CELEX: 32021D2326
Language: ro
Date: 2021-11-30 00:00:00
Title: Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/2326 a Comisiei din 30 noiembrie 2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2021) 8580] (Text cu relevanță pentru SEE)

30.12.2021   
               
               
                  RO
               
               
                  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
               
               
                  L 469/1
               
            
         DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI
         din 30 noiembrie 2021
         de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului
         
            
               [notificată cu numărul C(2021) 8580]
            
         
         (Text cu relevanță pentru SEE)
         COMISIA EUROPEANĂ,
         având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
         având în vedere Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (1), în special articolul 13 alineatul (5),
         întrucât:
         
                     (1)
                  
                  
                     Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) reprezintă referința pentru stabilirea condițiilor de autorizare a instalațiilor care fac obiectul capitolului II din Directiva 2010/75/UE, iar autoritățile competente trebuie să stabilească valori-limită de emisie care să asigure faptul că, în condiții normale de funcționare, emisiile nu depășesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile prevăzute în deciziile referitoare la concluziile privind BAT.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Forumul compus din reprezentanți ai statelor membre, ai industriilor implicate și ai organizațiilor neguvernamentale care promovează protecția mediului, instituit prin Decizia Comisiei din 16 mai 2011 privind instituirea unui forum pentru schimbul de informații conform articolului 13 din Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (2), a furnizat Comisiei, la 20 octombrie 2016, avizul său privind conținutul propus al documentului de referință privind BAT pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari. Avizul forumului a fost pus la dispoziția publicului.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Elementele-cheie ale documentului de referință privind BAT au fost aprobate sub formă de concluzii privind BAT prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1442 a Comisiei (3).
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Tribunalul a anulat Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1442 prin hotărârea din 27 ianuarie 2021 în cauza T-699/17 (4) (denumită în continuare „hotărârea în cauza T-699/17”).
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Prin hotărârea în cauza T-699/17, Tribunalul a statuat, de asemenea, că anularea cu efect imediat a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1442 ar contraveni obiectivelor de asigurare a unui nivel ridicat de protecție a mediului și de îmbunătățire a calității mediului, astfel cum sunt prevăzute la articolul 191 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, la articolul 37 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în considerentele (2) și (44), precum și la articolul 1 din Directiva 2010/75/UE, la care contribuie decizia de punere în aplicare menționată.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     În consecință, Tribunalul a dispus menținerea efectelor Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1442 până la intrarea în vigoare, într-un termen rezonabil care nu poate depăși douăsprezece luni de la data pronunțării hotărârii în cauza T-699/17, a unui nou act destinat să o înlocuiască și adoptat potrivit regulilor privind majoritatea calificată prevăzute la articolul 3 alineatul (3) din Protocolul nr. 36 la tratate.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     La 2 aprilie 2021, Comisia a formulat recurs împotriva hotărârii în cauza T-699/17 (cauza C-207/21P). Întrucât recursul nu are efect suspensiv, pentru a se respecta hotărârea în cauza T-699/17 și pentru a se asigura punerea în aplicare efectivă și integrală a Directivei 2010/75/UE înainte de pronunțarea hotărârii Curții de Justiție în cauza C-207/21P, este necesar să se adopte o nouă decizie de punere în aplicare. Noua decizie urmează să fie adoptată în urma avizului comitetului instituit în temeiul articolului 75 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE, emis în conformitate cu regulile privind majoritatea calificată prevăzute la articolul 3 alineatul (3) din Protocolul nr. 36 la tratate.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Drept consecință a hotărârii în cauza T-699/17, care menține efectele Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1442, este necesar să se asigure continuitatea juridică între Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1442 și prezenta decizie. În special, concluziile privind BAT prevăzute în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1442, care reprezintă elementul-cheie al documentului de referință privind BAT, ar trebui readoptate fără modificări. Menținerea efectelor Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1442 înseamnă, de asemenea, că, în definiția unei „instalații noi” prevăzută în concluziile privind BAT, trimiterea la „publicarea prezentelor concluzii privind BAT” trebuie înțeleasă ca data publicării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1442 la 17 august 2017.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     Din motive de securitate juridică, este necesar să se stabilească norme privind aplicabilitatea prezentei decizii în cazul în care Curtea de Justiție decide să anuleze hotărârea pronunțată în cauza T-699/17.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 75 alineatul (1) din Directiva 2010/75/UE,
                  
               ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
         
            Articolul 1
            Se adoptă concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, prevăzute în anexă.
         
         
            Articolul 2
            În cazul în care Curtea de Justiție anulează hotărârea în cauza T-699/17, astfel încât Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1442 rămâne valabilă, prezenta decizie încetează să se aplice de la data pronunțării hotărârii în cauza C-207/21P.
         
         
            Articolul 3
            Prezenta decizie se adresează statelor membre.
         
         
            Adoptată la Bruxelles, 30 noiembrie 2021.
            
               
                  Pentru Comisie
               
               Virginijus SINKEVIČIUS
               
                  Membru al Comisiei
               
            
         
         
            (1)  JO L 334, 17.12.2010, p. 17.
         
            (2)  JO C 146, 17.5.2011, p. 3.
         
            (3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1442 a Comisiei din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 212, 17.8.2017, p. 1).
         
            (4)  Hotărârea Tribunalului din 27 ianuarie 2021, Polonia/Comisia, T-699/17, ECLI:EU:T:2021:44.
      
      
         
            ANEXĂ
            
               CONCLUZII PRIVIND CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE (BAT)
            
            DOMENIUL DE APLICARE
            Prezentele concluzii privind BAT se referă la următoarele activități menționate în anexa I la Directiva 2010/75/UE:
            
                        —
                     
                     
                        1.1: Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 50 MW, numai dacă această activitate are loc în instalații de ardere cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 50 MW.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        1.4: Gazeificarea cărbunelui sau a altor combustibili în instalații cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 20 MW, numai dacă această activitate este direct asociată cu o instalație de ardere.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        5.2: Eliminarea sau recuperarea deșeurilor în instalații de coincinerare a deșeurilor, având o capacitate de peste 3 tone pe oră în cazul deșeurilor nepericuloase sau de peste 10 tone pe zi în cazul deșeurilor periculoase, numai dacă această activitate are loc în instalațiile de ardere menționate la punctul 1.1 de mai sus.
                     
                  Prezentele concluzii privind BAT se referă în mod specific la activitățile din amonte și din aval direct asociate activităților sus-menționate, inclusiv la tehnicile de prevenire și de reducere a emisiilor.
            Combustibilii avuți în vedere în prezentele concluzii privind BAT sunt materiale combustibile solide, lichide și/sau gazoase, și anume:
            
                        —
                     
                     
                        combustibili solizi (de exemplu, huilă, lignit, turbă);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        biomasă (definită la articolul 3 punctul 31 din Directiva 2010/75/UE);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        combustibili lichizi (de exemplu, păcură grea și motorină);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        combustibili gazoși (de exemplu, gaz natural, gaz cu conținut de hidrogen și gaz de sinteză);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        combustibili industriali (de exemplu, subproduse din industria chimică și siderurgie);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        deșeuri, cu excepția deșeurilor municipale în amestec, definite la articolul 3 punctul 39 din Directiva 2010/75/UE, și a deșeurilor menționate la articolul 42 alineatul (2) litera (a) punctele (ii) și (iii) din aceeași directivă.
                     
