lämpöä ja sähköä samassa prosessissa;
            
         
               12)
            
            
               ’lämmönsäätölaitteella’ tarkoitetaan laitetta, joka toimii loppukäyttäjän käyttöliittymänä halutun huoneenlämpötilan arvojen ja ajoituksen suhteen ja viestittää asiaan liittyvät tiedot lämmittimen rajapintaan kuten keskusyksikköön ja auttaa näin säätämään sisälämpötilaa;
            
         
               13)
            
            
               ’aurinkolämpölaitteella’ tarkoitetaan pelkästään aurinkolämpöä käyttävää järjestelmää, aurinkokeräintä, aurinkokuumavesisäiliötä tai keräinpiirin pumppua, jotka on saatettu erikseen markkinoille;
            
         
               14)
            
            
               ’pelkästään aurinkolämpöä käyttävällä järjestelmällä’ tarkoitetaan laitetta, joka on varustettu yhdellä tai useammalla aurinkokeräimellä ja aurinkokuumavesisäiliöllä ja mahdollisesti keräinpiirin pumpuilla sekä muilla osilla, jotka saatetaan markkinoille yhtenä yksikkönä, ja joka ei ole varustettu muulla lämmönkehittimellä kuin mahdollisesti yhdellä tai useammalla upotetulla lisälämmittimellä;
            
         
               15)
            
            
               ’aurinkokeräimellä’ tarkoitetaan laitetta, joka on suunniteltu absorboimaan auringon kokonaissäteilyä ja siirtämään näin tuotettu lämpöenergia sen läpi virtaavaan nesteeseen;
            
         
               16)
            
            
               ’kuumavesisäiliöllä’ tarkoitetaan astiaa, jota käytetään kuuman veden varastointiin veden ja/tai sisätilojen lämmitystä varten, mukaan lukien mahdolliset lisäaineet, ja jota ei ole varustettu muulla lämmönkehittimellä kuin mahdollisesti yhdellä tai useammalla upotetulla lisälämmittimellä;
            
         
               17)
            
            
               ’aurinkokuumavesisäiliöllä’ tarkoitetaan kuumavesisäiliötä, joka varastoi yhden tai useamman aurinkokeräimen tuottamaa lämpöenergiaa;
            
         
               18)
            
            
               ’upotetulla lisälämmittimellä’ tarkoitetaan Joule-ilmiötä käyttävää sähkövastuslämmityselementtiä, joka on osa kuumavesisäiliötä ja tuottaa lämpöä ainoastaan, jos ulkoinen lämmönlähde menee pois päältä (myös huoltojaksojen aikana) tai vikaantuu, tai joka on osa aurinkokuumavesisäiliötä ja tuottaa lämpöä, kun aurinkolämpölähde ei riitä halutun viihtyvyystason saavuttamiseen;
            
         
               19)
            
            
               ’tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvalla kokoonpanolla’ tarkoitetaan loppukäyttäjälle tarjottavaa kokoonpanoa, johon sisältyy yksi tai useampi tilalämmitin yhdistettynä yhteen tai useampaan lämmönsäätölaitteeseen ja/tai yhteen tai useampaan aurinkolämpölaitteeseen;
            
         
               20)
            
            
               ’yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvalla kokoonpanolla’ tarkoitetaan loppukäyttäjälle tarjottavaa kokoonpanoa, johon sisältyy yksi tai useampi yhdistelmälämmitin yhdistettynä yhteen tai useampaan lämmönsäätölaitteeseen ja/tai yhteen tai useampaan aurinkolämpölaitteeseen;
            
         
               21)
            
            
               ’tilalämmityksen kausittaisella energiatehokkuudella’ (ηs
                  ) tarkoitetaan tilalämmittimen, yhdistelmälämmittimen, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon tai yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon tuottaman määrätyn lämmityskauden lämmitystarpeen ja tämän tarpeen täyttämiseksi tarvittavan vuotuisen energiankulutuksen suhdetta prosentteina ilmaistuna;
            
         
               22)
            
            
               ’vedenlämmityksen energiatehokkuudella’ (ηwh
                  ) tarkoitetaan yhdistelmälämmittimen tai yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon tuottaman juoma- tai talousveden sisältämän hyötyenergian ja lämpimän veden tuotannon vaatiman energian suhdetta prosentteina ilmaistuna;
            
         
               23)
            
            
               ’äänitehotasolla’ (LWA
                  ) tarkoitetaan A-painotettua äänitehotasoa sisällä ja/tai ulkona desibeleinä ilmaistuna.
            
         Liitteiden II–VIII soveltamiseksi liitteessä I annetaan lisämääritelmiä.
   3 artikla
   Tavarantoimittajien velvollisuudet ja aikataulu
   1.   Syyskuun 26 päivästä 2015 tavarantoimittajien, jotka saattavat markkinoille tilalämmittimiä ja/tai ottavat niitä käyttöön, mukaan lukien tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuviin kokoonpanoihin sisältyvät laitteet, on varmistettava, että
   
               a)
            
            
               kunkin tilalämmittimen mukana toimitetaan ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 1.1 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat siten, että lämpöpumpputilalämmittimien mukana toimitetaan painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa ja tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvissa kokoonpanoissa käytettäviksi tarkoitettujen tilalämmittimien mukana toimitetaan kustakin tilalämmittimestä toinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 3 kohdan mukainen;
            
         
               b)
            
            
               kunkin tilalämmittimen mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 1 kohdan mukainen tuoteseloste siten, että lämpöpumpputilalämmittimien mukana toimitetaan tuoteseloste vähintään lämmönkehittimestä ja tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvissa kokoonpanoissa käytettäviksi tarkoitettujen tilalämmittimien mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 5 kohdan mukainen toinen tuoteseloste;
            
         
               c)
            
            
               liitteessä V olevassa 1 kohdassa määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville;
            
         
               d)
            
            
               tiettyä tilalämmitinmallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa;
            
         
               e)
            
            
               tiettyä tilalämmitinmallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä parametreja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.
            
         Syyskuun 26 päivästä 2019 kunkin tilalämmittimen mukana on toimitettava ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 1.2 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat siten, että lämpöpumpputilalämmittimien mukana on toimitettava painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa.
   2.   Syyskuun 26 päivästä 2015 tavarantoimittajien, jotka saattavat markkinoille yhdistelmälämmittimiä ja/tai ottavat niitä käyttöön, mukaan lukien yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuviin kokoonpanoihin sisältyvät laitteet, on varmistettava, että
   
               a)
            
            
               kunkin yhdistelmälämmittimen mukana toimitetaan ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 2.1 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 ja 2 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat siten, että lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien mukana toimitetaan painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvissa kokoonpanoissa käytettäviksi tarkoitettujen yhdistelmälämmittimien mukana toimitetaan kustakin yhdistelmälämmittimestä toinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 4 kohdan mukainen;
            
         
               b)
            
            
               kunkin yhdistelmälämmittimen mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 2 kohdan mukainen tuoteseloste siten, että lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien mukana toimitetaan tuoteseloste vähintään lämmönkehittimestä ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvissa kokoonpanoissa käytettäviksi tarkoitettujen yhdistelmälämmittimien mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 6 kohdan mukainen toinen tuoteseloste;
            
         
               c)
            
            
               liitteessä V olevassa 2 kohdassa määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville;
            
         
               d)
            
            
               tiettyä yhdistelmälämmitinmallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa;
            
         
               e)
            
            
               tiettyä yhdistelmälämmitinmallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä parametreja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.
            
         Syyskuun 26 päivästä 2019 kunkin yhdistelmälämmittimen mukana on toimitettava ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 2.2 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 ja 2 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat siten, että lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien mukana on toimitettava painettu merkki vähintään lämmönkehittimen pakkauksessa.
   3.   Syyskuun 26 päivästä 2015 tavarantoimittajien, jotka saattavat markkinoille lämmönsäätölaitteita ja/tai ottavat niitä käyttöön, on varmistettava, että
   
               a)
            
            
               tuotteen mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 3 kohdan mukainen tuoteseloste;
            
         
               b)
            
            
               liitteessä V olevassa 3 kohdassa määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville.
            
         4.   Syyskuun 26 päivästä 2015 tavarantoimittajien, jotka saattavat markkinoille aurinkolämpölaitteita ja/tai ottavat niitä käyttöön, on varmistettava, että
   
               a)
            
            
               tuotteen mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 4 kohdan mukainen tuoteseloste;
            
         
               b)
            
            
               liitteessä V olevassa 4 kohdassa määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville.
            
         5.   Syyskuun 26 päivästä 2015 tavarantoimittajien, jotka saattavat markkinoille tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvia kokoonpanoja ja/tai ottavat niitä käyttöön, on varmistettava, että
   
               a)
            
            
               kunkin tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mukana toimitetaan ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 3 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat;
            
         
               b)
            
            
               kunkin tilalämmittimestä. lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 5 kohdan mukainen tuoteseloste;
            
         
               c)
            
            
               liitteessä V olevassa 5 kohdassa määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville;
            
         
               d)
            
            
               tiettyä tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa;
            
         
               e)
            
            
               tiettyä tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä parametreja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.
            
         6.   Syyskuun 26 päivästä 2015 tavarantoimittajien, jotka saattavat markkinoille yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvia kokoonpanoja ja/tai ottavat niitä käyttöön, on varmistettava, että
   
               a)
            
            
               kunkin yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mukana toimitetaan ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III olevan 4 kohdan mukainen painettu merkki, jossa esitetään liitteessä II olevan 1 ja 2 kohdan mukaiset tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat;
            
         
               b)
            
            
               kunkin yhdistelmälämmittimestä. lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mukana toimitetaan liitteessä IV olevan 6 kohdan mukainen tuoteseloste;
            
         
               c)
            
            
               liitteessä V olevassa 6 kohdassa määritelty tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville;
            
         
               d)
            
            
               tiettyä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa;
            
         
               e)
            
            
               tiettyä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä parametreja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.
            
         4 artikla
   Jälleenmyyjien velvollisuudet
   1.   Tilalämmittimien jälleenmyyjien on varmistettava, että
   
               a)
            
            
               jokaisessa myyntipisteessä olevassa tilalämmittimessä on laitteen etuosan ulkopinnalla selvästi näkyvillä liitteessä III olevan 1 kohdan mukainen merkki, jonka tavarantoimittaja on toimittanut 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti;
            
         
               b)
            
            
               ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tilalämmittimiä, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tilalämmitintä, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittaja on toimittanut liitteessä VI olevan 1 kohdan mukaisesti;
            
         
               c)
            
            
               tiettyä tilalämmitinmallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa;
            
         
               d)
            
            
               tiettyä tilalämmitinmallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä parametreja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.
            
         2.   Yhdistelmälämmittimien jälleenmyyjien on varmistettava, että
   
               a)
            
            
               jokaisessa myyntipisteessä olevassa yhdistelmälämmittimessä on laitteen etuosan ulkopinnalla selvästi näkyvillä liitteessä III olevan 2 kohdan mukainen merkki, jonka tavarantoimittaja on toimittanut 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti;
            
         
               b)
            
            
               ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja yhdistelmälämmittimiä, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää yhdistelmälämmitintä, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittaja on toimittanut liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisesti;
            
         
               c)
            
            
               tiettyä yhdistelmälämmitinmallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa;
            
         
               d)
            
            
               tiettyä yhdistelmälämmitinmallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä parametreja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.
            
         3.   Tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen jälleenmyyjien on varmistettava tavarantoimittajien 3 artiklan 1, 3, 4 ja 5 kohdan mukaisesti toimittamien merkin ja selosteiden pohjalta, että
   
               a)
            
            
               kaikissa tiettyä kokoonpanoa koskevissa tarjouksissa ilmoitetaan kyseisen kokoonpanon tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ja tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä, kylmissä tai lämpimissä ilmasto-olosuhteissa, tapauksen mukaan, siten, että kokoonpanon kanssa esitetään liitteessä III olevan 3 kohdan mukainen merkki ja siitä annetaan liitteessä IV olevan 5 kohdan mukainen seloste asianmukaisesti täytettynä kyseisen kokoonpanon ominaispiirteiden mukaisesti;
            
         
               b)
            
            
               ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvia kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvaa kokoonpanoa, markkinoitaessa annetaan liitteessä VI olevan 3 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot;
            
         
               c)
            
            
               tiettyä tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa;
            
         
               d)
            
            
               tiettyä tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä parametreja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.
            
         4.   Yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen jälleenmyyjien on varmistettava tavarantoimittajien 3 artiklan 2, 3, 4 ja 6 kohdan mukaisesti toimittamien merkin ja selosteiden pohjalta, että
   
               a)
            
            
               kaikissa tiettyä yhdistelmälämmittimen, lämmönsäätölaitteen ja aurinkolämpölaitteen kokoonpanoa koskevissa tarjouksissa ilmoitetaan kyseisen kokoonpanon tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus, vedenlämmityksen energiatehokkuus, tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä, kylmissä tai lämpimissä ilmasto-olosuhteissa, tapauksen mukaan, siten, että kokoonpanon kanssa esitetään liitteessä III olevan 4 kohdan mukainen merkki ja siitä annetaan liitteessä IV olevan 6 kohdan mukainen seloste asianmukaisesti täytettynä kyseisen kokoonpanon ominaispiirteiden mukaisesti;
            
         
               b)
            
            
               ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvia kokoonpanoja, joiden osalta loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvaa kokoonpanoa, markkinoitaessa annetaan liitteessä VI olevan 4 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot;
            
         
               c)
            
            
               tiettyä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallia koskevassa mainonnassa, jossa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa;
            
         
               d)
            
            
               tiettyä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallia koskevassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan sen erityisiä teknisiä parametreja, mainitaan kyseisen mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.
            
         5 artikla
   Mittaus- ja laskentamenetelmät
   Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklan mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittaus- ja laskentamenetelmillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät liitteessä VII esitetyllä tavalla.
   6 artikla
   Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten
   Jäsenvaltioiden on noudatettava liitteessä VIII säädettyä menettelyä arvioidessaan lämmittimien ilmoitetun tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuusluokan, vedenlämmityksen energiatehokkuusluokan, tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden, vedenlämmityksen energiatehokkuuden ja äänitehotason vaatimustenmukaisuutta.
   7 artikla
   Uudelleentarkastelu
   Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen tekniikan kehityksen valossa viimeistään viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Uudelleentarkastelussa arvioidaan erityisesti erityyppisten lämmittimien markkinaosuuksissa tapahtuneita merkittäviä muutoksia, jotka liittyvät liitteessä III olevassa 1.2 ja 2.2 kohdassa esitettyihin merkkeihin, sekä sitä, ovatko liitteessä III olevan 3 ja 4 kohdan ja liitteessä IV olevan 5 ja 6 kohdan mukaiset kokoonpanojen selosteet ja merkit asianmukaisia, ja sitä, onko passiiviset hukkalämmön talteenottolaitteet syytä sisällyttää tämän asetuksen soveltamisalaan.
   8 artikla
   Voimaantulo ja soveltaminen
   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
   
      Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
      Tehty Brysselissä 18 päivänä helmikuuta 2013.
      
         
            Komission puolesta
         
         
            Puheenjohtaja
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  EUVL L 153, 18.6.2010, s. 1.
   
      (2)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 83.
   
      (3)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 136.
   
      (4)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.
   
      (5)  EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17.
   
      LIITE I
      
         Liitteissä II–VIII sovellettavat määritelmät
      
      Liitteissä II–VIII sovelletaan seuraavia määritelmiä:
      
                   
               
               
                  
                     Lämmittimiin liittyvät määritelmät:
                  
                  
                              1)
                           
                           
                              ’kattilatilalämmittimellä’, liitteen IV kuvissa 1–4 ”kattila”, tarkoitetaan tilalämmitintä, joka tuottaa lämpöä polttamalla fossiilisia polttoaineita ja/tai biopolttoaineita ja/tai käyttämällä Joule-ilmiötä sähkövastuslämmityselementeissä;
                           
                        
                              2)
                           
                           
                              ’kattilayhdistelmälämmittimellä’, liitteen IV kuvissa 1–4 ”kattila”, tarkoitetaan kattilatilalämmitintä, joka on suunniteltu tuottamaan lämpöä myös lämpimän juoma- tai talousveden toimittamiseksi määrätyillä lämpötiloilla, määrillä ja virtaamilla määrättyinä aikaväleinä ja joka on liitetty ulkoiseen juoma- tai talousveden jakeluun;
                           
                        
                              3)
                           
                           
                              ’lämpöpumpputilalämmittimellä’, liitteen IV kuvissa 1–3 ”lämpöpumppu”, tarkoitetaan tilalämmitintä, joka käyttää lämmön tuotantoon ilmasta, vedestä tai maaperästä talteen otettua ympäristölämpöä ja/tai hukkalämpöä; lämpöpumpputilalämmitin voi olla varustettu yhdellä tai useammalla lisälämmittimellä, jossa käytetään Joule-ilmiötä sähkövastuslämmityselementeissä tai poltetaan fossiilisia ja/tai biopolttoaineita;
                           
                        
                              4)
                           
                           
                              ’lämpöpumppuyhdistelmälämmittimellä’, liitteen IV kuvissa 1–3 ”lämpöpumppu”, tarkoitetaan lämpöpumpputilalämmitintä, joka on suunniteltu tuottamaan lämpöä myös lämpimän juoma- tai talousveden toimittamiseksi määrätyillä lämpötiloilla, määrillä ja virtaamilla määrättyinä aikaväleinä ja joka on liitetty ulkoiseen juoma- tai talousveden jakeluun;
                           
                        
                              5)
                           
                           
                              ’lisälämmittimellä’ tarkoitetaan toissijaista lämmitintä, joka tuottaa lämpöä, jos lämmöntarve ylittää ensisijaisen lämmittimen nimellislämpötehon;
                           
                        
                              6)
                           
                           
                              ’lisälämmittimen nimellislämpöteholla’ (Psup) tarkoitetaan kilowatteina ilmaistua lisälämmittimen ilmoitettua lämpötehoa, kun se toimii tilalämmittimenä ja tapauksen mukaan vedenlämmittimenä nimellisolosuhteissa; jos lisälämmitin on lämpöpumpputilalämmitin tai lämpöpumppuyhdistelmälämmitin, lisälämmittimen nimellislämpöteho määritetään nimellisolosuhteissa, joissa ulkolämpötila Tj = + 7 °C;
                           
                        
                              7)
                           
                           
                              ’ulkolämpötilalla’ (Tj
                                 ) tarkoitetaan ulkoilman kuivalämpötilaa celsiusasteina; ilman suhteellinen kosteus voidaan ilmoittaa tämän ja vastaavan märkälämpötilan avulla;
                           
                        
                              8)
                           
                           
                              ’vuotuisella energiankulutuksella’ (QHE
                                 ) tarkoitetaan lämmittimen vuotuista energiankulutusta, joka tarvitaan, jotta tilalämmitys täyttää määrätyn lämmityskauden vuotuisen peruslämmitystarpeen, ilmaistuna kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai gigajouleina ylempänä lämpöarvona;
                           
                        
                              9)
                           
                           
                              ’valmiustilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa lämmitin on kytkettynä verkkovirtalähteeseen, on riippuvainen verkkovirtalähteen syöttämästä energiasta toimiakseen tarkoitetulla tavalla ja tarjoaa määräämättömän ajan ainoastaan seuraavat toiminnot: uudelleenaktivointitoiminto tai uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin ja/tai tieto- tai tilanäyttö;
                           
                        
                              10)
                           
                           
                              ’valmiustilan tehonkulutuksella’ (PSB
                                 ) tarkoitetaan lämmittimen tehonkulutusta valmiustilassa kilowatteina ilmaistuna;
                           
                        
                              11)
                           
                           
                              ’muuntokertoimella’ (CC) tarkoitetaan kerrointa, joka vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/27/EU (1) tarkoitettua EU:n sähköntuotannon arvioitua keskimääräistä 40 prosentin hyötysuhdetta; muuntokertoimen arvo on CC = 2,5;
                           
                        
                              12)
                           
