CELEX: 31979L0869
Language: es
Date: 1979-10-09 00:00:00
Title: Directiva 79/869/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1979, relativa a los métodos de medición y a la frecuencia de los muestreos y del análisis de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros

Avis juridique important

|

31979L0869

Directiva 79/869/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1979, relativa a los métodos de medición y a la frecuencia de los muestreos y del análisis de las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros  

Diario Oficial n° L 271 de 29/10/1979 p. 0044 - 0053 Edición especial griega: Capítulo 15 Tomo 1 p. 0220  Edición especial en español: Capítulo 15 Tomo 2 p. 0146  Edición especial en portugués: Capítulo 15 Tomo 2 p. 0146  Edición especial en finés : Capítulo 15 Tomo 2 p. 0190  Edición especial sueca: Capítulo 15 Tomo 2 p. 0190 

 DIRECTIVA DEL CONSEJO    de 9 de octubre de 1979    relativa a los métodos de medición y a la   frecuencia de los muestreos y del análisis de las   aguas superficiales destinadas a la producción   de agua potable en los Estados miembros     ( 79/869/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea y , en particular , sus   artículos 100 y 235 ,    Vista la propuesta de la Comisión (1) ,    Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2) ,    Visto el dictamen del Comité económico y   social (3) ,    Considerando que el programa de acción de las   Comunidades Europeas en materia de medio ambiente (4)   prevé la normalización o armonización de los   métodos de medición para que los resultados   de las mediciones de la contaminación realizadas   en la Comunidad sean comparables ;    Considerando que la Directiva 75/440/CEE del Consejo ,   de 16 de junio de 1975 , relativa a la calidad   requerida de las aguas superficiales destinadas a la   producción de agua potable en los Estados miembros   (5) y , en particular , el apartado 2 del   artículo 5 , prevé la adopción de una política   comunitaria sobre la frecuencia de los muestreos y del   análisis de los parámetros , así como los   métodos de medición ;    Considerando que la disparidad entre las disposiciones   ya aplicables o en curso de preparación en los   diferentes Estados miembros en lo que respecta a los   métodos de medición y la frecuencia de los   muestreos y del análisis de cada parámetro para   determinar la calidad de las aguas superficiales   puede crear condiciones de competencia desiguales y , por   ello , tener repercusiones directas sobre el funcionamiento   del mercado común ; que , por consiguiente , debe   procederse en este ámbito a la aproximación de las   legislaciones prevista en el artículo 100 del   Tratado ;    Considerando la necesidad de que esta aproximación   de las legislaciones vaya acompañada de una acción   de la Comunidad encaminada a alcanzar , mediante una   regulación más amplia , uno de los objetivos de la   Comunidad en el ámbito de la protección del medio   y de la mejora de la calidad de vida ; que , por   consiguiente , deben preverse al respecto determinadas   disposiciones específicas ; que , los poderes de   acción necesarios a tal fin no han sido previstos en el   Tratado , por lo que es conveniente recurrir al   artículo 235 del Tratado ;    Considerando la necesidad de establecer , para los   análisis efectuados en los Estados miembros ,   métodos comunes de medición de referencia con el fin   de determinar los valores de los parámetros que   definan las características físicas , químicas   y microbiológicas de las aguas superficiales   destinadas a la producción de agua potable ;    Considerando que para efectuar el control de la   calidad requerida , es