                  Prezentele concluzii privind BAT nu se referă la următoarele:
            
                        —
                     
                     
                        arderea combustibililor în unități cu puterea termică nominală mai mică de 15 MW;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        instalațiile de ardere care beneficiază de o derogare pentru durata de viață limitată sau încălzire centralizată, astfel cum se prevede la articolele 33 și 35 din Directiva 2010/75/UE, până la data expirării derogărilor prevăzute în autorizațiile lor, în ceea ce privește valorile limită de emisii prevăzute în BAT-AEL pentru poluanții care intră sub incidența derogării și pentru alți poluanți ale căror emisii ar fi fost reduse prin măsurile tehnice eliminate prin derogare;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        gazeificarea combustibililor, atunci când aceasta nu este direct asociată cu arderea gazului de sinteză rezultant;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        gazeificarea combustibililor și arderea ulterioară a gazului de sinteză, atunci când acestea nu sunt direct asociate cu rafinarea uleiului mineral și a gazului;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        activitățile din amonte și din aval care nu sunt direct asociate cu activitățile de ardere sau gazeificare;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        arderea în cuptoare sau instalații de încălzire pentru procese tehnologice;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        arderea în instalații post-ardere;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        arderea la faclă;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        arderea în cazane de recuperare și arzătoarele de sulf total redus din instalațiile de fabricare a celulozei și hârtiei, deoarece aceasta este cuprinsă în concluziile privind BAT pentru producerea celulozei, hârtiei și cartonului;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        arderea combustibililor de rafinărie în rafinării, deoarece aceasta este cuprinsă în concluziile privind BAT pentru rafinarea uleiului mineral și a gazului;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        eliminarea sau recuperarea deșeurilor în:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    instalațiile de incinerare a deșeurilor [prevăzute la articolul 3 alineatul (40) din Directiva 2010/75/UE];
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    instalațiile de coincinerare a deșeurilor, atunci când mai mult de 40 % din căldura degajată rezultată provine de la deșeuri periculoase,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    instalațiile de coincinerare a deșeurilor care incinerează doar deșeuri, cu excepția cazului în care aceste deșeuri sunt compuse cel puțin parțial din biomasă, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 alineatul (31) litera (b) din Directiva 2010/75/UE,
                                 
                              
                  deoarece această activitate este cuprinsă în concluziile privind BAT pentru incinerarea deșeurilor.
            Alte concluzii și documente de referință BAT, care ar putea fi relevante pentru activitățile cuprinse în prezentele concluzii privind BAT, sunt următoarele:
            
                        —
                     
                     
                        Sisteme comune de tratare/gestionare a apelor uzate și a gazelor reziduale în sectorul chimic (CWW)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Seria documentelor BREF în sectorul chimic (LVOC etc.)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Efecte economice și intersectoriale (ECM)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Emisii generate de depozitare (EFS)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Eficiență energetică (ENE)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Sisteme industriale de răcire (ICS)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Producția siderurgică (IS)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalații DEI (ROM)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Producția de celuloză, hârtie și carton (PP)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Rafinarea uleiului mineral și a gazului mineral (REF)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Incinerarea deșeurilor (WI)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Tratarea deșeurilor (WT)
                     
                  DEFINIȚII
            În sensul prezentelor concluzii privind BAT, se aplică următoarele definiții:
            
                        
                           Termen utilizat
                        
                     
                     
                        
                           Definiție
                        
                     
                  
                        
                           Termeni generici
                        
                     
                  
                        Cazan
                     
                     
                        Orice instalație de ardere, cu excepția motoarelor, a turbinelor cu gaz și a cuptoarelor sau a încălzitoarelor utilizate în procese tehnologice
                     
                  
                        Turbină cu gaz în ciclu combinat (CCGT)
                     
                     
                        O turbină CCGT este o instalație de ardere în care se produc două cicluri termodinamice (de exemplu, ciclurile Brayton și Rankine). Într-o turbină CCGT, căldura provenită de la gazele de ardere emanate de o turbină cu gaz (care funcționează pe baza ciclului Brayton pentru a produce energie electrică) este transformată în energie utilă într-un generator de abur cu recuperare de căldură (HRSG), unde este utilizată pentru a genera abur, care apoi se destinde într-o turbină cu abur (care funcționează pe baza ciclului Rankine pentru a produce energie electrică suplimentară).
                        În sensul prezentelor concluzii privind BAT, o turbină CCGT include configurații cu și fără acționarea suplimentară a HRSG
                     
                  
                        Instalație de ardere
                     
                     
                        Orice echipament tehnic în care combustibilii sunt oxidați pentru a folosi energia termică astfel generată. În sensul prezentelor concluzii privind BAT, un ansamblu format din:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    două sau mai multe instalații de ardere, din care gazele de ardere sunt evacuate printr-un coș comun, sau
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    instalații de ardere separate care au fost autorizate pentru prima oară la 1 iulie 1987 sau după această dată, sau pentru care operatorii au depus o cerere completă de autorizare la data respectivă sau ulterior acestei date, care sunt instalate astfel încât, ținând cont de factorii tehnici și economici, gazele lor de ardere ar putea, în opinia autorității competente, să fie evacuate printr-un coș comun,
                                 
                              este considerat a fi o singură instalație de ardere.
                        Pentru a calcula puterea termică instalată totală a unui astfel de ansamblu, se însumează capacitățile tuturor instalațiilor de ardere individuale, care au o putere termică nominală de cel puțin 15 MW
                     
                  
                        Unitate de ardere
                     
                     
                        Instalație de ardere individuală
                     
                  
                        Măsurare continuă
                     
                     
                        Măsurarea cu ajutorul unui sistem de măsurare automată (SMA) instalat permanent în unitate
                     
                  
                        Evacuare directă
                     
                     
                        Evacuare (într-un corp de apă receptor) în punctul în care emisiile ies din instalație fără tratare ulterioară în aval
                     
                  
                        Sistem de desulfurare a gazelor de ardere (FGD)
                     
                     
                        Sistem alcătuit din una sau o combinație de tehnici de reducere a emisiilor al căror scop este de a reduce nivelul de SOX emis de o instalație de ardere
                     
                  
                        Sistem de desulfurare a gazelor de ardere (FGD) – existent
                     
                     
                        Un sistem de desulfurare a gazelor de ardere (FGD), care nu este un sistem FGD nou
                     
                  
                        Sistem de desulfurare a gazelor (FGD) – nou
                     
                     
                        Fie un sistem de desulfurare a gazelor de ardere (FGD) într-o instalație nouă, fie un sistem FGD care include cel puțin o tehnică de reducere a emisiilor introdusă sau înlocuită complet în cadrul unei instalații existente în urma publicării prezentelor concluzii privind BAT
                     
                  
                        Motorină
                     
                     
                        Orice combustibil lichid derivat din petrol, care se încadrează la codul NC 2710 19 25 , 2710 19 29 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 17  sau 2710 20 19 .
                        Sau orice combustibil lichid derivat din petrol, din care mai puțin de 65 % din volum (inclusiv pierderile) se distilează la 250 °C și din care cel puțin 85 % din volum (inclusiv pierderile) se distilează la 350 °C prin metoda ASTM D86
                     
                  
                        Păcură grea (HFO)
                     
                     
                        Orice combustibil lichid derivat din petrol, care se încadrează la codul NC de la 2710 19 51  la 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 , 2710 20 39 .
                        Sau orice combustibil lichid derivat din petrol, altul decât motorina, care, din cauza limitelor de distilare, se încadrează în categoria păcurii grele destinate utilizării drept combustibil și din care mai puțin de 65 % din volum (inclusiv pierderile) se distilează la 250 °C prin metoda ASTM D86. Dacă distilarea nu poate fi determinată prin metoda ASTM D86, produsul derivat din petrol intră, de asemenea, în categoria păcurii grele
                     
                  
                        Randament electric net (unitate de ardere și IGCC)
                     
                     
                        Raportul dintre puterea electrică de ieșire netă (energia electrică produsă pe partea de înaltă tensiune a transformatorului principal minus energia importată - de exemplu, pentru consumul sistemelor auxiliare) și energia de intrare din combustibil/materii prime (ca putere calorifică netă din combustibil/materii prime) la limitele unității de ardere într-o anumită perioadă de timp
                     
                  
                        Eficiență energetică mecanică netă
                     
                     
                        Raportul dintre puterea mecanică la cuplajul de sarcină și puterea termică furnizată de combustibil
                     
                  
                        Consum total net de combustibil (unitate de ardere și IGCC)
                     
                     
                        Raportul dintre energia netă produsă [energie electrică, apă caldă, abur, energie mecanică produsă fără energia electrică și/sau termică importată (de exemplu, pentru consumul sistemelor auxiliare)] și energia intrată din combustibil (ca putere calorifică netă din combustibil) la limitele unității de ardere într-o anumită perioadă de timp
                     