                           
                              ’ylemmällä lämpöarvolla’ (GCV) tarkoitetaan polttoaineen yksikkömäärään vapauttaman lämmön kokonaismäärää, kun kyseinen polttoainemäärä on palanut täydellisesti hapen vaikutuksesta ja palamistuotteet ovat jäähtyneet alkulämpötilaan; siihen sisältyy polttoaineeseen sisältyneen vesihöyryn ja polttoaineeseen sisältyneen vedyn palamisesta syntyneen vesihöyryn tiivistymislämpö;
                           
                        
            
                   
               
               
                  
                     Kattilatilalämmittimiin, kattilayhdistelmälämmittimiin ja yhteistuotantotilalämmittimiin liittyvät määritelmät:
                  
                  
                              13)
                           
                           
                              ’tilalämmityksen kausittaisella energiatehokkuudella aktiivitilassa’ (ηson
                                 ) tarkoitetaan
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          polttoainekäyttöisillä kattilatilalämmittimillä ja polttoainekäyttöisillä kattilayhdistelmälämmittimillä nimellislämpöteholla saavutettavan hyötysuhteen ja 30 prosentissa nimellislämpötehosta saavutettavan hyötysuhteen painotettua keskiarvoa prosentteina ilmaistuna,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          sähkökattilatilalämmittimillä ja sähkökattilayhdistelmälämmittimillä nimellislämpöteholla saavutettavaa hyötysuhdetta prosentteina ilmaistuna,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          yhteistuotantotilalämmittimillä, joissa ei ole lisälämmittimiä, nimellislämpöteholla saavutettavaa hyötysuhdetta prosentteina ilmaistuna,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          yhteistuotantotilalämmittimillä, jotka on varustettu lisälämmittimillä, nimellislämpöteholla lisälämmitin pois kytkettynä saavutettavan hyötysuhteen ja nimellislämpöteholla lisälämmitin päälle kytkettynä saavutettavan hyötysuhteen painotettua keskiarvoa prosentteina ilmaistuna.
                                       
                                    
                        
                              14)
                           
                           
                              ’hyötysuhteella’ (η) tarkoitetaan kattilatilalämmittimen, kattilayhdistelmälämmittimen tai yhteistuotantotilalämmittimen hyötylämpötehon ja kokonaisottoenergian suhdetta prosentteina ilmaistuna, kun kokonaisottoenergia ilmastaan ylempänä lämpöarvona ja/tai loppuenergiana kerrottuna muuntokertoimella;
                           
                        
                              15)
                           
                           
                              ’hyötylämpöteholla’ (P) tarkoitetaan kattilatilalämmittimen, kattilayhdistelmälämmittimen tai yhteistuotantotilalämmittimen lämmönsiirtoaineeseen luovuttamaa lämpötehoa kilowatteina ilmaistuna;
                           
                        
                              16)
                           
                           
                              ’sähköhyötysuhteella’ (ηel
                                 ) tarkoitetaan yhteistuotantotilalämmittimen sähkötuotoksen ja kokonaisottoenergian suhdetta prosentteina ilmaistuna, kun kokonaisottoenergia ilmastaan ylempänä lämpöarvona ja/tai loppuenergiana kerrottuna muuntokertoimella;
                           
                        
                              17)
                           
                           
                              ’sytytyspolttimen tehonkulutuksella’ (Pign
                                 ) tarkoitetaan pääpolttimen sytyttämiseen käytettävän sytyttimen tehonkulutusta ylempänä lämpöarvona watteina ilmaistuna;
                           
                        
                              18)
                           
                           
                              ’kondenssikattilalla’ tarkoitetaan kattilatilalämmitintä tai kattilayhdistelmälämmitintä, jossa tavanomaisissa käyttöolosuhteissa ja määrätyillä veden käyttölämpötiloilla palamistuotteiden sisältämä vesihöyry kondensoidaan osittain tämän vesihöyryn sisältämän latenttilämmön hyödyntämiseksi lämmityksessä;
                           
                        
                              19)
                           
                           
                              ’lisäsähkönkulutuksella’ tarkoitetaan kattilatilalämmittimen, kattilayhdistelmälämmittimen tai yhteistuotantotilalämmittimen määrättyyn toimintaan tarvittavaa vuotuista sähkömäärää, joka lasketaan sähkönkulutuksesta täydellä kuormalla (elmax), osakuormalla (elmin) ja valmiustilassa ja kunkin toimintatilan käyttötuntien oletusarvoista ja ilmaistaan loppuenergiana kilowattitunteina;
                           
                        
                              20)
                           
                           
                              ’valmiustilan lämpöhäviöllä’ (Pstby
                                 ) tarkoitetaan kattilatilalämmittimen, kattilayhdistelmälämmittimen tai yhteistuotantotilalämmittimen lämpöhäviötä toimintatiloissa, joissa lämmöntarvetta ei ole, kilowatteina ilmaistuna;
                           
                        
            
                   
               
               
                  
                     Lämpöpumpputilalämmittimiin ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimiin liittyvät määritelmät:
                  
                  
                              21)
                           
                           
                              ’nimellislämpökertoimella’ (COPrated
                                 ) tai ’nimellisprimäärienergiakertoimella’ (PERrated
                                 ) tarkoitetaan ilmoitettua lämmitystehoa kilowatteina jaettuna ottoenergialla, kun lämmitystä tuotetaan nimellisolosuhteissa; se ilmaistaan kilowatteina ylempänä lämpöarvona ja/tai loppuenergiana kerrottuna muuntokertoimella;
                           
                        
                              22)
                           
                           
                              ’perusmitoitusolosuhteilla’ tarkoitetaan liitteen VII taulukossa 10 esitettyä perusmitoituslämpötilan, suurimman kaksiarvoisen lämpötilan ja suurimman toimintarajalämpötilan yhdistelmää;
                           
                        
                              23)
                           
                           
                              ’perusmitoituslämpötilalla’ (Tdesignh) tarkoitetaan liitteen VII taulukossa 10 celsiusasteina esitettyä ulkolämpötilaa, jossa osakuormasuhde on 1;
                           
                        
                              24)
                           
                           
                              ’osakuormasuhteella’ (pl(Tj)) tarkoitetaan ulkolämpötilaa vähennettynä 16 °C:lla jaettuna perusmitoituslämpötilalla vähennettynä 16 °C:lla;
                           
                        
                              25)
                           
                           
                              ’lämmityskaudella’ tarkoitetaan keskimääräisille, kylmille ja lämpimille ilmasto-olosuhteille määriteltyä toimintaolosuhteiden kokonaisuutta, jossa kuvataan lämpötilaväleittäin ulkolämpötilojen ja niiden tuntimäärien yhdistelmä, joina kyseiset lämpötilat esiintyvät kauden aikana;
                           
                        
                              26)
                           
                           
                              ’lämpötilavälillä’ (binj
                                 ) tarkoitetaan liitteen VII taulukossa 12 esitettyä ulkolämpötilan ja lämpötilatuntien yhdistelmää;
                           
                        
                              27)
                           
                           
                              ’lämpötilatunneilla’ (Hj
                                 ) tarkoitetaan liitteen VII taulukossa 12 lämpötilaväleittäin esitettyä tuntimäärää, jona ulkolämpötila esiintyy lämmityskauden aikana, ilmaistuna tunteina vuodessa;
                           
                        
                              28)
                           
                           
                              ’lämmityksen osakuormalla’ (Ph(Tj)) tarkoitetaan lämmityskuormaa määrätyssä ulkolämpötilassa, ja se lasketaan mitoituskuorman ja osakuormasuhteen tulona ja ilmaistaan kilowatteina;
                           
                        
                              29)
                           
                           
                              ’lämmityskauden lämpökertoimella’ (SCOP) tai ’lämmityskauden primäärienergiakertoimella’ (SPER) tarkoitetaan sähköä käyttävän lämpöpumpputilalämmittimen tai lämpöpumppuyhdistelmälämmittimen yleistä lämpökerrointa tai polttoainetta käyttävän lämpöpumpputilalämmittimen tai lämpöpumppuyhdistelmälämmittimen yleistä primäärienergiakerrointa, joka edustaa määrättyä lämmityskautta ja lasketaan jakamalla vuotuinen peruslämmitystarve vuotuisella energiankulutuksella;
                           
                        
                              30)
                           
                           
                              ’vuotuisella peruslämmitystarpeella’ (QH
                                 ) tarkoitetaan määrätyn lämmityskauden peruslämmitystarvetta, jota käytetään lähtökohtana SCOP:n tai SPER:n laskennassa ja joka lasketaan lämmityksen mitoituskuorman ja vuotuisen aktiivitilan ekvivalentin tuntimäärän tulona ja ilmaistaan kilowattitunteina;
                           
                        
                              31)
                           
                           
                              ’vuotuisella aktiivitilan ekvivalentilla tuntimäärällä’ (HHE
                                 ) tarkoitetaan oletettua vuotuista tuntimäärää, jonka ajan lämpöpumpputilalämmittimen tai lämpöpumppuyhdistelmälämmittimen on tuotettava lämmityksen mitoituskuorma vuotuisen peruslämmitystarpeen täyttämiseksi, ja se ilmaistaan tunteina;
                           
                        
                              32)
                           
                           
                              ’aktiivitilan lämpökertoimella’ (SCOPon
                                 ) tai ’aktiivitilan primäärienergiakertoimella’ (SPERon
                                 ) tarkoitetaan sähköä käyttävän lämpöpumpputilalämmittimen tai lämpöpumppuyhdistelmälämmittimen keskimääräistä lämpökerrointa aktiivisessa toimintatilassa tai polttoainetta käyttävän lämpöpumpputilalämmittimen tai lämpöpumppuyhdistelmälämmittimen keskimääräistä primäärienergiakerrointa aktiivisessa toimintatilassa määrätyllä lämmityskaudella;
                           
                        
                              33)
                           
                           
                              ’lisälämmitysteholla’ (sup(Tj)) tarkoitetaan lisälämmittimen nimellislämpötehoa Psup, joka täydentää ilmoitettua lämmitystehoa lämmityksen osakuorman saavuttamiseksi, jos ilmoitettu lämmitysteho on alhaisempi kuin lämmityksen osakuorma; se ilmastaan kilowatteina;
                           
                        
                              34)
                           
                           
                              ’lämpötilavälin ominaislämpökertoimella’ (COPbin(Tj)) tai ’lämpötilavälin ominaisprimäärienergiakertoimella’ (PERbin(Tj)) tarkoitetaan sähköä käyttävän lämpöpumpputilalämmittimen tai lämpöpumppuyhdistelmälämmittimen lämpökerrointa tai polttoainetta käyttävän lämpöpumpputilalämmittimen tai lämpöpumppuyhdistelmälämmittimen primäärienergiakerrointa, joka on ominainen kullekin lämpötilavälille kauden aikana; se johdetaan lämmityksen osakuormasta, ilmoitetusta lämmitystehosta ja ilmoitetusta lämpökertoimesta määritellyissä lämpötilaväleissä ja lasketaan muille lämpötilaväleille interpoloimalla tai ekstrapoloimalla, tarvittaessa korjattuna alenemiskertoimella;
                           
                        
                              35)
                           
                           
                              ’ilmoitetulla lämmitysteholla’ (Pdh(Tj)) tarkoitetaan lämmitystehoa, jonka lämpöpumpputilalämmitin tai lämpöpumppuyhdistelmälämmitin pystyy tuottamaan tietyssä ulkolämpötilassa, kilowatteina ilmaistuna;
                           
                        
                              36)
                           
                           
                              ’tehonsäädöllä’ tarkoitetaan lämpöpumpputilalämmittimen tai lämpöpumppuyhdistelmälämmittimen kykyä muuttaa tehoaan muuttamalla vähintään yhden jäähdytysprosessin toimintaan tarvittavan fluidin tilavuusvirtaa; tehon ilmoitetaan olevan ”kiinteä”, jos tilavuusvirtaa ei voi muuttaa, tai ”muuttuva”, jos tilavuusvirtaa muutetaan tai vaihdellaan kahdessa tai useammassa vaiheessa;
                           
                        
                              37)
                           
                           
                              ’lämmityksen mitoituskuormalla’ (Pdesignh) tarkoitetaan lämpöpumpputilalämmittimen tai lämpöpumppuyhdistelmälämmittimen kilowatteina ilmaistua nimellislämpötehoa (Prated) perusmitoituslämpötilassa, jolloin lämmityksen mitoituskuorma on yhtä suuri kuin lämmityksen osakuorma ulkolämpötilassa, joka on yhtä suuri kuin perusmitoituslämpötila;
                           
                        
                              38)
                           
                           
                              ’ilmoitetulla lämpökertoimella’ (COPd(Tj)) tai ’ilmoitetulla primäärienergiakertoimella’ (PERd(Tj)) tarkoitetaan lämpökerrointa tai primäärienergiakerrointa rajallisessa määrässä määrättyjä lämpötilavälejä;
                           
                        
                              39)
                           
                           
                              ’kaksiarvoisella lämpötilalla’ (Tbiv
                                 ) tarkoitetaan tavarantoimittajan lämmityksen osalta celsiusasteina ilmoittamaa ulkolämpötilaa, jossa ilmoitettu lämmitysteho on yhtä suuri kuin lämmityksen osakuorma ja jonka alapuolella ilmoitettua lämmitystehoa on täydennettävä lisälämmitysteholla lämmityksen osakuorman saavuttamiseksi;
                           
                        
                              40)
                           
                           
                              ’toimintarajalämpötilalla’ (TOL) tarkoitetaan tavarantoimittajan lämmityksen osalta celsiusasteina ilmoittamaa ulkolämpötilaa, jonka alapuolella ilma-vesi-lämpöpumpputilalämmitin tai ilma-vesi-lämpöpumppuyhdistelmälämmitin ei pysty tuottamaan lämmitystehoa ja ilmoitettu lämmityskapasiteetti on yhtä suuri kuin nolla;
                           
                        
                              41)
                           
                           
                              ’lämmitysveden toimintarajalämpötilalla’ (WTOL) tarkoitetaan tavarantoimittajan lämmityksen osalta celsiusasteina ilmoittamaa poistoveden lämpötilaa, jonka yläpuolella lämpöpumpputilalämmitin tai lämpöpumppuyhdistelmälämmitin ei pysty tuottamaan lämmitystehoa ja ilmoitettu lämmityskapasiteetti on yhtä suuri kuin nolla;
                           
                        
                              42)
                           
                           
                              ’lämmityksen vuorottelujaksoteholla’ (Pcych) tarkoitetaan lämmityksen vuorottelutestijakson ajalta integroitua lämmitystehoa kilowatteina ilmaistuna;
                           
                        
                              43)
                           
                           
                              ’vuorottelujakson lämpökertoimella’ (COPcyc) tai ’vuorottelujakson primäärienergiakertoimelle (PERcyc) tarkoitetaan keskimääräistä lämpökerrointa tai keskimääräistä primäärienergiakerrointa vuorottelutestijakson aikana, ja se lasketaan jakamalla jakson ajalta integroitu kilowatteina ilmaistu lämmitysteho saman jakson ajalta integroidulla sähkön ottoteholla, joka ilmaistaan kilowattitunteina ylempänä lämpöarvona ja/tai loppuenergiana kerrottuna muuntokertoimella;
                           
                        
                              44)
                           
                           
                              ’alenemiskertoimella’ (Cdh) tarkoitetaan lämpöpumpputilalämmittimen tai lämpöpumppuyhdistelmälämmittimen jaksottaisesta toiminnasta aiheutuvan tehohäviön määrää; jos Cdh:n arvoa ei määritetä mittaamalla, alenemiskertoimen oletusarvo on Cdh = 0,9;
                           
                        
                              45)
                           
                           
                              ’aktiivisella toimintatilalla’ tarkoitetaan sitä ajanjaksoa vastaavaa tilaa, jona suljettu tila aiheuttaa lämmityskuormaa ja lämmitystoiminto on aktivoituneena; tilan aikana lämpöpumpputilalämmitin tai lämpöpumppuyhdistelmälämmitin voi olla vuorotellen päällä ja pois päältä halutun sisälämpötilan saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi;
                           
                        
                              46)
                           
                           
                              ’pois päältä -tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa lämpöpumpputilalämmitin tai lämpöpumppuyhdistelmälämmitin on kytkettynä verkkovirtalähteeseen, muttei suorita mitään toimintoa, mukaan lukien tilat, joissa yksinomaan ilmaistaan laitteen olevan pois päältä -tilassa, sekä tilat, joissa yksinomaan suoritetaan toiminnot Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/108/EY (2) mukaisen sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmistamiseksi;
                           
                        
                              47)
                           
                           
                              ’termostaatti pois päältä -tilalla’ tarkoitetaan sitä ajanjaksoa vastaavaa tilaa, jonka aikana ei aiheudu lämmityskuormaa eikä lämmitystoiminto ole aktivoituneena, eli lämmitystoiminto on päällä, mutta lämpöpumpputilalämmitin tai lämpöpumppuyhdistelmälämmitin ei ole toiminnassa; se, että laite menee vuorotellen päälle ja pois päältä aktiivisessa toimintatilassa, ei tarkoita termostaatti pois päältä -tilaa;
                           
                        
                              48)
                           
                           
                              ’kampikammion lämmitys -tilalla’ tarkoitetaan tilaa, jossa on aktivoitu lämmityslaite, jotta voidaan välttää kylmäaineen siirtyminen kompressoriin ja siten rajoittaa öljyn kylmäainepitoisuutta kompressorin käynnistyessä;
                           
                        
                              49)
                           
                           
                              ’pois päältä -tilan tehonkulutuksella’ (POFF
                                 ) tarkoitetaan lämpöpumpputilalämmittimen tai lämpöpumppuyhdistelmälämmittimen tehonkulutusta pois päältä -tilassa kilowatteina ilmaistuna;
                           
                        
                              50)
                           
                           
                              ’termostaatti pois päältä -tilan tehonkulutuksella’ (PTO
                                 ) tarkoitetaan lämpöpumpputilalämmittimen tai lämpöpumppuyhdistelmälämmittimen tehonkulutusta termostaatti pois päältä -tilassa kilowatteina ilmaistuna;
                           
                        
                              51)
                           
                           
                              ’kampikammion lämmitys -tilan tehonkulutuksella’ (PCK
                                 ) tarkoitetaan lämpöpumpputilalämmittimen tai lämpöpumppuyhdistelmälämmittimen tehonkulutusta kampikammion lämmitys -tilassa kilowatteina ilmaistuna;
                           
                        
                              52)
                           
                           
                              ’matalan lämpötilan lämpöpumpulla’ tarkoitetaan lämpöpumpputilalämmitintä, joka on erityisesti suunniteltu matalan lämpötilan sovellusta varten ja joka ei voi tuottaa lämmitysvettä, jonka ulostulolämpötila on 52 °C, kun sisäänmenoilman kuivalämpötila on – 7 °C (märkälämpötila – 8 °C) keskimääräisen ilmaston perusmitoitusolosuhteissa;
                           
                        
                              53)
                           
                           
                              ’matalan lämpötilan sovelluksella’ tarkoitetaan sovellusta, jossa lämpöpumpputilalämmitin tuottaa ilmoitetun lämmitystehonsa, kun sisälämmönsiirtimen ulostulolämpötila on 35 °C;
                           
                        
                              54)
                           
                           
                              ’keskilämpötilan sovelluksella’ tarkoitetaan sovellusta, jossa lämpöpumpputilalämmitin tai lämpöpumppuyhdistelmälämmitin tuottaa ilmoitetun lämmitystehonsa, kun sisälämmönsiirtimen ulostulolämpötila on 55 °C;
                           
                        
            
                   
               
               
                  
                     Veden lämmittämiseen yhdistelmälämmittimissä liittyvät määritelmät:
                  
                  
                              55)
                           
                           
                              ’kuormitusprofiililla’ tarkoitetaan liitteen VII taulukossa 15 esitettyä veden laskujen sarjaa; kukin yhdistelmälämmitin noudattaa vähintään yhtä kuormitusprofiilia;
                           
                        
                              56)
                           
                           
                              ’veden laskulla’ tarkoitetaan liitteen VII taulukossa 15 esitettyä veden hyötyvirtaaman, veden hyötylämpötilan, hyötyenergiasisällön ja huippulämpötilan yhdistelmää;
                           