conveniente proceder a la   recogida regular de un mínimo de muestras de agua   superficial a fin de medir los parámetros   especificados en el Anexo II de la Directiva   75/440/CEE ;    Considerando que la frecuencia mínima de los   muestreos y del análisis de cada parámetro debe   ser tanto mayor cuanto más importantes sean el   volumen de agua recogida y la población abastecida ;   que debe ser más elevada cuando , debido al   deterioro de la calidad de las aguas , el riesgo es   mayor ;    Considerando que el progreso técnico y científico   puede hacer necesaria una rápida adaptación de   algunas de las disposiciones definidas en el Anexo I   de la presente Directiva para tener en cuenta   especialmente modificaciones de los niveles de   los parámetros indicados en el Anexo II de la   Directiva 75/440/CEE ; que , para facilitar la   realización de las mediciones necesarias a tal fin ,   debe preverse un procedimiento por el que se establezca   una estrecha cooperación entre los Estados miembros   y la Comisión en el seno de un comité dedicado   a la adaptación al progreso técnico y científico ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :    Artículo 1    La presente Directiva se refiere a los métodos   de medición de referencia y a las frecuencias de los   muestreos y del análisis de los parámetros que   figuran en el Anexo II de la Directiva 75/440/CEE .    Artículo 2    Con arreglo a la presente Directiva , se entenderá   por :     - método de medición de referencia : la   designación de un principio de medición o la   descripción sucinta de un proceso operativo que   permitan la determinación de los parámetros   que figuran en el Anexo I de la presente Directiva ,     - límite de detección : el valor mínimo que   pueda detectarse del parámetro examinado ,     - precisión : el intervalo en el que se encuentra   el 95 % de los resultados de las mediaciones   efectuadas con respecto a una misma muestra y   empleando idéntico método ,     - exactitud : diferencia entre el valor real del   parámetro examinado y el valor medio experimental   obtenido .    Artículo 3    1 . Los análisis de las muestras de agua recogidas   se referirán a los parámetros que figuran en el   Anexo II de la Directiva 75/440/CEE a los que se   atribuyen valores I , G o ambos .    2 . Los Estados miembros utilizarán en lo posible   los métodos de medición de referencia que figuran   en el Anexo I de la presente Directiva .    3 . Deberán respetarse los valores que figuran   en el Anexo I de la presente Directiva relativos al   límite de detección , la precisión y la   exactitud de los métodos de medición utilizados   para controlar los parámetros .    Artículo 4    1 . Las frecuencias mínimas anuales de los   muestreos y del análisis de cada parámetro figuran   en el Anexo II de la presente Directiva . En lo posible ,   la recogida de muestras deberá repartirse a lo largo   del año de modo que se obtenga un cuadro   representativo de la calidad del agua .    2 . Las muestras de agua superficial deberán ser   representativas de la calidad del agua en el lugar   de extracción , tal como se define en el apartado 4   del artículo 5 de la Directiva 75/440/CEE .    Artículo 5    Los recipientes que contengan las muestras , los   agentes o métodos utilizados para conservar una muestra   parcial para el análisis de uno o varios parámetros ,   el transporte y almacenamiento de las muestras así   como su preparación para el análisis no deberán   ocasionar una modificación significativa de los   resultados del mismo .    Artículo 6    1 . Las autoridades competentes de los Estados   miembros fijarán las frecuencias de los muestreos   y del análisis de cada parámetro para cada lugar de   extracción .    