                  
                        Consum total net de combustibil (unitate de gazeificare)
                     
                     
                        Raportul dintre energia netă produsă [energie electrică, apă caldă, abur, energie mecanică produsă și gaz de sinteză (ca putere calorifică netă din gazul de sinteză) fără energia electrică și/sau termică importată (de exemplu, pentru consumul sistemelor auxiliare)] și energia intrată din combustibil/materii prime (ca putere calorifică netă din combustibil/materii prime) la limitele unității de gazeificare într-o anumită perioadă de timp
                     
                  
                        Ore de funcționare
                     
                     
                        Timpul exprimat în ore, în care o instalație de ardere, în totalitatea sa sau parțial, funcționează și evacuează emisii în aer, cu excepția perioadelor de pornire și de oprire
                     
                  
                        Măsurare periodică
                     
                     
                        Stabilirea unei valori măsurate (o anumită cantitate măsurată) la intervale de timp date
                     
                  
                        Instalație – existentă
                     
                     
                        O instalație de ardere care nu este o instalație nouă
                     
                  
                        Instalație – nouă
                     
                     
                        O instalație de ardere autorizată pentru prima oară la locul de instalare după publicarea prezentelor concluzii privind BAT sau înlocuirea completă a unei instalații de ardere de pe fundația existentă după publicarea prezentelor concluzii privind BAT
                     
                  
                        Instalație de postcombustie
                     
                     
                        Sistem proiectat pentru a purifica gazele de ardere prin combustie și care nu este exploatat ca o instalație de ardere independentă, asemenea unui oxidant termic (de exemplu, incineratorul de gaze reziduale), fiind utilizat pentru îndepărtarea conținutului de poluant (poluanți) (de exemplu, COV) din gazele de ardere, cu sau fără recuperarea căldurii generate de acesta. Tehnicile de ardere în trepte, în care fiecare treaptă de ardere are loc într-o cameră separată care poate avea caracteristici diferite ale procesului de ardere (de exemplu, raportul combustibil/aer, profilul de temperatură), sunt considerate ca fiind integrate în procesul de ardere și nu sunt considerate instalații de postcombustie. În mod similar, atunci când gazele generate într-un încălzitor/cuptor de proces sau în alte procese de ardere sunt ulterior oxidate într-o altă instalație de ardere pentru a recupera energia acestora (cu sau fără utilizarea de combustibil auxiliar) cu scopul de a produce energie electrică, abur, apă/ulei cald sau energie mecanică, instalația respectivă nu este considerată instalație de postcombustie
                     
                  
                        Sistem de monitorizare predictivă a emisiilor (PEMS)
                     
                     
                        Sistem utilizat pentru determinarea concentrației emisiilor unui poluant provenite dintr-o sursă de emisie în regim continuu, pe baza relației acestuia cu o serie de parametri caracteristici de proces monitorizați permanent (de exemplu, consumul de combustibil gaz, raportul aer/combustibil), și a datelor privind calitatea combustibilului sau a materiei prime (de exemplu, conținutul de sulf)
                     
                  
                        Combustibili rezultați din procesele din industria chimică
                     
                     
                        Produse secundare gazoase și/sau lichide provenite din industria (petro)chimică și utilizate drept combustibili în scopuri necomerciale în instalațiile de ardere
                     
                  
                        Cuptoare sau instalații de încălzire pentru procese tehnologice
                     
                     
                        Cuptoarele sau instalațiile de încălzire pentru procese tehnologice sunt:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    instalațiile de ardere ale căror gaze de ardere sunt utilizate pentru tratamentul termic al obiectelor sau ca materie primă printr-un mecanism de încălzire prin contact direct (de exemplu, cuptor de ardere a cimentului și varului, cuptor de sticlă, cuptor de asfalt, proces de uscare, reactoare utilizate în industria (petro)chimică, cuptoare de prelucrare a metalelor feroase); sau
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    instalațiile de ardere a căror căldură este transferată prin radiație și/sau conducție la obiecte sau materii prime printr-un perete solid fără utilizarea unui fluid de transfer termic intermediar [de exemplu, cuptor de cocsificare, recuperatoare Cowper, cuptor sau reactor care încălzește un flux tehnologic utilizat în industria (petro)chimică, cum ar fi un cuptor de cracare cu vapori, o instalație de încălzire pentru procese tehnologice utilizată pentru procesul de regazeificare a gazului natural lichefiat (GNL) în terminalele GNL].
                                 
                              Ca o consecință a aplicării unor bune practici de recuperare a energiei, instalațiile de încălzire/cuptoarele pentru procese tehnologice pot avea un sistem asociat de generare a aburului/energiei electrice. Aceasta este considerată a fi o caracteristică de proiectare integrală a instalației de încălzire/cuptorului pentru procese tehnologice care nu poate fi considerat(ă) în mod izolat
                     
                  
                        Combustibili de rafinărie
                     
                     
                        Material combustibil solid, lichid sau gazos provenit din etapele de distilare și de conversie a rafinării țițeiului Printre exemple se află gazele de rafinărie (RFG), gazele de sinteză, uleiuri de rafinărie și cocsul de petrol
                     
                  
                        Reziduuri
                     
                     
                        Substanțe sau obiecte generate prin activitățile care intră în domeniul de aplicare al prezentului document, ca deșeuri sau produse secundare
                     
                  
                        Perioada de pornire și de oprire
                     
                     
                        Perioada de exploatare a unei instalații, stabilită în conformitate cu dispozițiile Deciziei de punere în aplicare 2012/249/UE a Comisiei (1)
                        
                     
                  
                        Unitate – existentă
                     
                     
                        O unitate de ardere care nu este o unitate nouă
                     
                  
                        Unitate – nouă
                     
                     
                        O unitate de ardere autorizată pentru prima oară pe amplasamentul instalației de ardere după publicarea prezentelor concluzii privind BAT sau înlocuirea completă a unei unități de ardere de pe fundația existentă a instalației de ardere după publicarea prezentelor concluzii privind BAT
                     
                  
                        Valabilă (medie orară)
                     
                     
                        O medie orară este considerată valabilă atunci când sistemul de măsurare automată nu este în revizie sau defect
                     
                  
               
            
                        
                           Termen utilizat
                        
                     
                     
                        
                           Definiție
                        
                     
                  
                        
                           Poluanți/parametri
                        
                     
                  
                        As
                     
                     
                        Suma dintre arsen și compușii acestuia, exprimată ca As
                     
                  
                        C3
                        
                     
                     
                        Hidrocarburi având trei atomi de carbon
                     
                  
                        C4+
                     
                     
                        Hidrocarburi având cel puțin patru atomi de carbon
                     
                  
                        Cd
                     
                     
                        Suma dintre cadmiu și compușii acestuia, exprimată ca Cd
                     
                  
                        Cd + Tl
                     
                     
                        Suma dintre cadmiu, taliu și compușii acestora, exprimată ca Cd + T1
                     
                  
                        CH4
                        
                     
                     
                        Metan
                     
                  
                        CO
                     
                     
                        Monoxid de carbon
                     
                  
                        CCO
                     
                     
                        Consum chimic de oxigen. Cantitatea de oxigen necesară pentru oxidarea totală a materiei organice în dioxid de carbon
                     
                  
                        OSC
                     
                     
                        Oxisulfură de carbon
                     
                  
                        Cr
                     
                     
                        Suma dintre crom și compușii acestuia, exprimată ca Cr
                     
                  
                        Cu
                     
                     
                        Suma dintre cupru și compușii acestuia, exprimată ca Cu
                     
                  
                        Pulberi
                     
                     
                        Total particule în suspensie (în aer)
                     
                  
                        Fluoruri
                     
                     
                        Fluoruri dizolvate, exprimate ca F-
                        
                     
                  