                        
                              57)
                           
                           
                              ’veden hyötyvirtaamalla’ (f) tarkoitetaan liitteen VII taulukossa 15 esitettyä, litroina minuutissa ilmaistua pienintä virtaamaa, jossa kuuma vesi vaikuttaa viite-energiaan;
                           
                        
                              58)
                           
                           
                              ’veden hyötylämpötilalla’ (Tm
                                 ) tarkoitetaan liitteen VII taulukossa 15 esitettyä, celsiusasteina ilmaistua veden lämpötilaa, jossa kuuma vesi alkaa vaikuttaa viite-energiaan;
                           
                        
                              59)
                           
                           
                              ’hyötyenergiasisällöllä’ (Qtap
                                 ) tarkoitetaan liitteen VII taulukossa 15 esitettyä, kilowattitunteina ilmaistua kuuman veden energiasisältöä, joka tuotetaan lämpötilassa, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin veden hyötylämpötila, ja veden virtaamalla, joka on yhtä suuri tai suurempi kuin veden hyötyvirtaama;
                           
                        
                              60)
                           
                           
                              ’kuuman veden energiasisällöllä’ tarkoitetaan veden ominaislämpökapasiteetin, kuuman ulostuloveden ja kylmän sisäänmenoveden keskimääräisen lämpötilaeron ja tuotetun kuuman veden kokonaismassan tuloa;
                           
                        
                              61)
                           
                           
                              ’huippulämpötilalla’ (Tp
                                 ) tarkoitetaan liitteen VII taulukossa 15 esitettyä, celsiusasteina ilmaistua veden vähimmäislämpötilaa, joka veden laskussa on saavutettava;
                           
                        
                              62)
                           
                           
                              ’viite-energialla’ (Qref
                                 ) tarkoitetaan liitteen VII taulukossa 15 esitettyä, kilowattitunteina ilmaistua veden laskujen hyötyenergiasisältöjen summaa tietyssä kuormitusprofiilissa;
                           
                        
                              63)
                           
                           
                              ’enimmäiskuormitusprofiililla’ tarkoitetaan kuormitusprofiilia, jolla on suurin viite-energia, jonka yhdistelmälämmitin pystyy tuottamaan, kun se täyttää kyseisen kuormitusprofiilin lämpötilaa ja virtaamaa koskevat ehdot;
                           
                        
                              64)
                           
                           
                              ’ilmoitetulla kuormitusprofiililla’ tarkoitetaan vedenlämmityksen energiatehokkuuden määrityksessä sovellettua kuormitusprofiilia;
                           
                        
                              65)
                           
                           
                              ’vuorokautisella sähkönkulutuksella’ (Qelec
                                 ) tarkoitetaan veden lämmityksen sähkönkulutusta 24 peräkkäisen tunnin aikana ilmoitetulla kuormitusprofiililla ilmaistuna loppuenergiana kilowattitunteina;
                           
                        
                              66)
                           
                           
                              ’vuorokautisella polttoaineenkulutuksella’ (Qfuel
                                 ) tarkoitetaan veden lämmityksen polttoaineenkulutusta 24 peräkkäisen tunnin aikana ilmoitetulla kuormitusprofiililla ilmaistuna ylempänä lämpöarvona kilowattitunteina ja liitteessä VII olevan 5 kohdan f alakohdan soveltamiseksi ylempänä lämpöarvona gigajouleina;
                           
                        
                              67)
                           
                           
                              ’vuotuisella sähkönkulutuksella’ (AEC) tarkoitetaan yhdistelmälämmittimen vuotuista sähkönkulutusta veden lämmitykseen ilmoitetulla kuormitusprofiililla ja määrätyissä ilmasto-olosuhteissa, ilmaistuna loppuenergiana kilowattitunteina;
                           
                        
                              68)
                           
                           
                              ’vuotuisella polttoaineenkulutuksella’ (AFC) tarkoitetaan yhdistelmälämmittimen vuotuista fossiilisten polttoaineiden ja/tai biopolttoaineiden kulutusta veden lämmitykseen ilmoitetulla kuormitusprofiililla ja määrätyissä ilmasto-olosuhteissa, ilmaistuna ylempänä lämpöarvona gigajouleina;
                           
                        
            
                   
               
               
                  
                     Aurinkolämpölaitteisiin liittyvät määritelmät:
                  
                  
                              69)
                           
                           
                              ’muun kuin aurinkoenergian vuotuisella lämpöosuudella’ (Qnonsol
                                 ) tarkoitetaan sähkön (ilmaistuna kilowattitunteina primäärienergiana) ja/tai polttoaineiden (ilmaistuna kilowattitunteina ylempänä lämpöarvona) vuotuista osuutta yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon hyötylämpötehosta, ottaen huomioon aurinkokeräimen keräämä vuotuinen lämpömäärä ja aurinkokuumavesisäiliön lämpöhäviöt;
                           
                        
                              70)
                           
                           
                              ’valoaukon pinta-alalla’ (Asol
                                 ), liitteen IV kuvissa 1–4 ”keräimen koko”, tarkoitetaan suurinta projisoitua pinta-alaa (m2), jonka läpi keskittämätön auringonsäteily säteilee keräimeen;
                           
                        
                              71)
                           
                           
                              ’keräimen hyötysuhteella’ (ηcol
                                 ) tarkoitetaan aurinkokeräimen hyötysuhdetta, kun aurinkokeräimen ja ympäröivän ilman välinen lämpötilaero on 40 K ja auringon kokonaissäteily on 1 000 W/m2, prosentteina ilmaistuna;
                           
                        
                              72)
                           
                           
                              ’seisontahäviöllä’ (S) tarkoitetaan aurinkokuumavesisäiliöstä määrätyillä veden ja ilman lämpötiloilla häviävää lämpötehoa watteina ilmaistuna;
                           
                        
                              73)
                           
                           
                              ’säiliön tilavuudella’ (V) tarkoitetaan aurinkokuumavesisäiliön nimellistilavuutta litroina tai kuutiometreinä ilmaistuna;
                           
                        
                              74)
                           
                           
                              ’lisäsähkönkulutuksella’ (Qaux
                                 ), liitteen kuvassa 5 ”lisäsähkö”, tarkoitetaan pelkästään aurinkolämmöllä toimivan järjestelmän vuotuista sähkönkulutusta, joka johtuu pumpun tehonkulutuksesta ja valmiustilan tehonkulutuksesta, ilmaistuna loppuenergiana kilowattitunteina;
                           
                        
                              75)
                           
                           
                              ’pumpun tehonkulutuksella’ (solpump) tarkoitetaan pelkästään aurinkolämmöllä toimivan järjestelmän keräinpiirissä olevan pumpun nimellissähkönkulutusta watteina ilmaistuna;
                           
                        
                              76)
                           
                           
                              ’valmiustilan tehonkulutuksella’ (solstandby) tarkoitetaan pelkästään aurinkolämmöllä toimivan järjestelmän nimellissähkönkulutusta, kun pumppu ja lämmönkehitin eivät ole toiminnassa, watteina ilmaistuna;
                           
                        
            
                   
               
               
                  
                     Muut määritelmät:
                  
                  
                              77)
                           
                           
                              ’keskimääräisillä ilmasto-olosuhteilla’, ’kylmillä ilmasto-olosuhteilla’ ja ’lämpimillä ilmasto-olosuhteilla’ tarkoitetaan lämpötilaolosuhteita ja auringon kokonaissäteilyolosuhteita, jotka ovat tyypillisiä Strasbourgin, Helsingin ja Ateenan kaupungeille;
                           
                        
                              78)
                           
                           
                              ’mallitunnisteella’ tarkoitetaan yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn tilalämmittimen, yhdistelmälämmittimen, lämmönsäätölaitteen, aurinkolämpölaitteen, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta kokoonpanon mallin muista malleista, joilla on sama tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki.
                           
                        
            
         (1)  EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1.
      
         (2)  EUVL L 390, 31.12.2004, s. 24.
   
   
      LIITE II
      
         Energiatehokkuusluokat
      
      1.   TILALÄMMITYKSEN KAUSITTAISET ENERGIATEHOKKUUSLUOKAT
      Lämmittimen, lukuun ottamatta matalan lämpötilan lämpöpumppuja ja matalan lämpötilan sovellukseen tarkoitettuja lämpöpumpputilalämmittimiä, tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka määräytyy sen tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden perusteella taulukossa 1 esitetyllä tavalla.
      Matalan lämpötilan lämpöpumpun ja matalan lämpötilan sovellukseen tarkoitetun lämpöpumpputilalämmittimen tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka määräytyy sen tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden perusteella taulukossa 2 esitetyllä tavalla.
      Lämmittimen tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus lasketaan liitteessä VII olevan 3 ja 4 kohdan mukaisesti lämpöpumpputilalämmittimille, lämpöpumppuyhdistelmälämmittimille ja matalan lämpötilan lämpöpumpuille keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa.
      
         Taulukko 1
      
      
         Tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat lämmittimille, lukuun ottamatta matalan lämpötilan lämpöpumppuja ja matalan lämpötilan sovellukseen tarkoitettuja lämpöpumpputilalämmittimiä
      
      
                  Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka
               
               
                  Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs
                      prosentteina
               
            
                  A+++
                  
               
               
                  
                     ηs
                      ≥ 150
               
            
                  A++
                  
               
               
                  125 ≤ ηs
                      < 150
               
            
                  A+
                  
               
               
                  98 ≤ ηs
                      < 125
               
            
                  A
               
               
                  90 ≤ ηs
                      < 98
               
            
                  B
               
               
                  82 ≤ ηs
                      < 90
               
            
                  C
               
               
                  75 ≤ ηs
                      < 82
               
            
                  D
               
               
                  36 ≤ ηs
                      < 75
               
            
                  E
               
               
                  34 ≤ ηs
                      < 36
               
            
                  F
               
               
                  30 ≤ ηs
                      < 34
               
            
                  G
               
               
                  
                     ηs
                      < 30
               
            
         
      
         Taulukko 2
      
      
         Tilalämmityksen kausittaiset energiatehokkuusluokat matalan lämpötilan lämpöpumpuille ja matalan lämpötilan sovellukseen tarkoitetuille lämpöpumpputilalämmittimille
      
      
                  Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka
               
               
                  Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs
                      prosentteina
               
            
                  A+++
                  
               
               
                  
                     ηs
                      ≥ 175
               
            
                  A++
                  
               
               
                  150 ≤ ηs
                      < 175
               
            
                  A+
                  
               
               
                  123 ≤ ηs
                      < 150
               
            
                  A
               
               
                  115 ≤ ηs
                      < 123
               
            
                  B
               
               
                  107 ≤ ηs
                      < 115
               
            
                  C
               
               
                  100 ≤ ηs
                      < 107
               
            
                  D
               
               
                  61 ≤ ηs
                      < 100
               
            
                  E
               
               
                  59 ≤ ηs
                      < 61
               
            
                  F
               
               
                  55 ≤ ηs
                      < 59
               
            
                  G
               
               
                  
                     ηs
                      < 55
               
            2.   VEDENLÄMMITYKSEN ENERGIATEHOKKUUSLUOKAT
      Yhdistelmälämmittimen vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka määräytyy sen vedenlämmityksen energiatehokkuuden perusteella taulukossa 3 esitetyllä tavalla.
      Yhdistelmälämmittimen vedenlämmityksen energiatehokkuus lasketaan liitteessä VII olevan 5 kohdan mukaisesti.
      
         Taulukko 3
      
      
         Yhdistelmälämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuusluokat ilmoitettujen kuormitusprofiilien mukaan luokiteltuina, ηwh
             prosentteina
      
      
                   
               
               
                  3XS
               
               
                  XXS
               
               
                  XS
               
               
                  S
               
               
                  M
               
               
                  L
               
               
                  XL
               
               
                  XXL
               
            
                  A+++
                  
               
               
                  
                     ηwh
                      ≥ 62
               
               
                  
                     ηwh
                      ≥ 62
               
               
                  
                     ηwh
                      ≥ 69
               
               
                  
                     ηwh
                      ≥ 90
               
               
                  
                     ηwh
                      ≥ 163
               
               
                  
                     ηwh
                      ≥ 188
               
               
                  
                     ηwh
                      ≥ 200
               
               
                  
                     ηwh
                      ≥ 213
               
            
                  A++
                  
               
               
                  53 ≤ ηwh
                      < 62
               
               
                  53 ≤ ηwh
                      < 62
               
               
                  61 ≤ ηwh
                      < 69
               
               
                  72 ≤ ηwh
                      < 90
               
               
                  130 ≤ ηwh
                      < 163
               
               
                  150 ≤ ηwh
                      < 188
               
               
                  160 ≤ ηwh
                      < 200
               
               
                  170 ≤ ηwh
                      < 213
               
            
                  A+
                  
               
               
                  44 ≤ ηwh
                      < 53
               
               
                  44 ≤ ηwh
                      < 53
               
               
                  53 ≤ ηwh
                      < 61
               
               
                  55 ≤ ηwh
                      < 72
               
               
                  100 ≤ ηwh
                      < 130
               
               
                  115 ≤ ηwh
                      < 150
               
               
                  123 ≤ ηwh
                      < 160
               
               
                  131 ≤ ηwh
                      < 170
               
            
                  A
               
               
                  35 ≤ ηwh
                      < 44
               
               
                  35 ≤ ηwh
                      < 44
               
               
                  38 ≤ ηwh
                      < 53
               
               
                  38 ≤ ηwh
                      < 55
               
               
                  65 ≤ ηwh
                      < 100
               
               
                  75 ≤ ηwh
                      < 115
               
               
                  80 ≤ ηwh
                      < 123
               
               
                  85 ≤ ηwh
                      < 131
               
            
                  B
               
               
                  32 ≤ ηwh
                      < 35
               
               
                  32 ≤ ηwh
                      < 35
               
               
                  35 ≤ ηwh
                      < 38
               
               
                  35 ≤ ηwh
                      < 38
               
               
                  39 ≤ ηwh
                      < 65
               
               
                  50 ≤ ηwh
                      < 75
               
               
                  55 ≤ ηwh
                      < 80
               
               
                  60 ≤ ηwh
                      < 85
               
            
                  C
               
               
                  29 ≤ ηwh
                      < 32
               
               
                  29 ≤ ηwh
                      < 32
               
               
                  32 ≤ ηwh
                      < 35
               
               
                  32 ≤ ηwh
                      < 35
               
               
                  36 ≤ ηwh
                      < 39
               
               
                  37 ≤ ηwh
                      < 50
               
               
                  38 ≤ ηwh
                      < 55
               
               
                  40 ≤ ηwh
                      < 60
               
            
                  D
               
               
                  26 ≤ ηwh
                      < 29
               
               
                  26 ≤ ηwh
                      < 29
               
               
                  29 ≤ ηwh
                      < 32
               
               
                  29 ≤ ηwh
                      < 32
               
               
                  33 ≤ ηwh
                      < 36
               
               
                  34 ≤ ηwh
                      < 37
               
               
                  35 ≤ ηwh
                      < 38
               
               
                  36 ≤ ηwh
                      < 40
               
            
                  E
               
               
                  22 ≤ ηwh
                      < 26
               
               
                  23 ≤ ηwh
                      < 26
               
               
                  26 ≤ ηwh
                      < 29
               
               
                  26 ≤ ηwh
                      < 29
               
               
                  30 ≤ ηwh
                      < 33
               
               
                  30 ≤ ηwh
                      < 34
               
               
                  30 ≤ ηwh
                      < 35
               
               
                  32 ≤ ηwh
                      < 36
               
            
                  F
               
               
                  19 ≤ ηwh
                      < 22
               
               
                  20 ≤ ηwh
                      < 23
               
               
                  23 ≤ ηwh
                      < 26
               
               
                  23 ≤ ηwh
                      < 26
               
               
                  27 ≤ ηwh
                      < 30
               
               
                  27 ≤ ηwh
                      < 30
               
               
                  27 ≤ ηwh
                      < 30
               
               
                  28 ≤ ηwh
                      < 32
               
            
                  G
               
               
                  
                     ηwh
                      < 19
               
               
                  
                     ηwh
                      < 20
               
               
                  
                     ηwh
                      < 23
               
               
                  
                     ηwh
                      < 23
               
               
                  
                     ηwh
                      < 27
               
               
                  
                     ηwh
                      < 27
               
               
                  
                     ηwh
                      < 27
               
               
                  
                     ηwh
                      < 28
               
            3.   ENERGIATEHOKKUUSLUOKAT AURINKOKUUMAVESISÄILIÖILLE, JOTKA OVAT AURINKOLÄMPÖLAITTEITA (TAI OSA SELLAISTA)
      Aurinkokuumavesisäiliön, joka on aurinkolämpölaite (tai osa sellaista), energiatehokkuusluokka määräytyy sen seisontahäviön perusteella taulukossa 4 esitetyllä tavalla.
      
         Taulukko 4
      
      
         Energiatehokkuusluokat aurinkokuumavesisäiliöille, jotka ovat aurinkolämpölaitteita (tai osa sellaista)
      
      
                  Energiatehokkuusluokka
               
               
                  Seisontahäviö S watteina, säiliön tilavuus V litroina
               
            
                  A+
               
               
                  
                     
               
            
                  A
               
               
                  
                     
               
            
                  B
               
               
                  
                     
               
            
                  C
               
               
                  
                     
               
            
                  D
               
               
                  
                     
               
            
                  E
               
               
                  
                     
               
            
                  F
               
               
                  
                     
               
            
                  G
               
               
                  
                     
               
            
   
      LIITE III
      
         Merkit
      
      1.   TILALÄMMITTIMET
      1.1   Merkki 1
      
      1.1.1   Kattilatilalämmittimet tilalämmityksen kausittaisissa energiatehokkuusluokissa A++–G
      
      
                  a)
               
               
                  Merkissä on oltava seuraavat tiedot:
                  
                              I
                           
                           
                              tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;
                           
                        
                              II
                           
                           
                              tavarantoimittajan mallitunniste;
                           
                        
                              III
                           
                           
                              tilalämmitystoiminto;
                           
                        
                              IV
                           
                           
                              liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti määritetty tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka; kattilatilalämmittimen tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuusluokan sisältävän nuolen kärki on sijoitettava samalle korkeudelle kuin kyseisen energiatehokkuusluokan nuolen kärki;
                           
                        
                              V
                           
                           
                              nimellislämpöteho kilowatteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              VI
                           
                           
                              äänitehotaso LWA
                                  sisällä desibeleinä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Kattilatilalämmittimien merkin rakenteen on oltava tämän liitteen 5 kohdan mukainen.
               
            1.1.2   Yhteistuotantotilalämmittimet tilalämmityksen kausittaisissa energiatehokkuusluokissa A++–G
      
      
                  a)
               
               
                  Merkissä on oltava seuraavat tiedot:
                  
                              I
                           
                           
                              tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;
                           
                        
                              II
                           
                           
                              tavarantoimittajan mallitunniste;
                           
                        
                              III
                           
                           
                              tilalämmitystoiminto;
                           
                        
                              IV
                           
                           
                              liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti määritetty tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka; yhteistuotantotilalämmittimen tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuusluokan sisältävän nuolen kärki on sijoitettava samalle korkeudelle kuin kyseisen energiatehokkuusluokan nuolen kärki;
                           
                        
                              V
                           
                           
                              nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, kilowatteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              VI
                           
                           
                              äänitehotaso LWA
                                  sisällä desibeleinä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              VII
                           
                           
                              sähköntuotantotoiminto.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Yhteistuotantotilalämmittimien merkin rakenteen on oltava tämän liitteen 6 kohdan mukainen.
               