2 . Las frecuencias de los muestreos y del análisis   no podrán ser inferiores a las frecuencias   mínimas anuales que figuran en el Anexo II de la   presente Directiva .    Artículo 7    1 . Cuando una investigación sobre aguas superficiales   destinadas a la producción de agua potable efectuada por   las autoridades competentes , revele que los valores   obtenidos con ocasión de la medición de parámetros   son , en algunos casos , mucho mejores que los   establecidos por los Estados miembros con arreglo   al Anexo II de la Directiva 75/440/CEE , el Estado   miembro de que se trate podrá reducir en dicho   caso la frecuencia de los muestreos y de análisis .    2 . Si en los casos previstos en el apartado 1 no   existe contaminación alguna ni riesgo de deterioro de la   calidad de las aguas y si éstas son de calidad   superior a la indicada en la columna A1 del Anexo II   de la Directiva 75/440/CEE , las autoridades   competentes podrán decidir que no será necesario   efectuar ningún análisis regular .    Artículo 8    1 . A los fines de la aplicación de la presente   Directiva , los Estados miembros proporcionarán a la   Comisión , a instancia de ésta , todas las   informaciones pertinentes relativas a :     - los métodos de análisis utilizados ,     - la frecuencia de los análisis .    2 . La Comisión preparará a intervalos regulares   un informe de síntesis sobre la base de las   informaciones así reunidas .    Artículo 9    A fin de tener en cuenta , en particular , las   modificaciones que se produzcan en los niveles de los   parámetros del Anexo II de la Directiva 75/440/CEE ,   las modificaciones necesarias para adoptar el   progreso técnico :     - los métodos de medición de referencia que   figuran en el Anexo I de la presente Directiva ,     - el límite de detección , la precisión y la   exactitud de estos métodos ,     - los materiales recomendados para los recipientes ,    se adoptarán con arreglo al procedimiento previsto   en el artículo 11 de la presente Directiva .    Artículo 10    1 . A los fines del artículo 9 , se crea un Comité   para la adaptación al progreso técnico y   científico , denominado en lo sucesivo « Comité » ,   compuesto por representantes de los Estados miembros   y presidido por un representante de la Comisión .    2 . El Comité establecerá su reglamento interno .    Artículo 11    1 . En el caso de que se haga referencia al procedimiento   definido en el presente artículo , el presidente   someterá las cuestiones al Comité , a iniciativa   de éste o a instancia del representante de un   Estado miembro .    2 . El representante de la Comisión presentará   al Comité un proyecto de las medidas que deberán   adoptarse . El Comité emitirá su dictamen sobre   el proyecto en un plazo que el presidente podrá   fijar en función de la urgencia de la cuestión .   El Comité se pronunciará por mayoría de cuarenta y   un votos . Los votos de los Estados miembros se   ponderarán con arreglo al apartado 2 del artículo 148   del Tratado . El presidente no participará en la   votación .    3 . a ) La Comisión adoptará las medidas previstas   cuando sean conformes con el dictamen del Comité .    b ) Cuando las medidas previstas no sean conformes   con el dictamen del comité , o si no se hubiere   recibido dictamen , la Comisión presentará sin   demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que   deberán adoptarse . El Consejo decidirá por mayoría   cualificada .    c ) Si transcurrido un plazo de tres meses a partir   de la fecha en que la propuesta fue sometida al Consejo ,   éste no hubiere decidido , la Comisión adoptará   las medidas propuestas .    