                        H2S
                     
                     
                        Acid sulfhidric
                     
                  
                        HCl
                     
                     
                        Total compuși anorganici gazoși clorurați, exprimat ca HCl
                     
                  
                        HCN
                     
                     
                        Cianură de hidrogen
                     
                  
                        HF
                     
                     
                        Total compuși anorganici gazoși fluorurați, exprimat ca HF
                     
                  
                        Hg
                     
                     
                        Suma dintre mercur și compușii acestuia, exprimată ca Hg
                     
                  
                        N2O
                     
                     
                        Protoxid de azot
                     
                  
                        NH3
                        
                     
                     
                        Amoniac
                     
                  
                        Ni
                     
                     
                        Suma dintre nichel și compușii acestuia, exprimată ca Ni
                     
                  
                        NOX
                        
                     
                     
                        Suma dintre monoxid de azot (NO) și dioxid de azot (NO2), exprimată ca NO2
                        
                     
                  
                        Pb
                     
                     
                        Suma dintre plumb și compușii acestuia, exprimată ca Pb
                     
                  
                        PCDD/F
                     
                     
                        Dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzo-furani policlorurați
                     
                  
                        RCG
                     
                     
                        Concentrație brută în gazele de ardere. Concentrația de SO2 din gazele brute de ardere ca medie anuală (în condițiile standard prevăzute la secțiunea de considerații generale) la intrarea în sistemul de reducere SOX, exprimată la un conținut de referință al oxigenului O2 de 6 % în volum
                     
                  
                        Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V
                     
                     
                        Suma dintre antimoniu, arsenic, plumb, crom, cobalt, cupru, mangan, nichel, vanadiu și compușii acestora, exprimată ca Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V
                     
                  
                        SO2
                        
                     
                     
                        Dioxid de sulf
                     
                  
                        SO3
                        
                     
                     
                        Trioxid de sulf
                     
                  
                        SOX
                        
                     
                     
                        Suma dintre dioxidul de sulf (SO2) și trioxidul de sulf (SO3), exprimată ca SO2
                        
                     
                  
                        Sulfat
                     
                     
                        Sulfat dizolvat, exprimat ca SO4
                           2-
                        
                     
                  
                        Sulfură, eliberată cu ușurință
                     
                     
                        Suma dintre sulfura dizolvată și sulfurile nedizolvate care se eliberează cu ușurință la acidificare, exprimată ca S2-
                        
                     
                  
                        Sulfit
                     
                     
                        Sulfit dizolvat, exprimat ca SO3
                           2-
                        
                     
                  
                        COT
                     
                     
                        Carbon organic total, exprimat ca C (în apă)
                     
                  
                        MSST
                     
                     
                        Materii solide în suspensie totale. Concentrația masică a tuturor materiilor solide în suspensie, măsurată prin filtrare cu ajutorul unor filtre din fibră de sticlă și prin gravimetrie
                     
                  
                        TCOV
                     
                     
                        Carbon organic volatil total, exprimat ca C (în aer)
                     
                  
                        Zn
                     
                     
                        Suma dintre arsen și compușii acestuia, exprimată ca Zn
                     
                  ACRONIME
            În sensul prezentelor concluzii privind BAT, se aplică următoarele acronime:
            
                        
                           Acronim
                        
                     
                     
                        
                           Definiție
                        
                     
                  
                        UAA
                     
                     
                        Unitate de alimentare cu aer
                     
                  
                        CCGT
                     
                     
                        Turbină cu gaz în ciclu combinat, cu sau fără aprindere suplimentară
                     
                  
                        PFC
                     
                     
                        Pat fluidizat circulant
                     
                  
                        CHP
                     
                     
                        Producere combinată de energie electrică și energie termică
                     
                  
                        GC
                     
                     
                        Gaz de cocserie
                     
                  
                        OSC
                     
                     
                        Oxisulfură de carbon
                     
                  
                        ARNU
                     
                     
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX prin procedeu uscat
                     
                  
                        ISC
                     
                     
                        Injectare de sorbent prin conductă
                     
                  
                        ESP
                     
                     
                        Filtru electrostatic
                     
                  
                        APF
                     
                     
                        Ardere în pat fluidizat
                     
                  
                        FGD
                     
                     
                        Desulfurare gaze de ardere
                     
                  
                        PG
                     
                     
                        Păcură grea
                     
                  
                        HRSG
                     
                     
                        Generator de abur cu recuperare de căldură
                     
                  
                        IGCC
                     
                     
                        Ciclu combinat de gazeificare integrată
                     
                  
                        PCN
                     
                     
                        Putere calorifică netă
                     
                  
                        LNB
                     
                     
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX
                        
                     
                  
                        GNL
                     
                     
                        Gaze naturale lichefiate
                     
                  
                        OCGT
                     
                     
                        Turbină cu gaz cu ciclu deschis
                     
                  
                        OTNOC
                     
                     
                        Alte condiții de exploatare decât cele normale
                     
                  
                        AP
                     
                     
                        Ardere în stare pulverizată
                     
                  
                        PEMS
                     
                     
                        Sistem de monitorizare predictivă a emisiilor
                     
                  
                        SCR
                     
                     
                        Reducție catalitică selectivă
                     
                  
                        SDA
                     
                     
                        Dispozitiv de absorbție cu pulverizare uscată
                     
                  
                        SNCR
                     
                     
                        Reducere necatalitică selectivă
                     
                  CONSIDERAȚII GENERALE
            
               Cele mai bune tehnici disponibile
            
            Tehnicile indicate și descrise în prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza și alte tehnici care asigură cel puțin un nivel echivalent de protecție a mediului.
            Cu excepția cazului în care se precizează altfel, prezentele concluzii privind BAT sunt general aplicabile.
            
               Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL)
            
            În cazul în care sunt date niveluri de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru diferite perioade de calculare a valorilor medii, toate nivelurile BAT-AEL respective trebuie să fie respectate.
            Nivelurile BAT-AEL prevăzute în prezentele concluzii privind BAT nu se pot aplica în cazul turbinelor pe combustibil lichid și al celor pe gaz, nici în cazul motoarelor utilizate în situații de urgență și care funcționează mai puțin de 500 h/an, atunci când o astfel de utilizare de urgență nu este compatibilă cu atingerea nivelurilor BAT-AEL.
            
               BAT-AEL pentru emisii în aer
            
            Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisii în aer, care sunt indicate în prezentele concluzii privind BAT, se referă la concentrații exprimate ca masă de substanță emisă pe volum de gaze de ardere în următoarele condiții standard: gaz uscat la temperatura de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, exprimat în unitățile mg/Nm3, μg/Nm3 sau ng I-TEQ/Nm3.
            Monitorizarea asociată cu BAT-AEL pentru emisii în aer este prevăzută la BAT 4
            Condițiile de referință pentru oxigen, utilizate pentru a exprima BAT-AEL în prezentul document, sunt indicate în tabelul de mai jos.
            
                        
                           Activitate
                        
                     
                     
                        Nivelul de referință al oxigenului (OR)
                     
                  
                        Arderea combustibililor solizi
                     
                     
                        6 % în volum
                     
                  
                        Arderea combustibililor solizi în combinație cu combustibili lichizi și/sau gazoși
                     
                  
                        Coincinerarea deșeurilor
                     
                  
                        Arderea de combustibili gazoși și/sau lichizi atunci când aceasta nu are loc într-o turbină cu gaz sau un motor
                     
                     
                        3 % în volum
                     
                  
                        Arderea combustibililor lichizi și/sau gazoși atunci când aceasta are loc într-o turbină cu gaz sau un motor
                     
                     
                        15 % în volum
                     
                  
                        Ardere în instalațiile IGCC
                     
                  Ecuația pentru calcularea concentrației emisiilor la nivelul de referință al oxigenului este:
            
               
            unde:
            
                        ER
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        concentrația emisiilor la nivelul de referință al oxigenului OR;
                     
                  
                        OR
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        nivelul de referință al oxigenului (% în volum);
                     
                  
                        EM
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        concentrația emisiilor măsurate;
                     
                  
                        OM
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        nivelul măsurat al oxigenului (% în volum).
                     