            1.1.3   Lämpöpumpputilalämmittimet, lukuun ottamatta matalan lämpötilan lämpöpumppuja, tilalämmityksen kausittaisissa energiatehokkuusluokissa A++–G
      
      
                  a)
               
               
                  Merkissä on oltava seuraavat tiedot:
                  
                              I
                           
                           
                              tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;
                           
                        
                              II
                           
                           
                              tavarantoimittajan mallitunniste;
                           
                        
                              III
                           
                           
                              tilalämmitystoiminto keskilämpötilan ja matalan lämpötilan sovellukselle;
                           
                        
                              IV
                           
                           
                              liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti määritetty tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa keskilämpötilan ja matalan lämpötilan sovellukselle; lämpöpumpputilalämmittimen tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuusluokan keskilämpötilan ja matalan lämpötilan sovellukselle sisältävän nuolen kärki on sijoitettava samalle korkeudelle kuin kyseisen energiatehokkuusluokan nuolen kärki;
                           
                        
                              V
                           
                           
                              nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa keskilämpötilan ja matalan lämpötilan sovellukselle kilowatteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              VI
                           
                           
                              Euroopan lämpötilakartta, jossa näytetään kolme ohjeellista lämpötilavyöhykettä;
                           
                        
                              VII
                           
                           
                              äänitehotaso LWA
                                  sisällä (tapauksen mukaan) ja ulkona desibeleinä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Lämpöpumpputilalämmittimien merkin rakenteen on oltava tämän liitteen 7 kohdan mukainen. Poikkeuksellisesti, jos mallille on myönnetty EU:n ympäristömerkki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) mukaisesti, merkkiin voidaan lisätä jäljennös EU:n ympäristömerkistä.
               
            1.1.4   Matalan lämpötilan lämpöpumput tilalämmityksen kausittaisissa energiatehokkuusluokissa A++–G
      
      
                  a)
               
               
                  Merkissä on oltava seuraavat tiedot:
                  
                              I
                           
                           
                              tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;
                           
                        
                              II
                           
                           
                              tavarantoimittajan mallitunniste;
                           
                        
                              III
                           
                           
                              tilalämmitystoiminto matalan lämpötilan sovellukselle;
                           
                        
                              IV
                           
                           
                              liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti määritetty tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa; matalan lämpötilan lämpöpumpun tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuusluokan sisältävän nuolen kärki on sijoitettava samalle korkeudelle kuin kyseisen energiatehokkuusluokan nuolen kärki;
                           
                        
                              V
                           
                           
                              nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa kilowatteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              VI
                           
                           
                              Euroopan lämpötilakartta, jossa näytetään kolme ohjeellista lämpötilavyöhykettä;
                           
                        
                              VII
                           
                           
                              äänitehotaso LWA
                                  sisällä (tapauksen mukaan) ja ulkona desibeleinä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Matalan lämpötilan lämpöpumppujen merkin rakenteen on oltava tämän liitteen 8 kohdan mukainen. Poikkeuksellisesti, jos mallille on myönnetty EU:n ympäristömerkki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaisesti, merkkiin voidaan lisätä jäljennös EU:n ympäristömerkistä.
               
            1.2   Merkki 2
      
      1.2.1   Kattilatilalämmittimet tilalämmityksen kausittaisissa energiatehokkuusluokissa A+++–D
      
      
                  a)
               
               
                  Merkissä on oltava tämän liitteen 1.1.1 kohdan a alakohdassa luetellut tiedot.
               
            
                  b)
               
               
                  Kattilatilalämmittimien merkin rakenteen on oltava tämän liitteen 5 kohdan mukainen.
               
            1.2.2   Yhteistuotantotilalämmittimet tilalämmityksen kausittaisissa energiatehokkuusluokissa A+++–D
      
      
                  a)
               
               
                  Merkissä on oltava tämän liitteen 1.1.2 kohdan a alakohdassa luetellut tiedot.
               
            
                  b)
               
               
                  Yhteistuotantotilalämmittimien merkin rakenteen on oltava tämän liitteen 6 kohdan mukainen.
               
            1.2.3   Lämpöpumpputilalämmittimet, lukuun ottamatta matalan lämpötilan lämpöpumppuja, tilalämmityksen kausittaisissa energiatehokkuusluokissa A+++–D
      
      
                  a)
               
               
                  Merkissä on oltava tämän liitteen 1.1.3 kohdan a alakohdassa luetellut tiedot.
               
            
                  b)
               
               
                  Lämpöpumpputilalämmittimien merkin rakenteen on oltava tämän liitteen 7 kohdan mukainen.
               
            1.2.4   Matalan lämpötilan lämpöpumput tilalämmityksen kausittaisissa energiatehokkuusluokissa A+++–D
      
      
                  a)
               
               
                  Merkissä on oltava tämän liitteen 1.1.4 kohdan a alakohdassa luetellut tiedot.
               
            
                  b)
               
               
                  Matalan lämpötilan lämpöpumppujen merkin rakenteen on oltava tämän liitteen 8 kohdan mukainen.
               
            2.   YHDISTELMÄLÄMMITTIMET
      2.1   Merkki 1
      
      2.1.1   Kattilayhdistelmälämmittimet tilalämmityksen kausittaisissa energiatehokkuusluokissa A++–G ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokissa A–G
      
      
                  a)
               
               
                  Merkissä on oltava seuraavat tiedot:
                  
                              I
                           
                           
                              tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;
                           
                        
                              II
                           
                           
                              tavarantoimittajan mallitunniste;
                           
                        
                              III
                           
                           
                              tilalämmitystoiminto ja vedenlämmitystoiminto, mukaan lukien ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella liitteen VII taulukon 15 mukaisesti;
                           
                        
                              IV
                           
                           
                              liitteessä II olevan 1 ja 2 kohdan mukaisesti määritetty tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka; kattilayhdistelmälämmittimen tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuusluokan ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokan sisältävien nuolien kärjet on sijoitettava samalle korkeudelle kuin kyseisen energiatehokkuusluokan nuolen kärki;
                           
                        
                              V
                           
                           
                              nimellislämpöteho kilowatteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              VI
                           
                           
                              äänitehotaso LWA
                                  sisällä desibeleinä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.
                           
                        
                              VII
                           
                           
                              kattilatilalämmittimistä, jotka voidaan ajoittaa toimimaan ainoastaan kulutushuippujen ulkopuolella, voidaan lisätä tämän liitteen 9 kohdan d alakohdan 11 alakohdassa tarkoitettu kuvamerkki.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Kattilayhdistelmälämmittimien merkin rakenteen on oltava tämän liitteen 9 kohdan mukainen.
               
            2.1.2   Lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet tilalämmityksen kausittaisissa energiatehokkuusluokissa A++–G ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokissa A–G
      
      
                  a)
               
               
                  Merkissä on oltava seuraavat tiedot:
                  
                              I
                           
                           
                              tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;
                           
                        
                              II
                           
                           
                              tavarantoimittajan mallitunniste;
                           
                        
                              III
                           
                           
                              tilalämmitystoiminto keskilämpötilan sovellukselle ja vedenlämmitystoiminto, mukaan lukien ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella liitteen VII taulukon 15 mukaisesti;
                           
                        
                              IV
                           
                           
                              liitteessä II olevan 1 ja 2 kohdan mukaisesti määritetty tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa keskilämpötilan sovellukselle ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa; lämpöpumppuyhdistelmälämmittimen tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuusluokan ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokan sisältävien nuolien kärjet on sijoitettava samalle korkeudelle kuin kyseisen energiatehokkuusluokan nuolen kärki;
                           
                        
                              V
                           
                           
                              nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa kilowatteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              VI
                           
                           
                              Euroopan lämpötilakartta, jossa näytetään kolme ohjeellista lämpötilavyöhykettä;
                           
                        
                              VII
                           
                           
                              äänitehotaso LWA
                                  sisällä (tapauksen mukaan) ja ulkona desibeleinä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              VIII
                           
                           
                              lämpöpumpputilalämmittimistä, jotka voidaan ajoittaa toimimaan ainoastaan kulutushuippujen ulkopuolella, voidaan lisätä tämän liitteen 10 kohdan d alakohdan 12 alakohdassa tarkoitettu kuvamerkki.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien merkin rakenteen on oltava tämän liitteen 10 kohdan mukainen.
               
            2.2   Merkki 2
      
      2.2.1   Kattilayhdistelmälämmittimet tilalämmityksen kausittaisissa energiatehokkuusluokissa A+++–D ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokissa A+–F
      
      
                  a)
               
               
                  Merkissä on oltava tämän liitteen 2.1.1 kohdan a alakohdassa luetellut tiedot.
               
            
                  b)
               
               
                  Kattilayhdistelmälämmittimien merkin rakenteen on oltava tämän liitteen 9 kohdan mukainen.
               
            2.2.2   Lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet tilalämmityksen kausittaisissa energiatehokkuusluokissa A+++–D ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokissa A+–F
      
      
                  a)
               
               
                  Merkissä on oltava tämän liitteen 2.1.2 kohdan a alakohdassa luetellut tiedot.
               
            
                  b)
               
               
                  Lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien merkin rakenteen on oltava tämän liitteen 10 kohdan mukainen.
               
            3.   TILALÄMMITTIMESTÄ, LÄMMÖNSÄÄTÖLAITTEESTA JA AURINKOLÄMPÖLAITTEESTA KOOSTUVAT KOKOONPANOT
      
         Merkki tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuville kokoonpanoille tilalämmityksen kausittaisissa energiatehokkuusluokissa A+++–G
      
      
                  a)
               
               
                  Merkissä on oltava seuraavat tiedot:
                  
                              I
                           
                           
                              jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;
                           
                        
                              II
                           
                           
                              jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan mallitunniste(et);
                           
                        
                              III
                           
                           
                              tilalämmitystoiminto;
                           
                        
                              IV
                           
                           
                              liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti määritetty tilalämmittimen tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka;
                           
                        
                              V
                           
                           
                              osoitus siitä, voidaanko tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvaan kokoonpanoon sisällyttää aurinkokeräin, kuumavesisäiliö, lämmönsäätölaite ja/tai lisälämmitin;
                           
                        
                              VI
                           
                           
                              liitteessä IV olevan 5 kohdan mukaisesti määritetty tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka; tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuusluokan sisältävän nuolen kärki on sijoitettava samalle korkeudelle kuin kyseisen energiatehokkuusluokan nuolen kärki.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen merkin rakenteen on oltava tämän liitteen 11 kohdan mukainen. Tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvissa kokoonpanoissa, jotka kuuluvat tilalämmityksen kausittaisiin energiatehokkuusluokkiin A+++–D, asteikon A+++–G viimeiset luokat E–G voidaan jättää pois.
               
            4.   YHDISTELMÄLÄMMITTIMESTÄ, LÄMMÖNSÄÄTÖLAITTEESTA JA AURINKOLÄMPÖLAITTEESTA KOOSTUVAT KOKOONPANOT
      
         Merkki yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuville kokoonpanoille tilalämmityksen kausittaisissa energiatehokkuusluokissa ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokissa A+++–G
      
      
                  a)
               
               
                  Merkissä on oltava seuraavat tiedot:
                  
                              I
                           
                           
                              jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;
                           
                        
                              II
                           
                           
                              jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan mallitunniste(et);
                           
                        
                              III
                           
                           
                              tilalämmitystoiminto ja vedenlämmitystoiminto, mukaan lukien ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella liitteen VII taulukon 15 mukaisesti;
                           
                        
                              IV
                           
                           
                              liitteessä II olevan 1 ja 2 kohdan mukaisesti määritetty yhdistelmälämmittimen kausittainen tilalämmityksen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka;
                           
                        
                              V
                           
                           
                              osoitus siitä, voidaanko yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvaan kokoonpanoon sisällyttää aurinkokeräin, kuumavesisäiliö, lämmönsäätölaite ja/tai lisälämmitin;
                           
                        
                              VI
                           
                           
                              liitteessä IV olevan 6 kohdan mukaisesti määritetty yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka; yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuusluokan sisältävän nuolen kärki on sijoitettava samalle korkeudelle kuin kyseisen energiatehokkuusluokan nuolen kärki;
                           
                        
                              VII
                           
                           
                              liitteessä IV olevan 6 kohdan mukaisesti määritetty yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka; yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon vedenlämmityksen energiatehokkuusluokan sisältävän nuolen kärki on sijoitettava samalle korkeudelle kuin kyseisen energiatehokkuusluokan nuolen kärki.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen merkin rakenteen on oltava tämän liitteen 12 kohdan mukainen. Yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvissa kokoonpanoissa, jotka kuuluvat tilalämmityksen kausittaisiin energiatehokkuusluokkiin ja/tai vedenlämmityksen energiatehokkuusluokkiin A+++–D, asteikon A+++–G viimeiset luokat E–G voidaan jättää pois.
               
            5.   Kattilatilalämmittimien merkin rakenteen on oltava seuraava:
      Selite:
      
                  a)
               
               
                  Merkin on oltava vähintään 105 mm leveä ja 200 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.
               
            
                  b)
               
               
                  Taustan on oltava valkoinen.
               
            
                  c)
               
               
                  Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.
               
            
                  d)
               
               
                  Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan):
                  
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-merkin reunaviiva: 4 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-tunnus: Värit: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 ”Energia”-tunnus: Väri: X-00-00-00. Mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus + ”energia”-tunnus: leveys: 86 mm, korkeus: 17 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1 pt, väri: syaani 100 %, pituus: 86 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tilalämmitystoiminto:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki
                                          
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Asteikot A++–G ja A+++–D:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: korkeus: 5 mm, nuolten väli: 1,3 mm, värit:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Korkein luokka: X-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Toinen luokka: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kolmas luokka: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Neljäs luokka: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viides luokka: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kuudes luokka: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Seitsemäs luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kahdeksas luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viimeinen luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 14 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: korkeus: 7 mm, nuolten väli: 1 mm, värit:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Korkein luokka: X-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Toinen luokka: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kolmas luokka: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Neljäs luokka: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viides luokka: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kuudes luokka: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viimeinen luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 16 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: leveys: 22 mm, korkeus: 12 mm, 100 % mustaa,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 24 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Äänitehotaso, sisällä:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 2 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Arvo ”YZ”: Calibri bold 20 pt, 100 % mustaa;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti ”dB”: Calibri regular 15 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Nimellislämpöteho:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Arvo ”YZ”: Calibri bold 45 pt, 100 % mustaa;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti ”kW”: Calibri regular 30 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Merkin käyttöönottovuosi ja asetuksen numero:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 10 pt.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
                              
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tavarantoimittajan mallitunniste
                              
                              Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen on mahduttava tilaan, jonka koko on 86 × 12 mm.
                           
                        
            6.   Yhteistuotantotilalämmittimien merkin rakenteen on oltava seuraava:
      Selite:
      
                  a)
               
               
                  Merkin on oltava vähintään 105 mm leveä ja 200 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.
               
            
                  b)
               
               
                  Taustan on oltava valkoinen.
               
            
                  c)
               
               
                  Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.
               
            
                  d)
               
               
                  Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan):
                  
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-merkin reunaviiva: 4 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-tunnus: Värit: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 ”Energia”-tunnus: Väri: X-00-00-00. Mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus + ”energia”-tunnus: leveys: 86 mm, korkeus: 17 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1 pt, väri: syaani 100 %, pituus: 86 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tilalämmitystoiminto:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki
                                          
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Asteikot A++–G ja A+++–D:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: korkeus: 5 mm, nuolten väli: 1,3 mm, värit:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Korkein luokka: X-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Toinen luokka: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kolmas luokka: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Neljäs luokka: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viides luokka: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kuudes luokka: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Seitsemäs luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kahdeksas luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viimeinen luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 14 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: korkeus: 7 mm, nuolten väli: 1 mm, värit:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Korkein luokka: X-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Toinen luokka: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kolmas luokka: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Neljäs luokka: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viides luokka: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kuudes luokka: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viimeinen luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 16 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: leveys: 22 mm, korkeus: 12 mm, 100 % mustaa,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 24 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Äänitehotaso, sisällä:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 2 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Arvo ”YZ”: Calibri bold 20 pt, 100 % mustaa;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti ”dB”: Calibri regular 15 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Nimellislämpöteho:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 2 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Arvo ”YZ”: Calibri bold 45 pt, 100 % mustaa;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti ”kW”: Calibri regular 30 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Sähköntuottotoiminto:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 2 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Merkin käyttöönottovuosi ja asetuksen numero:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 10 pt.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
                              
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tavarantoimittajan mallitunniste
                              
                              Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen on mahduttava tilaan, jonka koko on 86 × 12 mm.
                           
                        
            7.   Lämpöpumpputilalämmittimien merkin rakenteen on oltava seuraava:
      Selite:
      
                  a)
               
               
                  Merkin on oltava vähintään 105 mm leveä ja 200 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.
               
            
                  b)
               
               
                  Taustan on oltava valkoinen.
               
            
                  c)
               
               
                  Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.
               
            
                  d)
               
               
                  Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan):
                  
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-merkin reunaviiva: 4 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-tunnus: Värit: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 ”Energia”-tunnus: Väri: X-00-00-00. Mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus + ”energia”-tunnus: leveys: 86 mm, korkeus: 17 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1 pt, väri: syaani 100 %, pituus: 86 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tilalämmitystoiminto:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki
                                          
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Keskilämpötilan ja matalan lämpötilan sovellus:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti ”55 °C” ja ”35 °C”: Calibri regular 14 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Asteikot A++–G ja A+++–D:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: korkeus: 5 mm, nuolten väli: 1,3 mm, värit:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Korkein luokka: X-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Toinen luokka: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kolmas luokka: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Neljäs luokka: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viides luokka: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kuudes luokka: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Seitsemäs luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kahdeksas luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viimeinen luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 14 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: korkeus: 7 mm, nuolten väli: 1 mm, värit:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Korkein luokka: X-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Toinen luokka: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kolmas luokka: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Neljäs luokka: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viides luokka: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kuudes luokka: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viimeinen luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 16 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: leveys: 19 mm, korkeus: 12 mm, 100 % mustaa,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 24 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Äänitehotaso, sisällä (tapauksen mukaan) ja ulkona:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 2 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Arvo ”YZ”: Calibri bold 20 pt, 100 % mustaa;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti ”dB”: Calibri regular 15 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Nimellislämpöteho:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 2 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Arvot ”YZ”: Calibri vähintään 15 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti ”kW”: Calibri regular 15 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Euroopan lämpötilakartta ja väriruudut:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          Värit:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tummansininen: 86-51-00-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Keskisininen: 53-08-00-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Vaaleansininen: 25-00-02-00.
                                                   
                                                
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Merkin käyttöönottovuosi ja asetuksen numero:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 10 pt.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
                              
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tavarantoimittajan mallitunniste
                              
                              Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen on mahduttava tilaan, jonka koko on 86 × 12 mm.
                           
                        
            8.   Matalan lämpötilan lämpöpumppujen merkin rakenteen on oltava seuraava:
      Selite:
      
                  a)
               
               
                  Merkin on oltava vähintään 105 mm leveä ja 200 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.
               
            
                  b)
               
               
                  Taustan on oltava valkoinen.
               
            
                  c)
               
               
                  Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.
               
            
                  d)
               
               
                  Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan):
                  
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-merkin reunaviiva: 4 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-tunnus: Värit: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 ”Energia”-tunnus: Väri: X-00-00-00. Mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus + ”energia”-tunnus: leveys: 86 mm, korkeus: 17 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1 pt, väri: syaani 100 %, pituus: 86 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tilalämmitystoiminto:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki
                                          
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Matalan lämpötilan sovellus:
                              
                              
                                 Teksti ”35 °C”: Calibri regular 14 pt, 100 % mustaa.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Asteikot A++–G ja A+++–D:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: korkeus: 5 mm, nuolten väli: 1,3 mm, värit:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Korkein luokka: X-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Toinen luokka: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kolmas luokka: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Neljäs luokka: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viides luokka: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kuudes luokka: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Seitsemäs luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kahdeksas luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viimeinen luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 14 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: korkeus: 7 mm, nuolten väli: 1 mm – värit:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Korkein luokka: X-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Toinen luokka: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kolmas luokka: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Neljäs luokka: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viides luokka: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kuudes luokka: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viimeinen luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 16 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: leveys: 22 mm, korkeus: 12 mm, 100 % mustaa,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 24 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Äänitehotaso, sisällä (tapauksen mukaan) ja ulkona:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 2 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Arvo ”YZ”: Calibri bold 20 pt, 100 % mustaa;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti ”dB”: Calibri regular 15 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Nimellislämpöteho:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 2 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Arvot ”YZ”: Calibri vähintään 18 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti ”kW”: Calibri regular 13,5 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Euroopan lämpötilakartta ja väriruudut:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki,
                                          Värit:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tummansininen: 86-51-00-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Keskisininen: 53-08-00-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Vaaleansininen: 25-00-02-00.
                                                   
                                                
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Merkin käyttöönottovuosi ja asetuksen numero:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 10 pt.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
                              
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tavarantoimittajan mallitunniste
                              
                              Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen on mahduttava tilaan, jonka koko on 86 × 12 mm.
                           