Artículo 12    1 . Directiva 75/440/CEE será modificada como   sigue :    a ) será suprimido el apartado 2 del artículo 5 ;    b ) en el apartado 3 del artículo 5 , las palabras   « previstos en el apartado 2 » serán sustituidas   por las palabras « de los parámetros relativos a la   calidad del agua de que se trate » .    2 . El apartado 1 entrará en vigor en el plazo   de dos años a partir de la notificación de la   presente Directiva .    Artículo 13    Los Estados miembros aplicarán las disposiciones   legales , reglamentarias y administrativas necesarias   para cumplir la presente Directiva en un plazo de   dos años a partir de su notificación e informarán   inmediatamente de ello a la Comisión .    Artículo 14    Los destinatarios de la presente Directiva serán   los Estados miembros .    Hecho en Luxemburgo , el 9 de octubre de 1979 .    Por el Consejo    El Presidente    D. O'MALLEY    (1) DO n º C 208 de 1 . 9 . 1978 , p. 2 .    (2) DO n º C 67 de 12 . 3 . 1979 , p. 48 .    (3) DO n º C 128 de 21 . 5 . 1979 , p. 4 .    (4) DO n º C 112 de 20 . 12 . 1973 , p. 1 .    (5) DO n º L 194 de 25 . 7 . 1973 , p. 26 .    ANEXO I    Método de medición de referencia para la   determinación de los valores I , G o ambos de   los parámetros de la Directiva 75/440/CEE     ( A ) * ( B ) * ( C ) * ( D ) * ( E ) * ( F ) * ( G ) *     * Parámetros * Límite de detección * Precisión *   Exactitud * Método de medición de referencia (1) *   Materiales recomendados para el recipiente *    1 * pH Unidad pH * - * 0,1 * 0,2 * - Electrometría * *     * * * * * la medición se efectua in situ al mismo   tiempo que el muestreo , sin tratamiento previo de la   muestra * *    2 * Coloración ( tras filtración simple ) mg Pt/l *   5 * 10 % * 20 % * - Filtración en membrana de fibras   de vidrio * *     * * * * * - Método fotométrico con patrones de   la escala platino-cobalto * *    3 * Materias totales en suspensión mg/l * - *   5 % * 10 % * - Filtración en membrana filtrante de   0,45 µm , secado a 105 ° C y comprobación del   peso * *     * * * * * - Centrifugación ( tiempo mínimo 5 m ,   aceleración media 2800 a 3200 g ) , secado a   105 ° C y comprobación del peso * *    4 * Temperatura ° C * - * 0,5 % * 1 % *   - Termometría * *     * * * * * La medición se efectúa in situ al   mismo tiempo que el muestreo , sin tratamiento previo   de la muestra * *    5 * Conductividad a 20 ° C µS/cm * - * 5 % *   10 % * - Electrometría * *    6 * Olor Factor de dilución a 25 ° C * - *   - * - * - Por diluciones sucesivas * Vidrio *    7 * Nitratos mg/l NO3 * 2 * 10 % * 20 % *   - Espectrofotometría de absorción molecular * *    8 * Fluoruros mg/l F * 0,05 * 10 % * 20 % *   - Espectrofotometría de absorción molecular tras   destilación en caso necesario * *     * * * * * - Electrodos iónicos específicos * *    9 * Cloro orgánico total extraíble mg/l Cl * * * * * *     ( A ) * ( B ) * ( C ) * ( D ) * ( E ) * ( F ) * ( G ) *    10 * Hierro disuelto mg/l Fe * 0,02 * 10 % * 20 % *   - Espectrometría de absorción atómica tras   filtración en membrana filtrante ( 0,45 µm ) * *     * * * * * - Espectrofotometría de absorción   molecular tras filtración en membrana filtrante de   0,45 µm * *    11 * Manganeso mg/l Mn * 0,01 (2) * 10 % * 20 % *   - Espectrometría de absorción atómica * *     * * 0,02 (3) * 10 % * 20 % * - Espectrometría de   absorción atómica * *     * * * * * - Espectrofotometría de absorción   molecular * *    12 * Cobre (10) mg/l Cu * 0,005 * 10 % * 20 % *   - Espectrometría de absorción atómica * *     * * * * * - Polarografía *      * * 0,02 (4) * 10 % * 20 % * - Espectrometría de   absorción atómica * *     * * * * * - Espectrofotometría de absorción   molecular * *     * * * * * - Polarografía * *    13 * Zinc (10) mg/l Zn * 0,01 (2) * 10 % * 20 % *   - Espectrometría de absorción atómica * *     * * 0,02 * 10 % * 20 % * - Espectrometría de   absorción atómica * *     * * * * * - Espectrofotometría de absorción   molecular * *    14 * Boro (10) mg/l B * 0,1 * 10 % * 20 % *   - Espectrofotometría de absorción molecular *   Materiales que no contengan cantidades significativas   de boro *     * * * * * - Espectrometría de absorción atómica * *    15 * Berilio mg/l Be * * * * * *    16 * Cobalto mg/l Co * * * * * *    17 * Níquel mg/l Ni * * * * * *    18 * Vanadio mg/l V * * * * * *    19 * Arsénico (10) mg/l As * 0,002 (2) * 20 % *   20 % * - Espectrometría de absorción atómica * *     * * 0,01 (5) * * * - Espectrometría de absorción   atómica * *     * * * * * - Espectrofotometría de absorción   molecular * *     ( A ) * ( B ) * ( C ) * ( D ) * ( E ) * ( F ) * ( G ) *    20 * Cadmio (10) mg/l Cd * 0,0002 * 30 % * 30 % *   - Espectrometría de absorción atómica * *     * * 0,001 (5) * * * - Polarografía * *    21 * Cromo total (10) * mg/l Cr * 0,01 * 20 % * 30 % *   - Espectrometría de absorción atómica * *     * * * * * - Espectrofotometría de absorción   molecular * *    22 * Plomo (10) mg/l Pb * 0,01 * 20 % * 30 % *   - Espectrometría de absorción atómica * *     * * * * * - Polarografía * *    23 * Selenio (10) mg/l Se * 0,005 * * *   - Espectrometría de absorción atómica * *    24 * Mercurio (10) mg/l Hg * 0,001 * 30 % * 30 % *   - Espectrometría de absorción atómica sin   llama ( vaporización en frío ) * *     * * 0,0002 (5) * * * * *    25 * Bario (10) mg/l Ba * 0,02 * 15 % * 30 % *   - Espectrometría de absorción atómica * *    26 * Cianuro mg/l CN * 0,01 * 20 % * 30 % *   - Espectrofotometría de absorción molecular * *    27 * Sulfatos mg/l SO4 * 10 * 10 % * 10 % *   - Gravimetría * *     * * * * * - Complejometría con el EDTA * *     * * * * * - Espectrofotometría de absorción   molecular * *    28 * Cloruros mg/l Cl * 10 * 10 % * 10 % *   - Titrimetría ( método de Mohr ) * *     * * * * * - Espectrofotometría de absorción   molecular * *    29 * Agentes superficiales ( que reaccionan con   azul de metileno ) mg/l ( lauril sulfato ) *   0,05 * 20 % * * - Espectrofotometría de absorción   molecular * *    30 * Fosfatos mg/l P2O5 * 0,02 * 10 % * 20 % *   - Espectrofotometría de absorción molecular * *    31 * Fenoles ( índice fenoles ) mg/l C6H5OH *   0,0005 * 0,0005 * 0,0005 * - Espectrofotometría   de absorción molecular * Vidrio *     * * * * * - Método de la 4-aminoantipirina * *     * * 0,001 (6) * 30 % * 50 % * - Método de   la paranitranilina * *    32 * Hidrocarburos disueltos o en emulsión mg/l *   0,01 * 20 % * 30 % * - Espectrofotometría infrarroja   tras extracción con tetracloruro de carbono * Vidrio *     * * 0,04 (3) * * * - Gravimetría tras extracción   por éter de petróleo * *     ( A ) * ( B ) * ( C ) * ( D ) * ( E ) * ( F ) * ( G ) *    33 * Carburo aromático policíclico (10) mg/l *   0,00004 * 50 % * 50 % * - Medición de la   fluorescencia en UV tras cromatografía en capas   delgadas * Vidrio o aluminio *     * * * * * - Medición comparativa en relación   con una mezcla de 6 sustancias patrones que tengan   la misma concentración (8) * *    34 * Plaguicidas - total ( paratión   hexaclorocicloexano , dieldrina ) mg/l * 0,0001 * 50 % *   50 % * - Cromatografía en fase gaseosa o líquida   tras extracción mediante disolventes apropiados   y purificación . * Vidrio *     * * * * * - Identificación de los constituyentes   de la mezcla . * *     * * * * * - Determinación cuantitativa . (9) * *    35 * Demanda química de oxígeno ( DCO ) mg/l O2 *   15 * 20 % * 20 % * - Método del dicromato de potasio * *    36 * Tasa de saturación de oxígeno disuelto % *   5 * 10 % * 10 % * - Método de Winkler * Vidrio *     * * * * * - Método electroquímico * *    37 * Demanda bioquímica de oxígeno ( DBO5 ) a   20 ° C sin nitrificación mg/l O2 * 2 * 1,5 * 2 *   - Determinación de O2 disuelto antes y después   de incubación de 5 días a 20 ± 1 ° C en la   oscuridad . Adición de un inhibidor de nitrificación * *    38 * Nitrógeno Kjeldahl ( excluídos los   nitrógenos de NO2 y NO3 ) mg/l N * 0,5 * 0,5 * 0,5 *   - Mineralización , destilación por el método   Kjeldahl y determinación del amonio por   espectrofotometría de absorción molecular o   titrimetría * *    39 * Amonio mg/l NH4 * 0,01 (2) * 0,03 (2) * 0,03 (2) *   - Espectrofotometría de absorción molecular * *     * * 0,1 (3) * 10 % (3) * 20 % (3) * * *    40 * Sustancias extraíbles con cloroformo mg/l *   (11) * - * - * - Extracción de pH neutro mediante   cloroformo purificado , evaporación en vacio a   la temperatura ambiente y comprobación del peso   del residuo * Vidrio *    41 * Carbono orgánico total mg/l C * * * * * *    42 * Carbono orgánico residual tras   floculación y filtración en membrana ( 5 µm ) *   * * * * *     ( A ) * ( B ) * ( C ) * ( D ) * ( E ) * ( F ) * ( G ) *    43 * Coliformes totales /100 ml * 5 (2) * * * - Cultivo   a 37 ° C en un medio sólido específico apropiado   ( por ejemplo , gelosa lactoseada con tergirol ,   gelosa de Endo , gelosa de teepol 0,4 % ) con (2) o sin   filtración y recuento de colonias . Las muestras   deben diluirse o , si procede , concentrarse de manera   que contengan entre 10 o 100 colonias . En caso   necesario , identificar por gasificación * Vidrio   esterilizado *     * * 500 (7) * * * * *     * * 5 (2) * * * - Método de dilución con   fermentación en sustratos líquidos en por lo   menos tres tubos en tres diluciones . Trasplante   de los tubos positivos a medio de confirmación .   Recuento según NMP ( número más probable ) .   Temperatura de incubación 37 ± 1 ° C * *     * * 500 (7) * * * * *    44 * Coliformes fecales /100 ml * 2 (2) * * *   - Cultivo a 44 ° C en un medio sólido específico   apropiado ( por ejemplo , gelosa lactoseada   con tergirol , gelosa de Endo , gelosa de teepol 0,4 % )   con (2) o sin filtración y recuento de colonias .   Las muestras deben diluirse o , si procede ,   concentrarse de manera que contengan entre 10 y 100   colonias . En caso necesario , identificar por   gasificación * Vidrio esterilizado *     * * 200 (7) * * * * *     * * 2 (2) * * * - Método de dilución con   fermentación en sustratos líquidos en por   lo menos tres tubos en tres diluciones . Trasplante   de los tubos positivos a medio de confirmación .   Recuento según NMP ( número más probable ) .   Temperatura de incubación 44 ± 0,5 ° C * *     * * 200 (7) * * * * *    45 * Estreptococos fecales /100 ml * 2 (2) * * *   - Cultivo a 37 ° C en un medio sólido específico   apropiado ( por ejemplo , con ácido de sodio con   (2) o sin (7) filtración y recuento de colonias .   Las muestras deben diluirse o , si procede ,   concentrarse de manera que contengan entre 10 y   100 colonias . * Vidrio esterilizado *     * * 200 (7) * * * * *     * * 2 (2) * * * - Método de dilución en caldo   de ácido de sodio en por lo menos tres tubos con   tres diluciones . Recuento según el NMP ( número   más probable ) . * *     * * 200 (7) * * * * *     ( A ) * ( B ) * ( C ) * ( D ) * ( E ) * ( F ) * ( G ) *    46 * Salmonelas (12) * 1/5000 ml * * * - Concentración   por filtración ( en membrana o filtro apropiado ) .   Inoculación en medio de preenriquecimiento .   