                  Pentru perioadele de calculare a valorilor medii, se aplică următoarele definiții:
            
                        
                           Perioada de calculare a valorilor medii
                        
                     
                     
                        
                           Definiție
                        
                     
                  
                        Media zilnică
                     
                     
                        Valoarea medie, într-o perioadă de 24 de ore, a mediilor valabile pe oră, obținute prin măsurare continuă
                     
                  
                        Medie anuală
                     
                     
                        Valoarea medie, într-o perioadă de un an, a mediilor valabile pe oră, obținute prin măsurare continuă
                     
                  
                        Media pe perioada de prelevare
                     
                     
                        Valoarea medie a trei măsurări consecutive de cel puțin 30 de minute fiecare  (2)
                        
                     
                  
                        Media probelor obținute în cursul unui an
                     
                     
                        Media valorilor obținute în cursul unui an din măsurătorile periodice efectuate cu frecvența de monitorizare stabilită pentru fiecare parametru
                     
                  
               BAT-AEL pentru emisii în apă
            
            Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisiile în apă indicate în prezentele concluzii privind BAT se referă la concentrații și sunt exprimate ca masă a substanțelor emise pe volum de apă și în μg/l, mg/l sau g/l. Nivelurile BAT-AEL se referă la mediile zilnice, mai exact probe compozite proporționale cu debitul prelevate într-o perioadă de 24 de ore. Se pot utiliza probe compozite proporționale cu timpul cu condiția să se poată demonstra faptul că debitul este suficient de stabil.
            Monitorizarea asociată cu BAT-AEL pentru emisii în apă este prevăzută la BAT 5
            
               Nivelurile de eficiență energetică asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEEL)
            
            Un nivel de eficiență energetică asociat celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEEL) se referă la raportul dintre valoarea (valorile) energiei nete la ieșirea unității de ardere și energia din combustibil/materie primă la intrarea unității de ardere la valoarea efectivă de proiectare a unității. Valoarea/valorile netă/nete ale puterii la ieșire se stabilește/se stabilesc la ardere, gazeificare sau la limitele unității IGCC, inclusiv la sistemele auxiliare (de exemplu, sisteme de tratare a gazelor de ardere), precum și pentru unitatea exploatată la sarcină maximă.
            În cazul centralelor de producere combinată a energiei electrice și a energiei termice (CHP):
            
                        —
                     
                     
                        Nivelurile BAT-AEEL pentru utilizarea netă totală de combustibil se referă la unitatea de ardere exploatată la sarcină maximă și reglată pentru a maximiza, în primul rând, alimentarea cu energie termică și, în al doilea rând, puterea rămasă care poate fi generată;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        BAT-AEEL pentru randamentul electric net se referă la unitatea de ardere care produce exclusiv energie electrică la sarcină maximă.
                     
                  Nivelurile BAT-AEEL sunt exprimate ca procente. Puterea la intrare provenită din materia primă/combustibil este exprimată ca putere calorifică netă (PCN).
            Monitorizarea asociată cu BAT-AEEL este prevăzută la BAT 2
            
               Clasificarea instalațiilor/unităților de ardere în funcție de puterea termică instalată totală
            
            În sensul prezentelor concluzii privind BAT, atunci când se indică un interval pentru valorile puterii termice instalate totale, acestea se interpretează ca fiind „mai mari sau egale cu limita inferioară a intervalului și mai mici decât limita superioară a intervalului”. De exemplu, în categoria 100-300 MWt sunt cuprinse instalațiile de ardere cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 100 MW și mai mică de 300 MW.
            Atunci când o parte a unei instalații de ardere care evacuează gaze de ardere prin una sau mai multe conducte separate racordate la un coș comun funcționează mai puțin de 1 500 h/an, această parte a instalației de ardere poate fi luată în considerare separat în sensul prezentelor concluzii privind BAT. Pentru toate părțile instalației, BAT-AEL corespund puterii termice instalate totale a instalației. În astfel de cazuri, emisiile evacuate prin fiecare dintre conductele respective se monitorizează separat.
            1.   CONCLUZIILE GENERALE PRIVIND BAT
            Se aplică concluziile privind BAT specifice combustibilului incluse în secțiunile 2-7, pe lângă concluziile generale privind BAT din această secțiune.
            
               1.1.   Sisteme de management de mediu
            
            
               BAT 1.   În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu, BAT constă în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care are toate caracteristicile următoare:
            
            
                        i.
                     
                     
                        angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;
                     
                  
                        ii.
                     
                     
                        definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a performanței de mediu a instalației;
                     
                  
                        iii.
                     
                     
                        planificarea și stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor și a țintelor, în corelare cu planificarea financiară și cu investițiile;
                     
                  
                        iv.
                     
                     
                        punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție specială:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    structurii și responsabilității
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    recrutării, formării, sensibilizării și competenței
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    comunicării
                                 
                              
                                    (d)
                                 
                                 
                                    implicării angajaților
                                 
                              
                                    (e)
                                 
                                 
                                    documentației
                                 
                              
                                    (f)
                                 
                                 
                                    controlului eficient al proceselor
                                 
                              
                                    (g)
                                 
                                 
                                    programelor planificate de întreținere regulată
                                 
                              
                                    (h)
                                 
                                 
                                    pregătirii și reacției în caz de urgență
                                 
                              
                                    (i)
                                 
                                 
                                    garantării conformității cu legislația in domeniul mediului;
                                 
                              
                  
                        v.
                     
                     
                        verificarea performanței și luarea de măsuri de remediere, acordând o atenție specială:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referință privind monitorizarea emisiilor în aer și în apă provenite de la instalații DEI – ROM)
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    măsurilor de remediere și preventive
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    păstrării evidențelor
                                 
                              
                                    (d)
                                 
                                 
                                    auditului intern și extern independent (dacă este posibil), pentru a stabili dacă sistemul de management de mediu respectă dispozițiile prevăzute și dacă a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător;
                                 
                              
                  
                        vi.
                     
                     
                        revizuirea de către conducerea superioară a EMS și a conformității, a adecvării și a eficacității continue a acestuia;
                     
                  
                        vii.
                     
                     
                        urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate;
                     
                  
                        viii.
                     
                     
                        luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalației încă din etapa de proiectare a unei noi instalații și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare, inclusiv:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    evitarea structurilor subterane
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    încorporarea de funcții care să faciliteze dezafectarea
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    alegerea finisajelor de suprafață care se decontaminează ușor
                                 
                              
                                    (d)
                                 
                                 
                                    utilizarea unei configurații de echipamente care reduce la minimum produsele chimice captate și facilitează scurgerea sau curățarea
                                 
                              
                                    (e)
                                 
                                 
                                    proiectarea de echipamente flexibile, de sine stătătoare care permit închiderea etapizată
                                 
                              
                                    (f)
                                 
                                 
                                    utilizarea de materiale biodegradabile și reciclabile atunci când este posibil;
                                 
                              
                  
                        ix.
                     
                     
                        aplicarea de evaluări comparative sectoriale în mod regulat.
                        Concret pentru acest sector, este important și să se aibă în vedere următoarele funcții ale EMS, descrise în BAT relevante, după caz:
                     
                  
                        x.
                     
                     
                        programele de asigurare a calității/de control al calității pentru a asigura stabilirea și controlarea deplină a caracteristicilor tuturor combustibililor (a se vedea BAT 9);
                     
                  
                        xi.
                     
                     
                        un plan de gestionare pentru reducerea emisiilor în aer și/sau în apă în alte condiții de funcționare decât cele normale, inclusiv perioadele de pornire și de oprire (a se vedea BAT 10 și BAT 11);
                     
                  
                        xii.
                     
                     
                        un plan de gestionare a deșeurilor pentru a asigura evitarea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea sau valorificarea deșeurilor în alt mod, inclusiv utilizarea tehnicilor indicate la BAT 16;
                     
                  
                        xiii.
                     
                     
                        o metodă sistematică de identificare și abordare a eventualelor emisii necontrolate și/sau neplanificate în mediul înconjurător, în special:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    emisii în sol și în apele subterane provenite ca urmare a manipulării și depozitării de combustibili, aditivi, produse secundare și deșeuri;
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    emisii asociate autoîncălzirii și/sau autoaprinderii de combustibil în activitățile de depozitare și manipulare;
                                 
                              
                  
                        xiv.
                     