                        
            9.   Kattilayhdistelmälämmittimien merkin rakenteen on oltava seuraava:
      Selite:
      
                  a)
               
               
                  Merkin on oltava vähintään 105 mm leveä ja 200 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.
               
            
                  b)
               
               
                  Taustan on oltava valkoinen.
               
            
                  c)
               
               
                  Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.
               
            
                  d)
               
               
                  Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan):
                  
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-merkin reunaviiva: 4 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-tunnus: Värit: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 ”Energia”-tunnus: Väri: X-00-00-00. Mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus + ”energia”-tunnus: leveys: 86 mm, korkeus: 17 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1 pt, väri: syaani 100 %, pituus: 86 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tilalämmitystoiminto:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki
                                          
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Vedenlämmitystoiminto:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki, mukaan lukien ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella liitteen VII taulukon 15 mukaisesti: Calibri bold 16 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Asteikot A++–G ja A–G, A+++–D tai A+–F:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: korkeus: 5 mm, nuolten väli: 1,3 mm, värit:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Korkein luokka: X-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Toinen luokka: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kolmas luokka: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Neljäs luokka: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viides luokka: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kuudes luokka: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Seitsemäs luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kahdeksas luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viimeinen luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 14 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: korkeus: 7 mm, nuolten väli: 1 mm, värit:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Korkein luokka: X-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Toinen luokka: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kolmas luokka: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Neljäs luokka: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viides luokka: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kuudes luokka: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viimeinen luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 16 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: leveys: 14 mm, korkeus: 9 mm, 100 % mustaa,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 18 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Nimellislämpöteho:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 2 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Arvo ”YZ”: Calibri bold 37,5 pt, 100 % mustaa;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti ”kW”: Calibri regular 18 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Äänitehotaso, sisällä:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 2 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Arvo ”YZ”: Calibri bold 20 pt, 100 % mustaa;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti ”dB”: Calibri regular 15 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tapauksen mukaan, toiminta kulutushuippujen ulkopuolella:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 2 pt – väri: syaani 100 % – pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Merkin käyttöönottovuosi ja asetuksen numero:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 10 pt.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
                              
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tavarantoimittajan mallitunniste
                              
                              Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen on mahduttava tilaan, jonka koko on 86 × 12 mm.
                           
                        
            10.   Lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien merkin rakenteen on oltava seuraava:
      Selite:
      
                  a)
               
               
                  Merkin on oltava vähintään 105 mm leveä ja 200 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.
               
            
                  b)
               
               
                  Taustan on oltava valkoinen.
               
            
                  c)
               
               
                  Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.
               
            
                  d)
               
               
                  Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan):
                  
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-merkin reunaviiva: 4 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-tunnus: Värit: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 ”Energia”-tunnus: Väri: X-00-00-00. Mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus + ”energia”-tunnus: leveys: 86 mm, korkeus: 17 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 1 pt, väri: syaani 100 %, pituus: 86 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tilalämmitystoiminto:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki
                                          
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Vedenlämmitystoiminto:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki, mukaan lukien ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella liitteen VII taulukon 15 mukaisesti: Calibri bold 16 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Asteikot A++–G ja A–G, A+++–D tai A+–F:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: korkeus: 5 mm, nuolten väli: 1,3 mm, värit:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Korkein luokka: X-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Toinen luokka: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kolmas luokka: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Neljäs luokka: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viides luokka: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kuudes luokka: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Seitsemäs luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kahdeksas luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viimeinen luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 14 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: korkeus: 7 mm, nuolten väli: 1 mm, värit:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Korkein luokka: X-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Toinen luokka: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kolmas luokka: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Neljäs luokka: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viides luokka: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kuudes luokka: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viimeinen luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 16 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: leveys: 14 mm, korkeus: 9 mm, 100 % mustaa,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 18 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Nimellislämpöteho:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 2 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Arvot ”YZ”: Calibri vähintään 12 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti ”kW”: Calibri regular 10 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Euroopan lämpötilakartta ja väriruudut:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          Värit:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tummansininen: 86-51-00-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Keskisininen: 53-08-00-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Vaaleansininen: 25-00-02-00.
                                                   
                                                
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Äänitehotaso, sisällä (tapauksen mukaan) ja ulkona:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki
                                          
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 2 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Arvo ”YZ”: Calibri bold 15 pt, 100 % mustaa;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti ”dB”: Calibri regular 10 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tapauksen mukaan, toiminta kulutushuippujen ulkopuolella:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki
                                          
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 2 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Merkin käyttöönottovuosi ja asetuksen numero:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 10 pt.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
                              
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tavarantoimittajan mallitunniste
                              
                              Tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen on mahduttava tilaan, jonka koko on 86 × 12 mm.
                           
                        
            11.   Tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen merkin rakenteen on oltava seuraava:
      Selite:
      
                  a)
               
               
                  Merkin on oltava vähintään 210 mm leveä ja 297 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.
               
            
                  b)
               
               
                  Taustan on oltava valkoinen.
               
            
                  c)
               
               
                  Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.
               
            
                  d)
               
               
                  Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan):
                  
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-merkin reunaviiva: 6 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-tunnus: Värit: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 ”Energia”-tunnus: Väri: X-00-00-00. Mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus + ”energia”-tunnus: leveys: 191 mm, korkeus: 37 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 2 pt, väri: syaani 100 %, pituus: 191 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tilalämmitystoiminto:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki
                                          
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tilalämmitin:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          Tilalämmittimen tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Nuoli: leveys: 24 mm, korkeus: 14 mm, 100 % mustaa;
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Teksti: Calibri bold 28 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 3 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Kokoonpano, johon sisältyy aurinkokeräin, kuumavesisäiliö, lämmönsäätölaite ja/tai lisälämmitin:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukaiset kuvamerkit,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             ”+”-merkki: Calibri bold 50 pt, 100 % mustaa,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Ruudut: leveys: 12 mm, korkeus: 12 mm, reunus: 4 pt, syaani 100 %,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 3 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Asteikko A+++–G ja reunus:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: korkeus: 15 mm, nuolten väli: 3 mm, värit:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Korkein luokka: X-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Toinen luokka: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kolmas luokka: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Neljäs luokka: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viides luokka: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kuudes luokka: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Seitsemäs luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tapauksen mukaan, viimeiset luokat: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 30 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 3 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: leveys: 33 mm, korkeus: 19 mm, 100 % mustaa,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 40 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Merkin käyttöönottovuosi ja asetuksen numero:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 12 pt.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
                              
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan mallitunniste:
                              
                              Jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen on mahduttava tilaan, jonka koko on 191 × 19 mm.
                           
                        
            12.   Yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen merkin rakenteen on oltava seuraava:
      Selite:
      
                  a)
               
               
                  Merkin on oltava vähintään 210 mm leveä ja 297 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.
               
            
                  b)
               
               
                  Taustan on oltava valkoinen.
               
            
                  c)
               
               
                  Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 00-70-X-00: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.
               
            
                  d)
               
               
                  Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan):
                  
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-merkin reunaviiva: 6 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 EU-tunnus: Värit: X-80-00-00 ja 00-00-X-00.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 ”Energia”-tunnus: Väri: X-00-00-00. Mallin mukainen kuvamerkki: EU-tunnus + ”energia”-tunnus: leveys: 191 mm, korkeus: 37 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tunnusten alapuolinen rajaviiva: 2 pt, väri: syaani 100 %, pituus: 191 mm.
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Yhdistelmälämmitin:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukaiset kuvamerkit; vedenlämmitystoiminnosta, mukaan lukien ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella liitteen VII taulukon 15 mukaisesti: Calibri bold 16 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          Yhdistelmälämmittimen tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Nuoli: leveys: 19 mm, korkeus: 11 mm, 100 % mustaa,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Teksti: Calibri bold 23 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 3 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Kokoonpano, johon sisältyy aurinkokeräin, kuumavesisäiliö, lämmönsäätölaite ja/tai lisälämmitin:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukaiset kuvamerkit,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             ”+”-merkki: Calibri bold 50 pt, 100 % mustaa,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Ruudut: leveys: 12 mm, korkeus: 12 mm, reunus: 4 pt, syaani 100 %,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 3 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Tilalämmitystoiminto:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki
                                          
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Asteikko A+++–G ja reunus:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: korkeus: 6,5 mm, nuolten väli: 1 mm, värit:
                                          
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Korkein luokka: X-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Toinen luokka: 70-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kolmas luokka: 30-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Neljäs luokka: 00-00-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Viides luokka: 00-30-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Kuudes luokka: 00-70-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Seitsemäs luokka: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Tapauksen mukaan, viimeiset luokat: 00-X-X-00,
                                                   
                                                
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 16 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Reunus: 3 pt, väri: syaani 100 %, pyöristetyt kulmat: 3,5 mm.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Nuoli: leveys: 24 mm, korkeus: 14 mm, 100 % mustaa,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 28 pt, suuraakkoset, valkoinen, ”+”-merkit: yläindeksi, tasattu yhdelle riville.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Vedenlämmitystoiminto:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          Mallin mukainen kuvamerkki, mukaan lukien ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella liitteen VII taulukon 15 mukaisesti: Calibri bold 22 pt, 100 % mustaa.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Merkin käyttöönottovuosi ja asetuksen numero:
                              
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             Teksti: Calibri bold 12 pt.
                                       
                                    
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
                              
                           
                        
                              
                                 
                           
                           
                              
                                 Jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan mallitunniste:
                              
                              Jälleenmyyjän ja/tai tavarantoimittajan nimen tai tavaramerkin ja mallitunnisteen on mahduttava tilaan, jonka koko on 191 × 19 mm.
                           
                        
            
         (1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.
   
   
      LIITE IV
      
         Tuoteseloste
      
      1.   TILALÄMMITTIMET
      
               
                  1.1
               
               
                  Tilalämmittimen tuoteselosteen tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä ja ne on sisällytettävä tuote-esitteeseen tai muihin tuotteen mukana toimitettaviin asiakirjoihin:
                  
                              a)
                           
                           
                              tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              tavarantoimittajan mallitunniste;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti määritetty mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, kilowatteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun (lämpöpumpputilalämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa);
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 3 ja 4 kohdan mukaisesti (lämpöpumpputilalämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa);
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai gigajouleina ylempänä lämpöarvona, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 3 ja 4 kohdan mukaisesti (lämpöpumpputilalämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa);
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              äänitehotaso LWA
                                  sisällä desibeleinä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun (lämpöpumpputilalämmittimistä tapauksen mukaan);
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon tilalämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa;
                           
                        lisäksi yhteistuotantotilalämmittimistä:
                  
                              i)
                           
                           
                              sähköhyötysuhde prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        lisäksi lämpöpumpputilalämmittimistä:
                  
                              j)
                           
                           
                              nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa kilowatteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              k)
                           
                           
                              tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 4 kohdan mukaisesti;
                           
                        
                              l)
                           
                           
                              vuotuinen energiankulutus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai gigajouleina ylempänä lämpöarvona, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 4 kohdan mukaisesti;
                           
                        
                              m)
                           
                           
                              äänitehotaso LWA
                                  ulkona desibeleinä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.
                           
                        
            
               
                  1.2
               
               
                  Yksi tuoteseloste voi kattaa useita saman tavarantoimittajan toimittamia tilalämmitinmalleja.
               
            
               
                  1.3
               
               
                  Tuoteselosteen tiedot voidaan antaa myös esittämällä jäljennös merkistä joko värillisenä tai mustavalkoisena. Tässä tapauksessa on annettava myös ne 1.1 kohdassa luetellut tiedot, jotka eivät käy ilmi merkistä.
               
            2.   YHDISTELMÄLÄMMITTIMET
      
               
                  2.1
               
               
                  Yhdistelmälämmittimen tuoteselosteen tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä ja ne on sisällytettävä tuote-esitteeseen tai muihin tuotteen mukana toimitettaviin asiakirjoihin:
                  
                              a)
                           
                           
                              tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              tavarantoimittajan mallitunniste;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              tilalämmityksestä keskilämpötilan sovellus (ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä matalan lämpötilan sovellus, tapauksen mukaan); vedenlämmityksestä ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella liitteen VII taulukon 15 mukaisesti;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              liitteessä II olevan 1 ja 2 kohdan mukaisesti määritetty mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, kilowatteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa);
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              tilalämmityksestä vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai gigajouleina ylempänä lämpöarvona, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 3 ja 4 kohdan mukaisesti (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa); vedenlämmityksestä vuotuinen sähkönkulutus kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai vuotuinen polttoaineenkulutus gigajouleina ylempänä lämpöarvona, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 5 kohdan mukaisesti (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa);
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 3 ja 4 kohdan mukaisesti (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa); vedenlämmityksen energiatehokkuus prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 5 kohdan mukaisesti (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa);
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              äänitehotaso LWA
                                  sisällä desibeleinä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä tapauksen mukaan);
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              tapauksen mukaan ilmoitus siitä, että yhdistelmälämmitin voidaan ajoittaa toimimaan ainoastaan kulutushuippujen ulkopuolella;
                           
                        
                              j)
                           
                           
                              erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon yhdistelmälämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa;
                           
                        lisäksi lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä:
                  
                              k)
                           
                           
                              nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa kilowatteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              l)
                           
                           
                              tilalämmityksestä vuotuinen energiankulutus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai gigajouleina ylempänä lämpöarvona, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 4 kohdan mukaisesti; vedenlämmityksestä vuotuinen sähkönkulutus kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai vuotuinen polttoaineenkulutus gigajouleina ylempänä lämpöarvona kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 5 kohdan mukaisesti;
                           
                        
                              m)
                           
                           
                              tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 4 kohdan mukaisesti; vedenlämmityksen energiatehokkuus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 5 kohdan mukaisesti;
                           
                        
                              n)
                           
                           
                              äänitehotaso LWA
                                  ulkona desibeleinä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.
                           
                        
            
               
                  2.2
               
               
                  Yksi tuoteseloste voi kattaa useita saman tavarantoimittajan toimittamia yhdistelmälämmitinmalleja.
               
            
               
                  2.3
               
               
                  Tuoteselosteen tiedot voidaan antaa myös esittämällä jäljennös merkistä joko värillisenä tai mustavalkoisena. Tässä tapauksessa on annettava myös ne 2.1 kohdassa luetellut tiedot, jotka eivät käy ilmi merkistä.
               
            3.   LÄMMÖNSÄÄTÖLAITTEET
      
               
                  3.1
               
               
                  Lämmönsäätölaitteen tuoteselosteen tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä ja ne on sisällytettävä tuote-esitteeseen tai muihin tuotteen mukana toimitettaviin asiakirjoihin:
                  
                              a)
                           
                           
                              tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              tavarantoimittajan mallitunniste;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              lämmönsäätölaitteen luokka;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              lämmönsäätölaitteen vaikutus tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen prosentteina pyöristettynä yhteen desimaaliin.
                           
                        
            
               
                  3.2
               
               
                  Yksi tuoteseloste voi kattaa useita saman tavarantoimittajan toimittamia lämmönsäätölaitemalleja.
               
            4.   AURINKOLÄMPÖLAITTEET
      
               
                  4.1
               
               
                  Aurinkolämpölaitteen tuoteselosteen tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä ja ne on sisällytettävä tuote-esitteeseen tai muihin tuotteen mukana toimitettaviin asiakirjoihin (tarvittaessa keräinpiirin pumpuille):
                  
                              a)
                           
                           
                              tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              tavarantoimittajan mallitunniste;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              keräimen valoaukon pinta-ala neliömetreinä pyöristettynä kahteen desimaaliin;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              keräimen hyötysuhde prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              liitteessä II olevan 3 kohdan mukaisesti määritetty aurinkokuumavesisäiliön energiatehokkuusluokka;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              aurinkokuumavesisäiliön seisontahäviö watteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              aurinkokuumavesisäiliön säiliön tilavuus litroina tai kuutiometreinä;
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              muun kuin aurinkoenergian vuotuinen lämpöosuus Qnonsol
                                  kilowattitunteina primäärienergiana sähkön osalta ja/tai kilowattitunteina ylempänä lämpöarvona polttoaineiden osalta, kuormitusprofiileille M, L, XL ja XXL keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              pumpun tehonkulutus watteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              j)
                           
                           
                              valmiustilan tehonkulutus watteina pyöristettynä kahteen desimaaliin;
                           
                        
                              k)
                           
                           
                              vuotuinen lisäsähkönkulutus Qaux
                                  kilowattitunteina loppuenergiana, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.
                           
                        
            
               
                  4.2
               
               
                  Yksi tuoteseloste voi kattaa useita saman tavarantoimittajan toimittamia aurinkolämpölaitemalleja.
               
            5.   TILALÄMMITTIMESTÄ, LÄMMÖNSÄÄTÖLAITTEESTA JA AURINKOLÄMPÖLAITTEESTA KOOSTUVAT KOKOONPANOT
      Tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen selosteen on sisällettävä kuvissa 1, 2, 3 ja 4 esitetyt osatekijät tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden arvioimiseksi, mukaan lukien seuraavat tiedot:
      
                  —
               
               
                  I: ensisijaisen tilalämmittimen tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden arvo prosentteina;
               
            
                  —
               
               
                  II: tämän liitteen taulukoissa 5 ja 6 annettu ensisijaisen lämmittimen ja lisälämmittimen lämpötehon painotuskerroin;
               
            
                  —
               
               
                  III: seuraavan matemaattisen ilmaisun arvo: , jossa Prated liittyy ensisijaiseen tilalämmittimeen;
               
            
                  —
               
               
                  IV: seuraavan matemaattisen ilmaisun arvo: , jossa Prated liittyy ensisijaiseen tilalämmittimeen;
               
            lisäksi ensisijaisista lämpöpumpputilalämmittimistä:
      
                  —
               
               
                  V: keskimääräisissä ja kylmissä ilmasto-olosuhteissa saavutettavien tilalämmityksen kausittaisten energiatehokkuuksien ero prosentteina;
               
            
                  —
               
               
                  VI: lämpimissä ja keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa saavutettavien tilalämmityksen kausittaisten energiatehokkuuksien ero prosentteina.
               
            6.   YHDISTELMÄLÄMMITTIMESTÄ, LÄMMÖNSÄÄTÖLAITTEESTA JA AURINKOLÄMPÖLAITTEESTA KOOSTUVAT KOKOONPANOT
      Yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen selosteen on sisällettävä a ja b alakohdissa esitetyt osatekijät:
      
                  a)
               
               
                  kuvissa 1 ja 3 esitetyt osatekijät yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden arvioimiseksi, mukaan lukien seuraavat tiedot:
                  
                              —
                           
                           
                              I: ensisijaisen yhdistelmälämmittimen tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden arvo prosentteina;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              II: tämän liitteen taulukoissa 5 ja 6 annettu ensisijaisen lämmittimen ja lisälämmittimen lämpötehon painotuskerroin;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              III: seuraavan matemaattisen ilmaisun arvo: , jossa Prated liittyy ensisijaiseen yhdistelmälämmittimeen;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              IV: seuraavan matemaattisen ilmaisun arvo: , jossa Prated liittyy ensisijaiseen yhdistelmälämmittimeen;
                           
                        lisäksi ensisijaisista lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä:
                  
                              —
                           
                           
                              V: keskimääräisissä ja kylmissä ilmasto-olosuhteissa saavutettavien tilalämmityksen kausittaisten energiatehokkuuksien ero prosentteina;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              VI: lämpimissä ja keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa saavutettavien tilalämmityksen kausittaisten energiatehokkuuksien ero prosentteina;
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  kuvassa 5 esitetyt osatekijät yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon vedenlämmityksen energiatehokkuuden arvioimiseksi, mukaan lukien seuraavat tiedot:
                  
                              —
                           
                           
                              I: yhdistelmälämmittimen vedenlämmityksen energiatehokkuuden arvo prosentteina;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              II: seuraavan matemaattisen ilmaisun arvo: , jossa Qref
                                  on otettu liitteen VII taulukosta 15 ja Qnonsol
                                  aurinkolämpölaitteen tuoteselosteesta yhdistelmälämmittimen ilmoitetulle kuormitusprofiilille M, L, XL tai XXL;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              III: seuraavan matemaattisen ilmaisun arvo: , prosentteina ilmaistuna, jossa Qaux
                                  on otettu aurinkolämpölaitteen tuoteselosteesta ja Qref
                                  liitteen VII taulukosta 15 ilmoitetulle kuormitusprofiilille M, L, XL tai XXL.
                           