Enriquecimiento , trasplante en gelosa de   aislamiento - identificación * Vidrio esterilizado *     * * 1/1000 ml * * * * *    (1) Las muestras de las aguas superficiales recogidas   en el punto de extracción se analizan y miden   una vez tamizadas ( cedazos ) para eliminar los   residuos flotantes tales como maderas y plásticos .    (2) Para las aguas de categoría A1 valor G .    (3) Para las aguas de categorías A2 y A3 .    (4) Para las aguas de categoría A3 .    (5) Para las aguas de categorías A1 , A2 y   A3 valor I .    (6) Para las aguas de categorías A2 valor I y A3 .    (7) Para las aguas de categorías A2 y A3 valor G .    (8) Mezclas de 6 sustancias patrones que deben   tenerse en cuenta y que posean una misma concentración :   fluoranteno : 3,4-benzofluoranteno ; benzo   11,12-fluoaronteno benzo 3,4-pireno ; 1,   12-benzoperileno ; indeno /1,2,3-cd/pireno .    (9) Mezcla de tres sustancias que deben tenerse   en cuenta y que posean la misma concentración :   paratión , hexaclorocicloexano y dieldrina .    (10) Si el contenido de materias en suspensión   de las muestras se eleva hasta el punto que requiera   un tratamiento previo especial de dichas muestras ,   los valores de la exactitud que figuran en la columna E   del presente Anexo podrán excepcionalmente   rebasarse y constituir un objetivo . Estas muestras   deben tratarse de manera que se analice la mayor   cantidad posible del volumen que deba medirse .    (11) Este método no es de uso corriente en   todos los Estados Miembros . Por ello , no se garantiza   que pueda alcanzarse el valor del límite de detección   necesario para el control de los valores de la   Directiva 75/440/CEE .    (12) Ausencia en 5 000 ml ( A1 , G ) y ausencia   en 1 000 ml ( A2 G ) .    ANEXO II    Frecuencia mínima anual de los muestreos y   del análisis de cada parámetro de la   Directiva 75/440/CEE    Población * A1 (*) * A2 (*) * A3 (*) *     * I (**) * II (**) * III (**) * I (**) * II (**) *   III (**) * I (**) * II (**) * III (**) *     * 10 000 * (***) * (***) * (***) * (***) * (***) * (***) *   2 * 1 * (***) (1) *     > 10 000 a * 30 000 * 1 * 1 * (***) * 2 * 1 *   (***) * 3 * 1 * 1 *     > 30 000 a * 100 000 * 2 * 1 * (***) * 4 * 2 * 1 *   6 * 2 * 1 *     > 100 000 * 3 * 2 * (***) * 8 * 4 * 1 * 12 * 4 * 1 *    (*) Calidad de las aguas superficiales , Anexo II   de la Directiva 75/440/CEE .    (**) Clasificación de los parámetros según   la frecuencia .    (***) Frecuencia que determinarán las   autoridades nacionales competentes .    (1) En la inteligencia de que estas aguas superficiales   se destinan a la producción de agua potable , se   recomienda a los Estados Miembros que procedan   como mínimo a un muestreo anual de las aguas   de esta categoría ( A3 , III * 10 000 ) .    CATEGORÍA    I    Parámetros    1 * pH *    2 * Coloración *    3 * Materias totales en suspensión *    4 * Temperatura *    5 * Conductividad *    6 * Olor *    7 * Nitratos *    28 * Cloruros *    30 * Fosfatos *    35 * Demanda química de oxígeno ( CQO ) *    36 * % de saturación de oxígeno disuelto *    37 * Demanda bioquímica de oxígeno ( DBO5 ) *    39 * Amonio *    II    Parámetros    10 * Hierro disuelto *    11 * Manganeso *    12 * Cobre *    13 * Zinc *    27 * Sulfatos *    29 * Agentes tensoactivos *    31 * Fenoles *    38 * Nitrógeno Kjeldahl *    43  Coliformes totales *    44 * Coliformes fecales *    III    Parámetros    8 * Fluoruros *    14 * Boro *    19 * Arsénico *    20 * Cadmio *    21 * Cromo total *    22 * Plomo *    23 * Selenio *    24 * Mercurio *    25 * Bario *    26 * Cianuro *    32 * Hidrocarburos disueltos o en emulsión *    33 * Carburo aromático policíclico *    34 * Plaguicidas - total *    40 * Sustancias extraíbles con cloroformo *    45 * Estreptococos fecales *    46 * Salmonelas