                     
                        un plan de gestionare a pulberilor pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile difuze rezultate din operațiunile de încărcare, descărcare, depozitare și/sau manipulare a combustibililor, reziduurilor și aditivilor;
                     
                  
                        xv.
                     
                     
                        un plan de gestionare a zgomotului în cazul în care se așteaptă sau se produce în mod susținut poluarea sonoră la nivelul receptorilor sensibili, care include:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    un protocol pentru monitorizarea zgomotului la limitele instalației
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    un program de reducere a zgomotului
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    un protocol pentru intervenții în caz de incidente sonore, care să conțină măsuri și termene corespunzătoare
                                 
                              
                                    (d)
                                 
                                 
                                    o trecere în revistă a incidentelor sonore istorice și a măsurilor de remediere, precum și transmiterea cunoștințelor despre incidente sonore părților afectate;
                                 
                              
                  
                        xvi.
                     
                     
                        pentru arderea, gazeificarea sau coincinerarea substanțelor urât mirositoare, planul de gestionare a mirosului care să includă:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    un protocol pentru monitorizarea mirosurilor
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    după caz, un program de eliminare a mirosurilor pentru a identifica și a elimina sau a reduce emisiile de mirosuri
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    un protocol pentru înregistrarea incidentelor legate de mirosuri, precum și a măsurilor și termenelor corespunzătoare
                                 
                              
                                    (d)
                                 
                                 
                                    o trecere în revistă a incidentelor istorice legate de mirosuri și a măsurilor de remediere, precum și transmiterea cunoștințelor despre incidente legate de miros părților afectate.
                                 
                              
                  În cazul în care, în urma unei evaluări se dovedește faptul că nu este necesar unul dintre elementele menționate la punctele x-xvi, decizia respectivă, inclusiv motivele, se înregistrează.
            
               Aplicabilitate
            
            Domeniul de aplicare (de exemplu, nivelul de detaliu) și natura EMS (de exemplu, standardizat sau nestandardizat) sunt, în general, corelate cu natura, dimensiunea și complexitatea instalației, precum și cu gama de efecte pe care aceasta le-ar putea avea asupra mediului.
            
               1.2.   Monitorizare
            
            
               BAT 2.   BAT constă în determinarea randamentului electric net și/sau a consumului total net de combustibil și/sau a randamentului mecanic net al unităților de gazeificare, IGCC și/sau ardere, prin efectuarea unui test de performanță la sarcină maximă (1) conform standardelor EN, după punerea în funcțiune a unității și după fiecare modificare care ar putea afecta în mod semnificativ randamentul electric net și/sau consumul total net de combustibil și/sau randamentul mecanic net al unității. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.
            
            
                        (1)
                     
                     
                        În cazul unităților de cogenerare, dacă din motive tehnice nu se poate efectua un test de performanță cu unitatea operată la sarcina maximă pentru furnizarea de căldură, testul poate fi completat sau înlocuit cu un calcul care utilizează parametrii sarcinii maxime.
                     
                  
               BAT 3.   BAT constă în monitorizarea parametrilor-cheie de proces relevanți pentru emisiile în aer și apă, inclusiv a celor indicați mai jos.
            
            
                        
                           Flux
                        
                     
                     
                        
                           Parametru (parametri)
                        
                     
                     
                        
                           Monitorizare
                        
                     
                  
                        Gaze de ardere
                     
                     
                        Debit
                     
                     
                        Determinare periodică sau continuă
                     
                  
                        Conținut de oxigen, temperatură și presiune
                     
                     
                        Măsurare periodică sau continuă
                     
                  
                        Conținut de vapori de apă  (3)
                        
                     
                  
                        Ape uzate provenite din tratarea gazelor de ardere
                     
                     
                        Debit, pH și temperatură
                     
                     
                        Măsurare continuă
                     
                  
               BAT 4.   BAT constă în monitorizarea emisiilor în aer, cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.
            
            
                        
                           Substanță/parametru
                        
                     
                     
                        
                           Combustibil/proces/tip de instalație de ardere
                        
                     
                     
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere
                        
                     
                     
                        
                           Standard(e)
                            (4)
                        
                     
                     
                        
                           Frecvența minimă de monitorizare
                            (5)
                        
                     
                     
                        
                           Monitorizare asociată cu
                        
                     
                  
                        NH3
                        
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Atunci când se utilizează RCS și/sau SNCR
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        Standarde EN generice
                     
                     
                        Permanent  (6)
                            (7)
                        
                     
                     
                        BAT 7
                     
                  
                        NOX
                        
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Huilă și/sau lignit, inclusiv coincinerarea deșeurilor
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Biomasă solidă și/sau turbă, inclusiv coincinerarea deșeurilor
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Cazane și motoare pe păcură grea și/sau motorină
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Turbine cu gaz pe motorină
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Cazane, motoare și turbine pe gaz natural
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Gaze rezultate din procesele siderurgice
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Combustibili rezultați din procesele din industria chimică
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Instalații IGCC
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        Standarde EN generice
                     
                     
                        Permanent  (6)
                            (8)
                        
                     
                     
                        BAT 20
                        BAT 24
                        BAT 28
                        BAT 32
                        BAT 37
                        BAT 41
                        BAT 42
                        BAT 43
                        BAT 47
                        BAT 48
                        BAT 56
                        BAT 64
                        BAT 65
                        BAT 73
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Instalațiile de ardere de pe platformele offshore
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        EN 14792
                     
                     
                        O dată pe an  (9)
                        
                     
                     
                        BAT 53
                     
                  
                        N2O
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Huilă și/sau lignit în cazane cu pat fluidizat circulant
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Biomasă solidă și/sau turbă în cazane cu pat fluidizat circulant
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        EN 21258
                     
                     
                        O dată pe an  (10)
                        
                     
                     
                        BAT 20
                        BAT 24
                     
                  
                        CO
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Huilă și/sau lignit, inclusiv coincinerarea deșeurilor
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Biomasă solidă și/sau turbă, inclusiv coincinerarea deșeurilor
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Cazane și motoare pe păcură grea și/sau motorină
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Turbine cu gaz pe motorină
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Cazane, motoare și turbine pe gaz natural
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Gaze de procese tehnologice pentru siderurgie
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Combustibili rezultați din procesele din industria chimică
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Instalații IGCC
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        Standarde EN generice
                     
                     
                        Permanent  (6)
                            (8)
                        
                     
                     
                        BAT 20
                        BAT 24
                        BAT 28
                        BAT 33
                        BAT 38
                        BAT 44
                        BAT 49
                        BAT 56
                        BAT 64
                        BAT 65
                        BAT 73
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Instalațiile de ardere de pe platforme offshore
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        EN 15058
                     
                     
                        O dată pe an  (9)
                        
                     
                     
                        BAT 54
                     
                  
                        SO2
                        
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Huilă și/sau lignit, inclusiv coincinerarea deșeurilor
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Biomasă solidă și/sau turbă, inclusiv coincinerarea deșeurilor
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Cazane pe păcură grea și/sau motorină
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Motoare pe păcură grea și/sau motorină
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Turbine cu gaz pe motorină
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Gaze rezultate din procesele siderurgice
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Arderea în cazane a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Instalații IGCC
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        Standardele EN generice și EN 14791
                     
                     
                        Permanent  (6)
                            (11)
                            (12)
                        
                     
                     
                        BAT 21
                        BAT 25
                        BAT 29
                        BAT 34
                        BAT 39
                        BAT 50
                        BAT 57
                        BAT 66
                        BAT 67
                        BAT 74
                     
                  
                        SO3
                        
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Atunci când se utilizează RCS
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        Nu sunt disponibile standarde EN
                     
                     
                        O dată pe an
                     
                     
                        —
                     
                  
                        Cloruri gazoase, exprimate ca HCl
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Huilă și/sau lignit
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Arderea în cazane a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        EN 1911
                     
                     
                        O dată la trei luni  (6)
                            (13)
                            (14)
                        