                        
            
         Taulukko 5
      
      
         Tämän liitteen kuvassa 1 käytettävä ensisijaisen kattilatilalämmittimen tai kattilayhdistelmälämmittimen ja lisälämmittimen painotuskerroin
          (1)
      
      
                  
                     
                   (2)
               
               
                  II, kokoonpano ilman kuumavesisäiliötä
               
               
                  II, kokoonpano kuumavesisäiliön kanssa
               
            
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
            
                  0,1
               
               
                  0,30
               
               
                  0,37
               
            
                  0,2
               
               
                  0,55
               
               
                  0,70
               
            
                  0,3
               
               
                  0,75
               
               
                  0,85
               
            
                  0,4
               
               
                  0,85
               
               
                  0,94
               
            
                  0,5
               
               
                  0,95
               
               
                  0,98
               
            
                  0,6
               
               
                  0,98
               
               
                  1,00
               
            
                  ≥ 0,7
               
               
                  1,00
               
               
                  1,00
               
            
         
      
         Taulukko 6
      
      
         Tämän liitteen kuvissa 2, 3 ja 4 käytettävä ensisijaisen yhteistuotantotilalämmittimen, lämpöpumpputilalämmittimen, lämpöpumppuyhdistelmälämmittimen tai matalan lämpötilan lämpöpumpun ja lisälämmittimen painotuskerroin
          (3)
      
      
                  
                     
                   (4)
               
               
                  II, kokoonpano ilman kuumavesisäiliötä
               
               
                  II, kokoonpano kuumavesisäiliön kanssa
               
            
                  0
               
               
                  1,00
               
               
                  1,00
               
            
                  0,1
               
               
                  0,70
               
               
                  0,63
               
            
                  0,2
               
               
                  0,45
               
               
                  0,30
               
            
                  0,3
               
               
                  0,25
               
               
                  0,15
               
            
                  0,4
               
               
                  0,15
               
               
                  0,06
               
            
                  0,5
               
               
                  0,05
               
               
                  0,02
               
            
                  0,6
               
               
                  0,02
               
               
                  0
               
            
                  ≥ 0,7
               
               
                  0
               
               
                  0
               
            
         Kuva 1
      
      
         Ensisijaisia kattilatilalämmittimiä ja ensisijaisia kattilayhdistelmälämmittimiä koskeva tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon seloste, jossa ilmoitetaan tarjotun kokoonpanon tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus
      
      
         Kuva 2
      
      
         Ensisijaisia yhteistuotantotilalämmittimiä koskeva tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon seloste, jossa ilmoitetaan tarjotun kokoonpanon tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus
      
      
         Kuva 3
      
      
         Ensisijaisia lämpöpumpputilalämmittimiä ja ensisijaisia lämpöpumppuyhdistelmälämmittimiä koskeva tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon seloste, jossa ilmoitetaan tarjotun kokoonpanon tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus
      
      
         Kuva 4
      
      
         Ensisijaisia matalan lämpötilan lämpöpumppuja koskeva tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon seloste, jossa ilmoitetaan tarjotun kokoonpanon tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus
      
      
         Kuva 5
      
      
         Ensisijaisia kattilayhdistelmälämmittimiä ja ensisijaisia lämpöpumppuyhdistelmälämmittimiä koskeva yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon seloste, jossa ilmoitetaan tarjotun kokoonpanon vedenlämmityksen energiatehokkuus
      
      
         (1)  Väliarvot lasketaan käyttäen lineaarista interpolointia kahden peräkkäisen arvon välillä.
      
         (2)  Prated liittyy ensisijaiseen tilalämmittimeen tai yhdistelmälämmittimeen.
      
         (3)  Väliarvot lasketaan käyttäen lineaarista interpolointia kahden peräkkäisen arvon välillä.
      
         (4)  Prated liittyy ensisijaiseen tilalämmittimeen tai yhdistelmälämmittimeen.
   
   
      LIITE V
      
         Tekninen dokumentaatio
      
      1.   TILALÄMMITTIMET
      Tilalämmittimien osalta tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun teknisen dokumentaation on katettava seuraavat seikat:
      
                  a)
               
               
                  tavarantoimittajan nimi ja osoite;
               
            
                  b)
               
               
                  tilalämmitinmallin kuvaus, joka riittää sen yksiselitteiseen tunnistamiseen;
               
            
                  c)
               
               
                  tarvittaessa viittaukset sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;
               
            
                  d)
               
               
                  tarvittaessa muut sovelletut tekniset standardit ja eritelmät;
               
            
                  e)
               
               
                  sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jonka allekirjoitus sitoo tavarantoimittajaa;
               
            
                  f)
               
               
                  tekniset parametrit:
                  
                              —
                           
                           
                              kattilatilalämmittimistä ja yhteistuotantotilalämmittimistä taulukossa 7 esitetyt tekniset parametrit, jotka on mitattu ja laskettu liitteen VII mukaisesti;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              lämpöpumpputilalämmittimistä taulukossa 8 esitetyt tekniset parametrit, jotka on mitattu ja laskettu liitteen VII mukaisesti;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              lämpöpumpputilalämmittimistä, joissa tiettyä mallia, joka koostuu sisä- ja ulkoyksiköiden yhdistelmästä, koskevat tiedot on saatu laskemalla suunnittelun perusteella ja/tai ekstrapoloimalla muista yhdistelmistä, yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista ja/tai ekstrapolaatioista sekä testeistä, joita on tehty laskelmien paikkansapitävyyden tarkastamiseksi, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot tällaisten yhdistelmien suorituskyvyn laskennassa käytetystä matemaattisesta mallista ja mallin paikkansapitävyyden tarkastamiseksi tehdyistä mittauksista;
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon tilalämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa.
               
            2.   YHDISTELMÄLÄMMITTIMET
      Yhdistelmälämmittimien osalta tämän asetuksen 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun teknisen dokumentaation on katettava seuraavat seikat:
      
                  a)
               
               
                  tavarantoimittajan nimi ja osoite;
               
            
                  b)
               
               
                  yhdistelmälämmitinmallin kuvaus, joka riittää sen yksiselitteiseen tunnistamiseen;
               
            
                  c)
               
               
                  tarvittaessa viittaukset sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;
               
            
                  d)
               
               
                  tarvittaessa muut sovelletut tekniset standardit ja eritelmät;
               
            
                  e)
               
               
                  sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jonka allekirjoitus sitoo tavarantoimittajaa;
               
            
                  f)
               
               
                  tekniset parametrit:
                  
                              —
                           
                           
                              kattilayhdistelmälämmittimistä taulukossa 7 esitetyt tekniset parametrit, jotka on mitattu ja laskettu liitteen VII mukaisesti;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä taulukossa 8 esitetyt tekniset parametrit, jotka on mitattu ja laskettu liitteen VII mukaisesti;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä, joissa tiettyä mallia, joka koostuu sisä- ja ulkoyksiköiden yhdistelmästä, koskevat tiedot on saatu laskemalla suunnittelun perusteella ja/tai ekstrapoloimalla muista yhdistelmistä, yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista ja/tai ekstrapolaatioista sekä testeistä, joita on tehty laskelmien paikkansapitävyyden tarkastamiseksi, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot tällaisten yhdistelmien suorituskyvyn laskennassa käytetystä matemaattisesta mallista ja mallin paikkansapitävyyden tarkastamiseksi tehdyistä mittauksista;
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon yhdistelmälämmitintä koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa.
               
            
         Taulukko 7
      
      
         Kattilatilalämmittimien, kattilayhdistelmälämmittimien ja yhteistuotantotilalämmittimien tekniset parametrit
      
      
                  Malli(t): [tiedot sen mallin (niiden mallien) yksilöimiseksi, joita tiedot koskevat]
               
            
                  Kondenssikattila: [kyllä/ei]
               
            
                  Matalalämpökattila (2): [kyllä/ei]
               
            
                  Tyypin B11 kattila: [kyllä/ei]
               
            
                  Yhteistuotantotilalämmitin: [kyllä/ei]
               
               
                  Jos kyllä, varustettu lisälämmittimellä: [kyllä/ei]
               
            
                  Yhdistelmälämmitin: [kyllä/ei]
               
            
                  
                     Kohta
                  
               
               
                  
                     Symboli
                  
               
               
                  
                     Arvo
                  
               
               
                  
                     Yksikkö
                  
               
               
                   
               
               
                  
                     Kohta
                  
               
               
                  
                     Symboli
                  
               
               
                  
                     Arvo
                  
               
               
                  
                     Yksikkö
                  
               
            
                  
                     Nimellislämpöteho
                  
               
               
                  
                     Prated
                  
               
               
                  x
               
               
                  kW
               
               
                  
                     Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus
                  
               
               
                  
                     ηs
                     
                  
               
               
                  x
               
               
                  %
               
            
                  Kattilatilalämmittimet ja kattilayhdistelmälämmittimet: hyötylämpöteho
               
               
                  Kattilatilalämmittimet ja kattilayhdistelmälämmittimet: hyötysuhde
               
            
                  Nimellislämpöteholla ja korkeilla lämpötila-asetuksilla (1)
                  
               
               
                  
                     P4
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  Nimellislämpöteholla ja korkeilla lämpötila-asetuksilla (1)
                  
               
               
                  
                     η4
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  %
               
            
                  30 %:ssa nimellislämpötehosta ja matalilla lämpötila-asetuksilla (2)
                  
               
               
                  
                     P1
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  30 %:ssa nimellislämpötehosta ja matalilla lämpötila-asetuksilla (2)
                  
               
               
                  
                     η1
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  %
               
            
                  Yhteistuotantotilalämmittimet: hyötylämpöteho
               
               
                  Yhteistuotantotilalämmittimet: hyötysuhde
               
            
                  Yhteistuotantotilalämmittimen nimellislämpöteholla lisälämmitin pois päältä
               
               
                  
                     PCHP100+Sup0
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  Yhteistuotantotilalämmittimen nimellislämpöteholla lisälämmitin pois päältä
               
               
                  
                     ηCHP100+Sup0
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  %
               
            
                  Yhteistuotantotilalämmittimen nimellislämpöteholla lisälämmitin päällä
               
               
                  
                     PCHP100+Sup100
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  Yhteistuotantotilalämmittimen nimellislämpöteholla lisälämmitin päällä
               
               
                  
                     ηCHP100+Sup100
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  %
               
            
                  Yhteistuotantotilalämmittimet: sähköhyötysuhde
               
               
                  Lisälämmitin
               
            
                  Yhteistuotantotilalämmittimen nimellislämpöteholla lisälämmitin pois päältä
               
               
                  
                     ηel,CHP100+Sup0
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  %
               
               
                  Nimellislämpöteho
               
               
                  
                     Psup
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
            
                  Yhteistuotantotilalämmittimen nimellislämpöteholla lisälämmitin päällä
               
               
                  
                     ηel,CHP100+Sup100
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  %
               
               
                  Ottoenergian tyyppi
               
               
                   
               
            
                  Lisäsähkönkulutus
               
               
                  Muut kohdat
               
            
                  Täydellä kuormalla
               
               
                  
                     elmax
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  Valmiustilan lämpöhäviö
               
               
                  
                     Pstby
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
            
                  Osakuormalla
               
               
                  
                     elmin
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  Sytytyspolttimen tehonkulutus
               
               
                  
                     Pign
                     
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
            
                  Valmiustilassa
               
               
                  
                     PSB
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kW
               
               
                  Vuotuinen energiankulutus
               
               
                  
                     QHE
                     
                  
               
               
                  x
               
               
                  kWh tai GJ
               
            
                  Äänitehotaso, sisällä
               
               
                  
                     LWA
                     
                  
               
               
                  x
               
               
                  dB
               
            
                  Yhdistelmälämmittimet:
               
            
                  
                     Ilmoitettu kuormitusprofiili
                  
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Vedenlämmityksen energiatehokkuus
                  
               
               
                  
                     ηwh
                     
                  
               
               
                  x
               
               
                  %
               
            
                  Vuorokautinen sähkönkulutus
               
               
                  
                     Qelec
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kWh
               
               
                  Vuorokautinen polttoaineenkulutus
               
               
                  
                     Qfuel
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kWh
               
            
                  Vuotuinen sähkönkulutus
               
               
                  
                     AEC
                  
               
               
                  x
               
               
                  kWh
               
               
                  Vuotuinen polttoaineenkulutus
               
               
                  
                     AFC
                  
               
               
                  x
               
               
                  GJ
               
            
                  Yhteystiedot
               
               
                  Tavarantoimittajan nimi ja osoite:
               
            
         
      
         Taulukko 8
      
      
         Lämpöpumpputilalämmittimien ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien tekniset parametrit
      
      
                  Malli(t): [tiedot sen mallin (niiden mallien) yksilöimiseksi, joita tiedot koskevat]
               
            
                  Ilma-vesi-lämpöpumppu: [kyllä/ei]
               
            
                  Vesi-vesi-lämpöpumppu: [kyllä/ei]
               
            
                  Suolavesi-vesi-lämpöpumppu: [kyllä/ei]
               
            
                  Matalan lämpötilan lämpöpumppu: [kyllä/ei]
               
            
                  Varustettu lisälämmittimellä: [kyllä/ei]
               
            
                  Lämpöpumppuyhdistelmälämmitin: [kyllä/ei]
               
            
                  Parametrit ilmoitetaan keskilämpötilan sovelluksesta, lukuun ottamatta matalan lämpötilan lämpöpumppuja. Matalan lämpötilan lämpöpumpuista parametrit ilmoitetaan matalan lämpötilan sovelluksesta.
               
            
                  Parametrit ilmoitetaan keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa.
               
            
                  
                     Kohta
                  
               
               
                  
                     Symboli
                  
               
               
                  
                     Arvo
                  
               
               
                  
                     Yksikkö
                  
               
               
                   
               
               
                  
                     Kohta
                  
               
               
                  
                     Symboli
                  
               
               
                  
                     Arvo
                  
               
               
                  
                     Yksikkö
                  
               
            
                  
                     Nimellislämpöteho
                      (3)
                  
               
               
                  
                     Prated
                  
               
               
                  x
               
               
                  kW
               
               
                  
                     Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus
                  
               
               
                  
                     ηs
                     
                  
               
               
                  x
               
               
                  %
               
            
                  Ilmoitettu lämmitysteho osakuormalla sisälämpötilassa 20 °C ja ulkolämpötilassa Tj
                     
                  
               
               
                  Ilmoitettu lämpökerroin tai primäärienergiakerroin osakuormalla sisälämpötilassa 20 °C ja ulkolämpötilassa Tj
                     
                  
               
            
                  
                     Tj
                      = – 7 °C
               
               
                  
                     Pdh
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  
                     Tj
                      = – 7 °C
               
               
                  
                     COPd tai PERd
                  
               
               
                  x,xx tai x,x
               
               
                  – tai %
               
            
                  
                     Tj
                      = + 2 °C
               
               
                  
                     Pdh
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  
                     Tj
                      = + 2 °C
               
               
                  
                     COPd tai PERd
                  
               
               
                  x,xx tai x,x
               
               
                  – tai %
               
            
                  
                     Tj
                      = + 7 °C
               
               
                  
                     Pdh
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  
                     Tj
                      = + 7 °C
               
               
                  
                     COPd tai PERd
                  
               
               
                  x,xx tai x,x
               
               
                  – tai %
               
            
                  
                     Tj
                      = + 12 °C
               
               
                  
                     Pdh
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  
                     Tj
                      = + 12 °C
               
               
                  
                     COPd tai PERd
                  
               
               
                  x,xx tai x,x
               
               
                  – tai %
               
            
                  
                     Tj
                      = kaksiarvoinen lämpötila
               
               
                  
                     Pdh
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  
                     Tj
                      = kaksiarvoinen lämpötila
               
               
                  
                     COPd tai PERd
                  
               
               
                  x,xx tai x,x
               
               
                  – tai %
               
            
                  
                     Tj
                      = toimintarajalämpötila
               
               
                  
                     Pdh
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  
                     Tj
                      = toimintarajalämpötila
               
               
                  
                     COPd tai PERd
                  
               
               
                  x,xx tai x,x
               
               
                  – tai %
               
            
                  Ilma-vesi-lämpöpumput: Tj
                      = – 15 °C (jos TOL < – 20 °C)
               
               
                  
                     Pdh
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  Ilma-vesi-lämpöpumput: Tj
                      = – 15 °C (jos TOL < – 20 °C)
               
               
                  
                     COPd tai PERd
                  
               
               
                  x,xx tai x,x
               
               
                  – tai %
               
            
                  Kaksiarvoinen lämpötila
               
               
                  
                     Tbiv
                     
                  
               
               
                  x
               
               
                  °C
               
               
                  Ilma-vesi-lämpöpumput: toimintarajalämpötila
               
               
                  
                     TOL
                  
               
               
                  x
               
               
                  °C
               
            
                  Lämmityksen vuorottelujaksoteho
               
               
                  
                     Pcych
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
               
                  Vuorottelujakson energiatehokkuus
               
               
                  
                     COPcyc tai PERcyc
                  
               
               
                  x,xx tai x,x
               
               
                  – tai %
               
            
                  Alenemiskerroin (4)
                  
               
               
                  
                     Cdh
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  —
               
               
                  Lämmitysveden toimintarajalämpötila
               
               
                  
                     WTOL
                  
               
               
                  x
               
               
                  °C
               
            
                  Tehonkulutus muissa tiloissa kuin aktiivisessa toimintatilassa
               
               
                  Lisälämmitin
               
            
                  Pois päältä -tila
               
               
                  
                     POFF
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kW
               
               
                  Nimellislämpöteho (4)
                  
               
               
                  
                     Psup
                  
               
               
                  x,x
               
               
                  kW
               
            
                  Termostaatti pois päältä -tila
               
               
                  
                     PTO
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kW
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  Valmiustila
               
               
                  
                     PSB
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kW
               
               
                  Ottoenergian tyyppi
               
            
                  Kampikammion lämmitys -tila
               
               
                  
                     PCK
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kW
               
               
                   
               
            
                  Muut kohdat
               
               
                   
               
            
                  Tehonsäätö
               
               
                  kiinteä/muuttuva
               
               
                  Ilma-vesi-lämpöpumput: nimellisilmavirta, ulkona
               
               
                  —
               
               
                  x
               
               
                  m3/h
               
            
                  Äänitehotaso, sisällä/ulkona
               
               
                  
                     LWA
                     
                  
               
               
                  x / x
               
               
                  dB
               
               
                  Vesi-/suolavesi-vesi-lämpöpumput: suolaveden tai veden nimellisvirtaus, ulkolämmönsiirrin
               
               
                  —
               
               
                  x
               
               
                  m3/h
               
            
                  Vuotuinen energiankulutus
               
               
                  
                     QHE
                     
                  
               
               
                  x
               
               
                  kWh tai GJ
               
            
                  Lämpöpumppuyhdistelmälämmitin:
               
            
                  
                     Ilmoitettu kuormitusprofiili
                  
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  
                     Vedenlämmityksen energiatehokkuus
                  
               
               
                  
                     ηwh
                     
                  
               
               
                  x
               
               
                  %
               
            
                  Vuorokautinen sähkönkulutus
               
               
                  
                     Qelec
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kWh
               
               
                  Vuorokautinen polttoaineenkulutus
               
               
                  
                     Qfuel
                     
                  
               
               
                  x,xxx
               
               
                  kWh
               
            
                  Vuotuinen sähkönkulutus
               
               
                  
                     AEC
                  
               
               
                  x
               
               
                  kWh
               
               
                  Vuotuinen polttoaineenkulutus
               
               
                  
                     AFC
                  
               
               
                  x
               
               
                  GJ
               
            
                  Yhteystiedot
               
               
                  Tavarantoimittajan nimi ja osoite:
               
            3.   LÄMMÖNSÄÄTÖLAITTEET
      Lämmönsäätölaitteiden osalta tämän asetuksen 3 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun teknisen dokumentaation on katettava seuraavat seikat:
      
                  a)
               
               
                  tavarantoimittajan nimi ja osoite;
               
            
                  b)
               
               
                  lämmönsäätölaitemallin kuvaus, joka riittää sen yksiselitteiseen tunnistamiseen;
               
            
                  c)
               
               
                  tarvittaessa viittaukset sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;
               
            
                  d)
               
               
                  tarvittaessa muut sovelletut tekniset standardit ja eritelmät;
               
            
                  e)
               
               
                  sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jonka allekirjoitus sitoo tavarantoimittajaa;
               
            
                  f)
               
               
                  tekniset parametrit:
                  
                              —
                           
                           
                              lämmönsäätölaitteen luokka;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              lämmönsäätölaitteen vaikutus tilalämmityksen kausittaiseen energiatehokkuuteen prosentteina pyöristettynä yhteen desimaaliin;
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon lämmönsäätölaitetta koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa.
               
            4.   AURINKOLÄMPÖLAITTEET
      Aurinkolämpölaitteiden osalta tämän asetuksen 3 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetun teknisen dokumentaation on katettava seuraavat seikat:
      
                  a)
               
               
                  tavarantoimittajan nimi ja osoite;
               
            
                  b)
               
               
                  aurinkolämpölaitemallin kuvaus, joka riittää sen yksiselitteiseen tunnistamiseen;
               
            
                  c)
               
               
                  tarvittaessa viittaukset sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;
               
            
                  d)
               
               
                  tarvittaessa muut sovelletut tekniset standardit ja eritelmät;
               
            
                  e)
               
               
                  sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jonka allekirjoitus sitoo tavarantoimittajaa;
               
            
                  f)
               
               
                  tekniset parametrit (tarvittaessa keräinpiirin pumpuille):
                  
                              —
                           
                           
                              keräimen valoaukon pinta-ala Asol
                                  neliömetreinä pyöristettynä kahteen desimaaliin;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              keräimen hyötysuhde ηcol
                                  prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              liitteessä II olevan 3 kohdan mukaisesti määritetty aurinkokuumavesisäiliön energiatehokkuusluokka;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              aurinkokuumavesisäiliön seisontahäviö S watteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              aurinkokuumavesisäiliön säiliön tilavuus V litroina tai kuutiometreinä;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              muun kuin aurinkoenergian vuotuinen lämpöosuus Qnonsol
                                  kilowattitunteina primäärienergiana sähkön osalta ja/tai kilowattitunteina ylempänä lämpöarvona polttoaineiden osalta, kuormitusprofiileille M, L, XL ja XXL keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              pumpun tehonkulutus solpump watteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              valmiustilan tehonkulutus solstandby watteina pyöristettynä kahteen desimaaliin;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              vuotuinen lisäsähkönkulutus Qaux
                                  kilowattitunteina loppuenergiana, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon aurinkolämpölaitetta koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa.
               
            5.   TILALÄMMITTIMESTÄ, LÄMMÖNSÄÄTÖLAITTEESTA JA AURINKOLÄMPÖLAITTEESTA KOOSTUVAT KOKOONPANOT
      Tilalämmittimestä, lämmönsäätölaiteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen osalta tämän asetuksen 3 artiklan 5 kohdan c alakohdassa tarkoitetun teknisen dokumentaation on katettava seuraavat seikat:
      
                  a)
               
               
                  tavarantoimittajan nimi ja osoite;
               
            
                  b)
               
               
                  tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallin kuvaus, joka riittää sen yksiselitteiseen tunnistamiseen;
               
            
                  c)
               
               
                  tarvittaessa viittaukset sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;
               
            
                  d)
               
               
                  tarvittaessa muut sovelletut tekniset standardit ja eritelmät;
               
            
                  e)
               
               
                  sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jonka allekirjoitus sitoo tavarantoimittajaa;
               
            
                  f)
               
               
                  tekniset parametrit:
                  
                              —
                           
                           
                              tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              tämän liitteen 1, 3 ja 4 kohdassa esitetyt tekniset parametrit;
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvaa kokoonpanoa koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa.
               
            6.   YHDISTELMÄLÄMMITTIMESTÄ, LÄMMÖNSÄÄTÖLAITTEESTA JA AURINKOLÄMPÖLAITTEESTA KOOSTUVAT KOKOONPANOT
      Yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaiteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen osalta tämän asetuksen 3 artiklan 6 kohdan c alakohdassa tarkoitetun teknisen dokumentaation on katettava seuraavat seikat:
      
                  a)
               
               
                  tavarantoimittajan nimi ja osoite;
               
            
                  b)
               
               
                  yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallin kuvaus, joka riittää sen yksiselitteiseen tunnistamiseen;
               
            
                  c)
               
               
                  tarvittaessa viittaukset sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;
               
            
                  d)
               
               
                  tarvittaessa muut sovelletut tekniset standardit ja eritelmät;
               
            
                  e)
               
               
                  sen henkilön tunnistetiedot ja allekirjoitus, jonka allekirjoitus sitoo tavarantoimittajaa;
               
            
                  f)
               
               
                  tekniset parametrit:
                  
                              —
                           
                           
                              tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ja vedenlämmityksen energiatehokkuus prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              tämän liitteen 2, 3 ja 4 kohdassa esitetyt tekniset parametrit;
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvaa kokoonpanoa koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa.
               
            
         (1)  Korkean lämpötilan asetuksilla tarkoitetaan 60 °C:n paluulämpötilaa lämmittimen sisääntulossa ja 80 °C:n syöttölämpötilaa lämmittimen ulostulossa.
      
         (2)  Matala lämpötila tarkoittaa kondenssikattiloilla 30 °C:n, matalalämpökattiloilla 37 °C:n ja muilla lämmittimillä 50 °C:n paluulämpötilaa (lämmittimen sisääntulossa).
      
         (3)  Lämpöpumpputilalämmittimillä ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimillä nimellislämpöteho Prated on yhtä suuri kuin lämmityksen mitoituskuorma Pdesignh, ja lisälämmittimen nimellislämpöteho Psup on yhtä suuri kuin lisälämmitysteho sup(Tj).
      
         (4)  Jos Cdh:n arvoa ei määritetä mittaamalla, alenemiskertoimen oletusarvo on Cdh = 0,9.
   
   
      LIITE VI
      
         Tiedot, jotka on annettava, kun loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta
      
      1.   TILALÄMMITTIMET
      
               
                  1.1
               
               
                  Tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä:
                  
                              a)
                           
                           
                              liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti määritetty mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, kilowatteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun (lämpöpumpputilalämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa);
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 3 ja 4 kohdan mukaisesti (lämpöpumpputilalämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa);
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai gigajouleina ylempänä lämpöarvona, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 3 ja 4 kohdan mukaisesti (lämpöpumpputilalämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa);
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              äänitehotaso LWA
                                  sisällä desibeleinä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun (lämpöpumpputilalämmittimistä tapauksen mukaan);
                           
                        lisäksi yhteistuotantotilalämmittimistä:
                  
                              f)
                           
                           
                              sähköhyötysuhde prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        lisäksi lämpöpumpputilalämmittimistä:
                  
                              g)
                           
                           
                              nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa kilowatteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 4 kohdan mukaisesti;
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              vuotuinen energiankulutus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai gigajouleina ylempänä lämpöarvona, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 4 kohdan mukaisesti;
                           
                        
                              j)
                           
                           
                              äänitehotaso LWA
                                  ulkona desibeleinä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        lisäksi matalan lämpötilan lämpöpumpuista:
                  
                              k)
                           
                           
                              ilmoitus, että matalan lämpötilan lämpöpumppu soveltuu ainoastaan matalan lämpötilan sovellukseen.
                           
                        
            
               
                  1.2
               
               
                  Edellä 1.1 kohdassa tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.
               
            2.   YHDISTELMÄLÄMMITTIMET
      
               
                  2.1
               
               
                  Tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä:
                  
                              a)
                           
                           
                              tilalämmityksestä keskilämpötilan sovellus; vedenlämmityksestä ilmoitettu kuormitusprofiili ilmaistuna asianmukaisella kirjaimella liitteen VII taulukon 15 mukaisesti;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              liitteessä II olevan 1 ja 2 kohdan mukaisesti määritetty mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, kilowatteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa);
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              tilalämmityksestä vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai gigajouleina ylempänä lämpöarvona, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 3 ja 4 kohdan mukaisesti (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa); vedenlämmityksestä vuotuinen sähkönkulutus kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai vuotuinen polttoaineenkulutus gigajouleina ylempänä lämpöarvona, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 5 kohdan mukaisesti (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa);
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 3 ja 4 kohdan mukaisesti (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa); vedenlämmityksen energiatehokkuus prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 5 kohdan mukaisesti (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa);
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              äänitehotaso LWA
                                  sisällä desibeleinä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun (lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä tapauksen mukaan);
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              tapauksen mukaan ilmoitus siitä, että yhdistelmälämmitin voidaan ajoittaa toimimaan ainoastaan kulutushuippujen ulkopuolella;
                           
                        lisäksi lämpöpumppuyhdistelmälämmittimistä:
                  
                              h)
                           
                           
                              nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen lisälämmittimen nimellislämpöteho, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa kilowatteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              tilalämmityksestä vuotuinen energiankulutus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai gigajouleina ylempänä lämpöarvona, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 4 kohdan mukaisesti; vedenlämmityksestä vuotuinen sähkönkulutus kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai vuotuinen polttoaineenkulutus gigajouleina ylempänä lämpöarvona kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 5 kohdan mukaisesti;
                           
                        
                              j)
                           
                           
                              tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 4 kohdan mukaisesti; vedenlämmityksen energiatehokkuus kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun ja laskettuna liitteessä VII olevan 5 kohdan mukaisesti;
                           
                        
                              k)
                           
                           
                              äänitehotaso LWA
                                  ulkona desibeleinä pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun.
                           
                        
            
               
                  2.2
               
               
                  Edellä 2.1 kohdassa tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.
               
            3.   TILALÄMMITTIMESTÄ, LÄMMÖNSÄÄTÖLAITTEESTA JA AURINKOLÄMPÖLAITTEESTA KOOSTUVAT KOKOONPANOT
      
               
                  3.1
               
               
                  Tämän asetuksen 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä:
                  
                              a)
                           
                           
                              liitteessä II olevan 1 kohdan mukaisesti määritetty mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              liitteen IV kuvissa 1, 2, 3 ja 4 esitetyt tiedot.
                           
                        
            
               
                  3.2
               
               
                  Edellä 3.1 kohdassa tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.
               
            4.   YHDISTELMÄLÄMMITTIMESTÄ, LÄMMÖNSÄÄTÖLAITTEESTA JA AURINKOLÄMPÖLAITTEESTA KOOSTUVAT KOKOONPANOT
      
               
                  4.1
               
               
                  Tämän asetuksen 4 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä:
                  
                              a)
                           
                           
                              liitteessä II olevan 1 ja 2 kohdan mukaisesti määritetty mallin tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuusluokka ja vedenlämmityksen energiatehokkuusluokka;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ja vedenlämmityksen energiatehokkuus prosentteina pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              liitteen IV kuvissa 1 ja 3 esitetyt tiedot;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              liitteen IV kuvassa 5 esitetyt tiedot.
                           
                        
            
               
                  4.2
               
               
                  Edellä 4.1 kohdassa tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.
               
            
   
      LIITE VII
      
         Mittaukset ja laskelmat
      
      1.   Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi ja niiden noudattamisen varmentamiseksi tarvittavissa mittauksissa ja laskelmissa on käytettävä yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai muita luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt menetelmät. Niissä on sovellettava 2–6 kohdassa määriteltyjä vaatimuksia ja teknisiä parametreja.
      2.   Mittauksia ja laskelmia koskevat yleiset vaatimukset
      
      
               
                  a)
               
               
                  Kohdissa 3–7 määriteltyjä mittauksia varten sisälämpötilaksi asetetaan 20 °C.
               
            
               
                  b)
               
               
                  Kohdissa 3–7 määriteltyjä laskelmia varten sähkönkulutus kerrotaan muuntokertoimella CC = 2,5, paitsi jos vuotuinen sähkönkulutus ilmaistaan loppukäyttäjän kuluttamana loppuenergiana, kuten 3 kohdan b alakohdassa, 4 kohdan g alakohdassa, 5 kohdan e alakohdassa ja 6 kohdassa esitetään.
               
            
               
                  c)
               
               
                  Lisälämmittimillä varustetuissa lämmittimissä nimellislämpötehoa, tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta, vedenlämmityksen energiatehokkuutta, äänitehotasoa ja typen oksidien päästöjä koskevissa mittauksissa ja laskelmissa otetaan huomioon lisälämmitin.
               
            
               
                  d)
               
               
                  Nimellislämpötehon, tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden, vedenlämmityksen energiatehokkuuden, vuotuisen energiankulutuksen ja äänitehotason ilmoitetut arvot pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.
               
            3.   Kattilatilalämmittimien, kattilayhdistelmälämmittimien ja yhteistuotantotilalämmittimien tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ja energiankulutus
      
      
               
                  a)
               
               
                  Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs
                      lasketaan tilalämmityksen kausittaisena energiatehokkuutena aktiivitilassa ηson
                      korjattuna osuuksilla, joilla otetaan huomioon lämmönsäätölaitteet, lisäsähkönkulutus, valmiustilan lämpöhäviö, sytytyspolttimen tehonkulutus (tapauksen mukaan), ja yhteistuotantotilalämmittimien osalta korjattuna lisäämällä sähköhyötysuhde kerrottuna muuntokertoimella CC = 2,5.
               
            
               
                  b)
               
               
                  Vuotuinen energiankulutus QHE
                      kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai gigajouleina ylempänä lämpöarvona lasketaan vuotuisen peruslämmitystarpeen ja tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden suhteena.
               
            4.   Lämpöpumpputilalämmittimien ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ja energiankulutus
      
      
               
                  a)
               
               
                  Nimellislämpökertoimen COPrated
                      tai nimellisprimäärienergiakertoimen PERrated
                      ja äänitehotason määrittämisessä sovellettavat käyttöolosuhteet ovat taulukossa 9 määritellyt nimellisolosuhteet, ja määrityksissä on käytettävä samaa ilmoitettua lämmitystehoa.
               
            
               
                  b)
               
               
                  Aktiivitilan lämpökerroin SCOPon
                      keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa lasketaan lämmityksen osakuorman Ph(Tj), lisälämmitystehon sup(Tj) (tapauksen mukaan) ja lämpötilavälin ominaislämpökertoimen COPbin(Tj) tai lämpötilavälin ominaisprimäärienergiakertoimen PERbin(Tj) perusteella, painotettuna lämpötilatunneilla, joina lämpötilavälin olosuhteet vallitsevat, soveltaen seuraavia vaatimuksia:
                  
                              —
                           
                           
                              taulukossa 10 määritellyt perusmitoitusolosuhteet,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              taulukossa 12 määritelty eurooppalainen vertailulämmityskausi keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              tarvittaessa vuorottelun aiheuttaman energiatehokkuuden alenemisen vaikutukset lämmitystehon säädön tyypistä riippuen.
                           
                        
            
               
                  c)
               
               
                  Vuotuinen peruslämmitystarve QH
                      on lämmityksen mitoituskuorma Pdesignh keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa kerrottuna vuotuisella aktiivitilan ekvivalentilla tuntimäärällä HHE
                     , joka on 2 066 keskimääräisille ilmasto-olosuhteille, 2 465 kylmille ilmasto-olosuhteilla ja 1 336 lämpimille ilmasto-olosuhteille.
               
            
               
                  d)
               
               
                  Vuotuinen energiankulutus QHE
                      lasketaan seuraavien summana:
                  
                              —
                           
                           
                              vuotuisen peruslämmitystarpeen QH
                                  ja aktiivitilan lämpökertoimen SCOPon
                                  tai aktiivitilan primäärienergiakertoimen SPERon
                                  suhde ja
                           
                        
                              —
                           
                           
                              energiankulutus pois päältä-, termostaatti pois päältä-, valmius- ja kampikammion lämmitys -tilassa lämmityskauden aikana.
                           
                        
            
               
                  e)
               
               
                  Lämmityskauden lämpökerroin SCOP tai lämmityskauden primäärienergiakerroin SPER lasketaan vuotuisen peruslämmitystarpeen QH
                      ja vuotuisen energiankulutuksen QHE
                      suhteena.
               
            
               
                  f)
               
               
                  Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs
                      lasketaan lämmityskauden lämpökertoimena SCOP jaettuna muuntokertoimella CC tai lämmityskauden primäärienergiakertoimena SPER korjattuna osuuksilla, joilla otetaan huomioon lämmönsäätölaitteet ja vesi-vesi- ja suolavesi-vesi-lämpöpumpputilalämmittimien ja -lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien osalta yhden tai useamman lämmönkeruupiirin vesipumpun sähkönkulutus.
               
            
               
                  g)
               
               
                  Vuotuinen energiankulutus QHE
                      kilowattitunteina loppuenergiana ja/tai gigajouleina ylempänä lämpöarvona lasketaan vuotuisen peruslämmitystarpeen QH
                      ja tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden ηs
                      suhteena.
               
            5.   Yhdistelmälämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuus
      
      Yhdistelmälämmittimien vedenlämmityksen energiatehokkuus ηwh
          lasketaan viite-energian Qref
          ja sen tuottamiseen tarvittavan energian suhteena soveltaen seuraavia vaatimuksia:
      
                  a)
               
               
                  mittaukset tehdään käyttäen taulukossa 15 määriteltyjä kuormitusprofiileja;
               
            
                  b)
               
               
                  mittaukset tehdään käyttäen 24 tunnin mittausjaksoa seuraavasti:
                  
                              —
                           
                           
                              00:00–06:59: ei veden laskua;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              07:00 alkaen: veden laskut ilmoitetun kuormitusprofiilin mukaisesti;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              viimeisen laskun lopusta 24:00:aan: ei veden laskua;
                           
                        
            
                  c)
               
               
                  ilmoitetun kuormitusprofiilin on oltava enimmäiskuormitusprofiili tai sitä seuraava alempi kuormitusprofiili;
               
            
                  d)
               
               
                  lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien osalta sovelletaan seuraavia lisävaatimuksia:
                  
                              —
                           
                           
                              lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet testataan taulukossa 9 määritellyissä olosuhteissa;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet, joissa käytetään tuuletuksen poistoilmaa lämmönlähteenä, testataan taulukossa 11 määritellyissä olosuhteissa;
                           
                        
            
                  e)
               
               
                  vuotuinen sähkönkulutus AEC kilowattitunteina loppuenergiana lasketaan kertomalla kilowattitunteina loppuenergiana ilmaistu vuorokautinen sähkönkulutus Qelec
                      220:llä;
               
            
                  f)
               
               
                  vuotuinen polttoaineenkulutus AFC gigajouleina ylempänä lämpöarvona lasketaan kertomalla vuorokautinen polttoaineenkulutus Qfuel
                      220:llä.
               
            6.   Aurinkolämpölaitteiden mittauksia ja laskelmia koskevat vaatimukset
      
      Aurinkokeräin, aurinkokuumavesisäiliö ja keräinpiirin pumppu (tapauksen mukaan) testataan erikseen. Jos aurinkokeräintä ja aurinkokuumavesisäiliötä ei voida testata erikseen, ne testataan yhdessä.
      Tulosten perusteella määritetään seisontahäviö S ja lasketaan keräimen hyötysuhde ηcol
         , muun kuin aurinkoenergian vuotuinen lämpöosuus Qnonsol
          kuormitusprofiileille M, L, XL ja XXL taulukoissa 13 ja 14 määritellyissä keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa sekä vuotuinen lisäsähkönkulutus Qaux
          kilowattitunteina loppuenergiana.
      