                     
                     
                        BAT 21
                        BAT 57
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Biomasă solidă și/sau turbă
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        Standarde EN generice
                     
                     
                        Permanent  (15)
                            (16)
                        
                     
                     
                        BAT 25
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Coincinerarea deșeurilor
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        Standarde EN generice
                     
                     
                        Permanent  (6)
                            (16)
                        
                     
                     
                        BAT 66
                        BAT 67
                     
                  
                        HF
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Huilă și/sau lignit
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Arderea în cazane a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        Nu sunt disponibile standarde EN
                     
                     
                        O dată la trei luni  (6)
                            (13)
                            (14)
                        
                     
                     
                        BAT 21
                        BAT 57
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Biomasă solidă și/sau turbă
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        Nu sunt disponibile standarde EN
                     
                     
                        O dată pe an
                     
                     
                        BAT 25
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Coincinerarea deșeurilor
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        Standarde EN generice
                     
                     
                        Permanent  (6)
                            (16)
                        
                     
                     
                        BAT 66
                        BAT 67
                     
                  
                        Pulberi
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Huilă și/sau lignit
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Biomasă solidă și/sau turbă
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Cazane pe păcură grea și/sau motorină
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Gaze rezultate din procesele siderurgice
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Arderea în cazane a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Instalații IGCC
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Motoare pe păcură grea și/sau motorină
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Turbine cu gaz pe motorină
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        Standarde EN generice, EN 13284-1 și EN 13284-2
                     
                     
                        Permanent  (6)
                            (17)
                        
                     
                     
                        BAT 22
                        BAT 26
                        BAT 30
                        BAT 35
                        BAT 39
                        BAT 51
                        BAT 58
                        BAT 75
                     
                  
                        Coincinerarea deșeurilor
                     
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        Standardele EN generice și EN 13284-2
                     
                     
                        Permanent
                     
                     
                        BAT 68
                        BAT 69
                     
                  
                        Metale și metaloizi, cu excepția mercurului (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Huilă și/sau lignit
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Biomasă solidă și/sau turbă
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Cazane și motoare pe păcură grea și/sau motorină
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        EN 14385
                     
                     
                        O dată pe an  (18)
                        
                     
                     
                        BAT 22
                        BAT 26
                        BAT 30
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Coincinerarea deșeurilor
                                 
                              
                     
                        < 300 MWt
                        
                     
                     
                        EN 14385
                     
                     
                        O dată la șase luni  (13)
                        
                     
                     
                        BAT 68
                        BAT 69
                     
                  
                        ≥ 300 MWt
                        
                     
                     
                        EN 14385
                     
                     
                        O dată la trei luni  (19)
                            (13)
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Instalații IGCC
                                 
                              
                     
                        ≥ 100 MWt
                        
                     
                     
                        EN 14385
                     
                     
                        O dată pe an  (18)
                        
                     
                     
                        BAT 75
                     
                  
                        Hg
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Huilă și/sau lignit, inclusiv coincinerarea deșeurilor
                                 
                              
                     
                        < 300 MWt
                        
                     
                     
                        EN 13211
                     
                     
                        O dată la trei luni  (13)
                            (20)
                        
                     
                     
                        BAT 23
                     
                  
                        ≥ 300 MWt
                        
                     
                     
                        Standardele EN generice și EN 14884
                     
                     
                        Permanent  (16)
                            (21)
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Biomasă solidă și/sau turbă
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        EN 13211
                     
                     
                        O dată pe an  (22)
                        
                     
                     
                        BAT 27
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Coincinerarea deșeurilor cu biomasă solidă și/sau turbă
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        EN 13211
                     
                     
                        O dată la trei luni  (13)
                        
                     
                     
                        BAT 70
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Instalații IGCC
                                 
                              
                     
                        ≥ 100 MWt
                        
                     
                     
                        EN 13211
                     
                     
                        O dată pe an  (23)
                        
                     
                     
                        BAT 75
                     
                  
                        TCOV
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Motoare pe păcură grea și/sau motorină
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Arderea în cazane a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        EN 12619
                     
                     
                        O dată la șase luni  (13)
                        
                     
                     
                        BAT 33
                        BAT 59
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Coincinerarea deșeurilor cu huilă, lignit, biomasă solidă și/sau turbă
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        Standarde EN generice
                     
                     
                        Permanent
                     
                     
                        BAT 71
                     
                  
                        Formaldehidă
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Gaz natural în motoare cu aprindere prin scânteie pe gaz cu amestec sărac sau în motoare bicombustibil
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        Nu sunt disponibile standarde EN
                     
                     
                        O dată pe an
                     
                     
                        BAT 45
                     
                  
                        CH4
                        
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Motoare pe gaz natural
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        EN ISO 25139
                     
                     
                        O dată pe an  (24)
                        
                     
                     
                        BAT 45
                     
                  
                        PCDD/F
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Arderea în cazane a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Coincinerarea deșeurilor
                                 
                              
                     
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3
                     
                     
                        O dată la șase luni  (13)
                            (25)
                        
                     
                     
                        BAT 59
                        BAT 71
                     
                  
               BAT 5.   BAT constă în monitorizarea emisiilor în apă provenite din tratarea gazelor de ardere cel puțin cu frecvența indicată mai jos și în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor naționale sau a altor standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.
            
            
                        
                           Substanță/parametru
                        
                     
                     
                        
                           Standard(e)
                        
                     
                     
                        
                           Frecvență minimă de monitorizare
                        
                     
                     
                        
                           Monitorizare asociată cu
                        
                     
                  
                        Carbon organic total (COT)  (26)
                        
                     
                     
                        EN 1484
                     
                     
                        O dată pe lună
                     
                     
                        BAT 15
                     
                  
                        Consum chimic de oxigen (CCO)  (26)
                        
                     
                     
                        Nu sunt disponibile standarde EN
                     
                  
                        Materii solide în suspensie totale (MSST)
                     
                     
                        EN 872
                     
                  
                        Fluor (F)
                     
                     
                        EN ISO 10304-1
                     
                  
                        Sulfat (SO4
                           2-)
                     
                     
                        EN ISO 10304-1
                     
                  
                        Sulfură, eliberată cu ușurință (S2-)
                     
                     
                        Nu sunt disponibile standarde EN
                     
                  
                        Sulfit (SO3
                           2-)
                     
                     
                        EN ISO 10304-3
                     
                  
                        Metale și metaloizi
                     
                     
                        As
                     
                     
                        Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN ISO 11885 sau EN ISO 17294-2)
                     
                  
                        Cd
                     
                  
                        Cr
                     
                  
                        Cu
                     
                  
                        Ni
                     
                  
                        Pb
                     
                  
                        Zn
                     
                  
                        Hg
                     
                     
                        Diverse standarde EN disponibile (de exemplu, EN ISO 12846 sau EN ISO 17852)
                     
                  
                        Clorură (Cl-)
                     
                     
                        Diverse standarde EN disponibile (de exemplu EN ISO 10304-1 sau EN ISO 15682)
                     
                     
                        —
                     
                  
                        Azot total
                     
                     
                        EN 12260
                     
                     
                        —
                     
                  
               1.3.   Performanța generală de mediu și calitatea arderii
            
            
               BAT 6.   În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a instalațiilor de ardere și a reducerii emisiilor de CO și substanțe nearse în aer, BAT constă în asigurarea unei arderi optimizate și în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Malaxarea și amestecarea combustibilului
                     
                     
                        Asigură condiții de ardere stabile și/sau reduc emisiile de poluanți prin amestecarea aceluiași tip de combustibil de diferite calități
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Întreținerea sistemului de ardere
                     
                     
                        Întreținerea periodică planificată conform recomandărilor furnizorilor
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Sistem de control avansat
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.1
                     
                     
                        Aplicabilitatea la instalațiile de ardere vechi poate fi condiționată de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere și/sau a sistemului de control al comenzilor
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Un model bun de echipamente de ardere
                     