         Taulukko 9
      
      
         Lämpöpumpputilalämmittimien ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien nimellisolosuhteet
      
      
                  Lämmönlähde
               
               
                  Ulkolämmönsiirrin
               
               
                  Sisälämmönsiirrin
               
            
                  Ilmasto-olosuhteet
               
               
                  Sisääntulon kuivalämpötila (märkälämpötila)
               
               
                  Lämpöpumpputilalämmittimet ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimet, lukuun ottamatta matalan lämpötilan lämpöpumppuja
               
               
                  Matalan lämpötilan lämpöpumput
               
            
                  Sisääntulon lämpötila
               
               
                  Ulostulon lämpötila
               
               
                  Sisääntulon lämpötila
               
               
                  Ulostulon lämpötila
               
            
                  Ulkoilma
               
               
                  Keskimääräinen
               
               
                  + 7 °C
                  (+ 6 °C)
               
               
                  +47 °C
               
               
                  +55 °C
               
               
                  +30 °C
               
               
                  +35 °C
               
            
                   
               
               
                  Kylmä
               
               
                  + 2 °C
                  (+ 1 °C)
               
            
                   
               
               
                  Lämmin
               
               
                  + 14 °C
                  (+ 13 °C)
               
            
                  Poistoilma
               
               
                  Kaikki
               
               
                  + 20 °C
                  (+ 12 °C)
               
            
                   
               
               
                   
               
               
                  Sisääntulon/ulostulon lämpötila
               
            
                  Vesi
               
               
                  Kaikki
               
               
                  + 10 °C /
                  + 7 °C
               
            
                  Suolavesi
               
               
                  Kaikki
               
               
                  0 °C/– 3 °C
               
            
         
      
         Taulukko 10
      
      
         Lämpöpumpputilalämmittimien ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien perusmitoitusolosuhteet, ilman kuivalämpötila (märkälämpötila suluissa)
      
      
                  Ilmasto-olosuhteet
               
               
                  Perusmitoituslämpötila
               
               
                  Kaksiarvoinen lämpötila
               
               
                  Toimintarajalämpötila
               
            
                  
                     Tdesignh
                  
               
               
                  
                     Tbiv
                     
                  
               
               
                  
                     TOL
                  
               
            
                  Keskimääräinen
               
               
                  – 10 (– 11) °C
               
               
                  enintään + 2 °C
               
               
                  enintään – 7 °C
               
            
                  Kylmä
               
               
                  – 22 (– 23) °C
               
               
                  enintään – 7 °C
               
               
                  enintään – 15 °C
               
            
                  Lämmin
               
               
                  + 2 (+ 1) °C
               
               
                  enintään + 7 °C
               
               
                  enintään + 2 °C
               
            
         
      
         Taulukko 11
      
      
         Suurin saatavilla oleva tuuletuksen poistoilman määrä [m3/h] kosteudella 5,5 g/m3
         
      
      
                  Ilmoitettu kuormitusprofiili
               
               
                  XXS
               
               
                  XS
               
               
                  S
               
               
                  M
               
               
                  L
               
               
                  XL
               
               
                  XXL
               
            
                  Suurin saatavilla oleva tuuletuksen poistoilman määrä
               
               
                  109
               
               
                  128
               
               
                  128
               
               
                  159
               
               
                  190
               
               
                  870
               
               
                  1 021
               
            
         
      
         Taulukko 12
      
      
         Lämpöpumpputilalämmittimien ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimien eurooppalainen vertailulämmityskausi keskimääräisissä, kylmissä ja lämpimissä ilmasto-olosuhteissa
      
      
                  
                     binj
                     
                  
               
               
                  
                     Tj
                      [°C]
               
               
                  Keskimääräiset ilmasto-olosuhteet
               
               
                  Kylmät ilmasto-olosuhteet
               
               
                  Lämpimät ilmasto-olosuhteet
               
            
                  
                     Hj
                      [h/vuosi]
               
               
                  
                     Hj
                      [h/vuosi]
               
               
                  
                     Hj
                      [h/vuosi]
               
            
                  1–8
               
               
                  – 30– – 23
               
               
                  0
               
               
                  0
               
               
                  0
               
            
                  9
               
               
                  –22
               
               
                  0
               
               
                  1
               
               
                  0
               
            
                  10
               
               
                  –21
               
               
                  0
               
               
                  6
               
               
                  0
               
            
                  11
               
               
                  –20
               
               
                  0
               
               
                  13
               
               
                  0
               
            
                  12
               
               
                  –19
               
               
                  0
               
               
                  17
               
               
                  0
               
            
                  13
               
               
                  –18
               
               
                  0
               
               
                  19
               
               
                  0
               
            
                  14
               
               
                  –17
               
               
                  0
               
               
                  26
               
               
                  0
               
            
                  15
               
               
                  –16
               
               
                  0
               
               
                  39
               
               
                  0
               
            
                  16
               
               
                  –15
               
               
                  0
               
               
                  41
               
               
                  0
               
            
                  17
               
               
                  –14
               
               
                  0
               
               
                  35
               
               
                  0
               
            
                  18
               
               
                  –13
               
               
                  0
               
               
                  52
               
               
                  0
               
            
                  19
               
               
                  –12
               
               
                  0
               
               
                  37
               
               
                  0
               
            
                  20
               
               
                  –11
               
               
                  0
               
               
                  41
               
               
                  0
               
            
                  21
               
               
                  –10
               
               
                  1
               
               
                  43
               
               
                  0
               
            
                  22
               
               
                  –9
               
               
                  25
               
               
                  54
               
               
                  0
               
            
                  23
               
               
                  –8
               
               
                  23
               
               
                  90
               
               
                  0
               
            
                  24
               
               
                  –7
               
               
                  24
               
               
                  125
               
               
                  0
               
            
                  25
               
               
                  –6
               
               
                  27
               
               
                  169
               
               
                  0
               
            
                  26
               
               
                  –5
               
               
                  68
               
               
                  195
               
               
                  0
               
            
                  27
               
               
                  –4
               
               
                  91
               
               
                  278
               
               
                  0
               
            
                  28
               
               
                  –3
               
               
                  89
               
               
                  306
               
               
                  0
               
            
                  29
               
               
                  –2
               
               
                  165
               
               
                  454
               
               
                  0
               
            
                  30
               
               
                  –1
               
               
                  173
               
               
                  385
               
               
                  0
               
            
                  31
               
               
                  0
               
               
                  240
               
               
                  490
               
               
                  0
               
            
                  32
               
               
                  1
               
               
                  280
               
               
                  533
               
               
                  0
               
            
                  33
               
               
                  2
               
               
                  320
               
               
                  380
               
               
                  3
               
            
                  34
               
               
                  3
               
               
                  357
               
               
                  228
               
               
                  22
               
            
                  35
               
               
                  4
               
               
                  356
               
               
                  261
               
               
                  63
               
            
                  36
               
               
                  5
               
               
                  303
               
               
                  279
               
               
                  63
               
            
                  37
               
               
                  6
               
               
                  330
               
               
                  229
               
               
                  175
               
            
                  38
               
               
                  7
               
               
                  326
               
               
                  269
               
               
                  162
               
            
                  39
               
               
                  8
               
               
                  348
               
               
                  233
               
               
                  259
               
            
                  40
               
               
                  9
               
               
                  335
               
               
                  230
               
               
                  360
               
            
                  41
               
               
                  10
               
               
                  315
               
               
                  243
               
               
                  428
               
            
                  42
               
               
                  11
               
               
                  215
               
               
                  191
               
               
                  430
               
            
                  43
               
               
                  12
               
               
                  169
               
               
                  146
               
               
                  503
               
            
                  44
               
               
                  13
               
               
                  151
               
               
                  150
               
               
                  444
               
            
                  45
               
               
                  14
               
               
                  105
               
               
                  97
               
               
                  384
               
            
                  46
               
               
                  15
               
               
                  74
               
               
                  61
               
               
                  294
               
            
                  Tunnit yhteensä:
               
               
                  4 910
               
               
                  6 446
               
               
                  3 590
               
            
         
      
         Taulukko 13
      
      
         Keskimääräinen päivälämpötila [°C]
      
      
                   
               
               
                  Tammikuu
               
               
                  Helmikuu
               
               
                  Maaliskuu
               
               
                  Huhtikuu
               
               
                  Toukokuu
               
               
                  Kesäkuu
               
               
                  Heinäkuu
               
               
                  Elokuu
               
               
                  Syyskuu
               
               
                  Lokakuu
               
               
                  Marraskuu
               
               
                  Joulukuu
               
            
                  Keskimääräiset ilmasto-olosuhteet
               
               
                  +2,8
               
               
                  +2,6
               
               
                  +7,4
               
               
                  +12,2
               
               
                  +16,3
               
               
                  +19,8
               
               
                  +21,0
               
               
                  +22,0
               
               
                  +17,0
               
               
                  +11,9
               
               
                  +5,6
               
               
                  +3,2
               
            
         
      
         Taulukko 14
      
      
         Keskimääräinen auringon kokonaissäteily [W/m2]
      
      
                   
               
               
                  Tammikuu
               
               
                  Helmikuu
               
               
                  Maaliskuu
               
               
                  Huhtikuu
               
               
                  Toukokuu
               
               
                  Kesäkuu
               
               
                  Heinäkuu
               
               
                  Elokuu
               
               
                  Syyskuu
               
               
                  Lokakuu
               
               
                  Marraskuu
               
               
                  Joulukuu
               
            
                  Keskimääräiset ilmasto-olosuhteet
               
               
                  70
               
               
                  104
               
               
                  149
               
               
                  192
               
               
                  221
               
               
                  222
               
               
                  232
               
               
                  217
               
               
                  176
               
               
                  129
               
               
                  80
               
               
                  56
               
            
         
      
         Taulukko 15
      
      
         Yhdistelmälämmittimien vedenlämmityksen kuormitusprofiilit
      
      
                  h
               
               
                  
                     3XS
                  
               
               
                  
                     XXS
                  
               
               
                  
                     XS
                  
               
               
                  
                     S
                  
               
            
                  
                     Qtap
                     
                  
               
               
                  
                     f
                  
               
               
                  
                     Tm
                     
                  
               
               
                  
                     Qtap
                     
                  
               
               
                  
                     f
                  
               
               
                  
                     Tm
                     
                  
               
               
                  
                     Qtap
                     
                  
               
               
                  
                     f
                  
               
               
                  
                     Tm
                     
                  
               
               
                  
                     Qtap
                     
                  
               
               
                  
                     f
                  
               
               
                  
                     Tm
                     
                  
               
               
                  
                     Tp
                     
                  
               
            
                  
                     kWh
                  
               
               
                  l/min
               
               
                  °C
               
               
                  
                     kWh
                  
               
               
                  l/min
               
               
                  °C
               
               
                  
                     kWh
                  
               
               
                  l/min
               
               
                  °C
               
               
                  
                     kWh
                  
               
               
                  l/min
               
               
                  °C
               
               
                  °C
               
            
                  07:00
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  07:05
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  07:15
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  07:26
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  07:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,525
                  
               
               
                  3
               
               
                  35
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  07:45
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:01
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:05
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:15
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  08:45
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  09:00
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  09:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  10:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  10:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  11:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  11:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  11:45
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  12:00
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  12:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  12:45
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,525
                  
               
               
                  3
               
               
                  35
               
               
                  
                     0,315
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
            
                  14:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  15:00
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  15:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  16:00
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  16:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  17:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  18:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  18:15
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
            
                  18:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  19:00
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  19:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     1,05
                  
               
               
                  3
               
               
                  35
               
               
                  
                     0,42
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
            
                  20:45
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:46
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  21:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  21:15
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  21:30
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,525
                  
               
               
                  5
               
               
                  45
               
               
                   
               
            
                  21:35
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  21:45
               
               
                  
                     0,015
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  2
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  
                     Qref
                     
                  
               
               
                  0,345
               
               
                  2,100
               
               
                  2,100
               
               
                  2,100
               
            
         
      
         Taulukko 15 jatkuu
      
      
         Yhdistelmälämmittimien vedenlämmityksen kuormitusprofiilit
      
      
                  h
               
               
                  
                     M
                  
               
               
                  
                     L
                  
               
               
                  
                     XL
                  
               
            
                  
                     Qtap
                     
                  
               
               
                  
                     f
                  
               
               
                  
                     Tm
                     
                  
               
               
                  
                     Tp
                     
                  
               
               
                  
                     Qtap
                     
                  
               
               
                  
                     f
                  
               
               
                  
                     Tm
                     
                  
               
               
                  
                     Tp
                     
                  
               
               
                  
                     Qtap
                     
                  
               
               
                  
                     f
                  
               
               
                  
                     Tm
                     
                  
               
               
                  
                     Tp
                     
                  
               
            
                  
                     kWh
                  
               
               
                  l/min
               
               
                  °C
               
               
                  °C
               
               
                  
                     kWh
                  
               
               
                  l/min
               
               
                  °C
               
               
                  °C
               
               
                  
                     kWh
                  
               
               
                  l/min
               
               
                  °C
               
               
                  °C
               
            
                  07:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  07:05
               
               
                  
                     1,4
                  
               
               
                  6
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                  
                     1,4
                  
               
               
                  6
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  07:15
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     1,82
                  
               
               
                  6
               
               
                  40
               
               
                   
               
            
                  07:26
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  07:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  07:45
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     4,42
                  
               
               
                  10
               
               
                  10
               
               
                  40
               
            
                  08:01
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  08:05
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     3,605
                  
               
               
                  10
               
               
                  10
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:15
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  08:25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  08:45
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  09:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  09:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  10:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  10:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  10
               
               
                  40
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  10
               
               
                  40
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  10
               
               
                  40
               
            
                  11:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  11:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  11:45
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  12:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  12:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  12:45
               
               
                  
                     0,315
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
               
                  
                     0,315
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
               
                  
                     0,735
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
            
                  14:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  15:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  15:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  16:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  16:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  17:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  18:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  18:15
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
            
                  18:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
            
                  19:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  19:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:30
               
               
                  
                     0,735
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
               
                  
                     0,735
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
               
                  
                     0,735
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
            
                  20:45
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:46
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     4,42
                  
               
               
                  10
               
               
                  10
               
               
                  40
               
            
                  21:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     3,605
                  
               
               
                  10
               
               
                  10
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  21:15
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  21:30
               
               
                  
                     1,4
                  
               
               
                  6
               
               
                  40
               
               
                   
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
               
                  
                     4,42
                  
               
               
                  10
               
               
                  10
               
               
                  40
               
            
                  21:35
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  21:45
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  
                     Qref
                     
                  
               
               
                  5,845
               
               
                  11,655
               
               
                  19,07
               
            
         
      
         Taulukko 15 jatkuu
      
      
         Yhdistelmälämmittimien vedenlämmityksen kuormitusprofiilit
      
      
                  h
               
               
                  
                     XXL
                  
               
            
                  
                     Qtap
                     
                  
               
               
                  
                     f
                  
               
               
                  
                     Tm
                     
                  
               
               
                  
                     Tp
                     
                  
               
            
                  
                     kWh
                  
               
               
                  l/min
               
               
                  °C
               
               
                  °C
               
            
                  07:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  07:05
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  07:15
               
               
                  
                     1,82
                  
               
               
                  6
               
               
                  40
               
               
                   
               
            
                  07:26
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  07:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  07:45
               
               
                  
                     6,24
                  
               
               
                  16
               
               
                  10
               
               
                  40
               
            
                  08:01
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  08:05
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:15
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  08:25
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  08:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  08:45
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  09:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  09:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  10:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  10:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  10
               
               
                  40
               
            
                  11:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  11:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  11:45
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  12:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  12:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  12:45
               
               
                  
                     0,735
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
            
                  14:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  15:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  15:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  16:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  16:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  17:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  18:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  18:15
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
            
                  18:30
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  40
               
               
                   
               
            
                  19:00
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  19:30
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:30
               
               
                  
                     0,735
                  
               
               
                  4
               
               
                  10
               
               
                  55
               
            
                  20:45
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  20:46
               
               
                  
                     6,24
                  
               
               
                  16
               
               
                  10
               
               
                  40
               
            
                  21:00
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  21:15
               
               
                  
                     0,105
                  
               
               
                  3
               
               
                  25
               
               
                   
               
            
                  21:30
               
               
                  
                     6,24
                  
               
               
                  16
               
               
                  10
               
               
                  40
               
            
                  21:35
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  21:45
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  
                     Qref
                     
                  
               
               
                  24,53
               
            
   
      LIITE VIII
      
         Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten
      
      Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa asetettujen vaatimusten noudattamisen arvioimiseksi jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava seuraavaa tarkastusmenettelyä:
      
                  1.
               
               
                  Jäsenvaltion viranomaisten on testattava yksi yksikkö lämmittimen, lämmönsäätölaitteen, aurinkolämpölaitteen, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvan kokoonpanon mallia kohti ja toimitettava testituloksia koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille.
               
            
                  2.
               
               
                  Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos
                  
                              a)
                           
                           
                              lämmittimillä, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvilla kokoonpanoilla ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvilla kokoonpanoilla tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs
                                  on enintään 8 prosenttia yksikön ilmoitettua arvoa alhaisempi nimellislämpöteholla;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              yhdistelmälämmittimillä ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvilla kokoonpanoilla vedenlämmityksen energiatehokkuus ηwh
                                  on enintään 8 prosenttia yksikön ilmoitettua arvoa alhaisempi nimellislämpöteholla;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              lämmittimillä äänitehotaso LWA
                                  on enintään 2 dB yksikön ilmoitettua arvoa suurempi;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              lämmönsäätölaitteilla lämmönsäätölaitteen luokka vastaa yksikön ilmoitettua luokkaa;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              aurinkolämpölaitteilla keräimen hyötysuhde ηcol
                                  on enintään 5 prosenttia yksikön ilmoitettua arvoa alhaisempi;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              aurinkolämpölaitteilla aurinkokuumavesisäiliön seisontahäviö S on enintään 5 prosenttia yksikön ilmoitettua arvoa suurempi; ja
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              aurinkolämpölaitteilla lisäsähkönkulutus Qaux
                                  on enintään 5 prosenttia yksikön ilmoitettua arvoa suurempi.
                           
                        
            
                  3.
               
               
                  Jos 2 kohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin yksikköä ja toimitettava testituloksia koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle kuukauden kuluessa testin suorittamisesta.
               
            
                  4.
               
               
                  Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos
                  
                              a)
                           
                           
                              lämmittimillä, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvilla kokoonpanoilla ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvilla kokoonpanoilla kolmen yksikön keskiarvona laskettu tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus ηs
                                  on enintään 8 prosenttia yksikön ilmoitettua arvoa alhaisempi nimellislämpöteholla;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              yhdistelmälämmittimillä ja yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvilla kokoonpanoilla kolmen yksikön keskiarvona laskettu vedenlämmityksen energiatehokkuus ηwh
                                  on enintään 8 prosenttia yksikön ilmoitettua arvoa alhaisempi nimellislämpöteholla;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              lämmittimillä kolmen laitteen keskiarvona laskettu äänitehotaso LWA
                                  on enintään 2 dB yksikön ilmoitettua arvoa suurempi;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              lämmönsäätölaitteilla kolmen lämmönsäätölaitteen luokka vastaa yksikön ilmoitettua luokkaa;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              aurinkolämpölaitteilla kolmen laitteen keskiarvona laskettu keräimen hyötysuhde ηcol
                                  on enintään 5 prosenttia yksikön ilmoitettua arvoa alhaisempi;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              aurinkolämpölaitteilla kolmen laitteen keskiarvona laskettu aurinkokuumavesisäiliön seisontahäviö S on enintään 5 prosenttia yksikön ilmoitettua arvoa suurempi; ja
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              aurinkolämpölaitteilla kolmen laitteen keskiarvona laskettu lisäsähkönkulutus Qaux
                                  on enintään 5 prosenttia yksikön ilmoitettua arvoa suurempi.
                           
                        
            
                  5.
               
               
                  Jos 4 kohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli ole tämän asetuksen mukainen.
               
            Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä VII vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.