                     
                        Un model bun de cuptor, camere de ardere, arzătoare și dispozitive conexe
                     
                     
                        Se aplică, în general, la instalațiile de ardere noi
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        Se selectează sau se trece integral sau parțial la un alt combustibil/alți combustibili având un profil ecologic mai bun (de exemplu, cu un conținut redus de sulf și/sau mercur) dintre tipurile de combustibil disponibile, inclusiv în situațiile de punere în funcțiune sau atunci când se utilizează combustibili de rezervă
                     
                     
                        Se aplică în limitele impuse de disponibilitatea tipurilor adecvate de combustibil cu un profil ecologic mai bun în ansamblu, la care se poate adăuga impactul politicii energetice a statului membru în cauză sau al echilibrului de combustibil la nivelul integral al amplasamentului în cazul arderii de combustibili pentru procese industriale.
                        În cazul instalațiilor de ardere existente, tipul de combustibil ales poate fi condiționat de configurația și proiectarea instalației
                     
                  
               BAT 7.   Pentru reducerea emisiilor de amoniac în aer provenite din utilizarea sistemului de reducere catalitică selectivă (SCR) și/sau de reducere necatalitică selectivă (SNCR) pentru reducerea emisiilor de NOX, BAT constă în optimizarea proiectării și/sau funcționării RCS și/sau SNCR (de exemplu, optimizarea raportului de reactiv la NOX, distribuția omogenă a reactivilor și stabilirea dimensiunii optime a picăturilor de reactiv).
            
            
               Nivelurile de emisii asociate BAT
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NH3 în aer provenite din utilizarea RCS și/sau SNCR este < 3-10 mg/Nm3 ca medie anuală sau medie pe perioada de prelevare a probelor. Limita inferioară a intervalului poate fi atinsă atunci când se utilizează RCS, iar limita superioară a intervalului poate fi atinsă atunci când se utilizează SNCR fără tehnici de reducere la umed. În cazul instalațiilor care ard biomasă și funcționează la sarcini variabile, precum și în cazul motoarelor care ard păcură grea și/sau motorină, limita superioară a BAT-AEL este de 15 mg/Nm3.
            
               BAT 8.   Pentru a preveni sau a reduce emisiile în aer în condiții normale de funcționare, BAT constă în asigurarea utilizării sistemelor de reducere a emisiilor la capacitatea și disponibilitatea optimă, prin proiectare, exploatare și întreținere adecvată.
            
            
               BAT 9.   În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a instalațiilor de ardere și/sau de gazeificare și a reducerii emisiilor în aer, BAT constă în includerea următoarelor elemente în programele de asigurare a calității/control al calității pentru toți combustibilii utilizați, în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1):
            
            
                        i.
                     
                     
                        Caracterizarea inițialăcompletă a combustibilului utilizat, inclusiv cel puțin parametrii enumerați mai jos și în conformitate cu standardele EN. Se pot aplica standardele ISO, standardele naționale sau alte standarde internaționale cu condiția ca acestea să asigure furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.
                     
                  
                        ii.
                     
                     
                        Testarea periodică a calității combustibilului pentru a verifica dacă acesta este compatibil cu caracterizareainițială și în conformitate cu specificațiile de proiectare a instalației. Frecvența testării și parametrii aleși din tabelul de mai jos se bazează pe variabilitatea combustibilului și o evaluare a relevanței emisiilor de poluanți (de exemplu, concentrația în combustibil, tratamentul aplicat gazelor de ardere).
                     
                  
                        iii.
                     
                     
                        Adaptarea ulterioară a setărilor instalației, după cum și când este necesar și posibil [de exemplu integrarea caracterizării și controlului combustibilului în sistemul de control avansat (a se vedea descrierea de la secțiunea 8.1)].
                     
                  
               Descriere
            
            Caracterizarea inițială și testarea periodică a combustibilului se pot efectua de către operator și/sau furnizorul de combustibil. În cazul în care acestea se efectuează de către furnizor, rezultatele complete sunt puse la dispoziția operatorului sub forma unei specificații și/sau garanții a furnizorului pentru produs (combustibil).
            
                        
                           Combustibil(i)
                        
                     
                     
                        
                           Substanțe/parametri care fac obiectul caracterizării
                        
                     
                  
                        Biomasă/turbă
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    PCN
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    umiditate
                                 
                              
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Cenușă
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    C, Cl, F, N, S, K, Na
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Metale și metaloizi (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)
                                 
                              
                  
                        Huilă/lignit
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    PCN
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Umiditate
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Materii volatile, cenușă, carbon fixat, C, H, N, O, S
                                 
                              
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Br, Cl, F
                                 
                              
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Metale și metaloizi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                 
                              
                  
                        PG
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Cenușă
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    C, S, N, Ni, V
                                 
                              
                  
                        Motorină
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Cenușă
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    N, C, S
                                 
                              
                  
                        Gaze naturale
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    PCN
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, indicele Wobbe
                                 
                              
                  
                        Combustibili rezultați din procesele din industria chimică  (27)
                        
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Br, C, Cl, F, H, N, O, S
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Metale și metaloizi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                 
                              
                  
                        Gaze de procese tehnologice pentru siderurgie
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    PCN, CH4 (pentru GC), CXHY (pentru GC), CO2, H2, N2, sulf total, pulberi, indicele Wobbe
                                 
                              
                  
                        Deșeuri  (28)
                        
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    PCN
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Umiditate
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Materii volatile, cenușă, Br, Cl, C, F, H, N, O, S
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Metale și metaloizi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                 
                              
                  
               BAT 10.   Pentru a reduce emisiile în aer și/sau în apă în condiții de funcționare altele decât cele normale (OTNOC), BAT constă în elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de gestionare în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), proporțional cu relevanța unor posibile eliberări de poluanți, care să includă următoarele elemente:
            
            
                        —
                     
                     
                        proiectarea corespunzătoare a sistemelor considerate relevante pentru apariția OTNOC care ar putea avea un impact asupra emisiilor în aer, apă și/sau sol (de exemplu, concepte de modele cu sarcină redusă pentru reducerea sarcinilor de pornire și de oprire minime în vederea asigurării unei producții stabile la turbinele cu gaz);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        elaborarea și punerea în aplicare a unui plan specific de întreținere preventivă pentru aceste sisteme relevante;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        analizarea și înregistrarea emisiilor produse ca urmare a OTNOC și a împrejurărilor aferente și punerea în aplicare a măsurilor de remediere, dacă este necesar;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        evaluarea periodică a emisiilor globale în timpul OTNOC (de exemplu, frecvența evenimentelor, durata, cuantificarea/estimarea emisiilor) și punerea în aplicare a măsurilor de remediere, dacă este necesar.
                     
                  
               BAT 11.   BAT constă în monitorizarea corespunzătoare a emisiilor în aer și/sau în apă în timpul OTNOC.
            
            
               Descriere
            
            Monitorizarea se poate efectua prin măsurarea directă a emisiilor sau prin monitorizarea parametrilor surogat, dacă aceasta se dovedește a fi de o calitate științifică echivalentă sau mai bună decât măsurarea directă a emisiilor. Emisiile în fazele de pornire și de oprire (SU/SD) pot fi evaluate pe baza măsurării detaliate a acestora în cadrul unei proceduri SU/SD tipice cel puțin o dată pe an și, pe baza rezultatelor acestei măsurători, se pot estima emisiile pentru fiecare SU/SD pe parcursul anului.
            
               1.4.   Eficiența energetică
            
            
               BAT 12.   În vederea creșterii eficienței energetice a unităților de ardere, de gazeificare și/sau IGCC care funcționează mai mult de 1 500 h/an, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Optimizarea arderii
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2.
                        Optimizarea arderii reduce la minimum conținutul de substanțe nearse în gazele de ardere și în reziduurile solide rezultate în urma arderii
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Optimizarea condițiilor în mediul de lucru
                     
                     
                        Unitatea se exploatează la cel mai înalt nivel posibil de presiune și temperatură din mediul de lucru cu gaz sau abur, ținând cont de constrângerile aferente, de exemplu, controlului emisiilor de NOX sau caracteristicilor energiei cerute
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Optimizarea ciclului de abur
                     
                     
                        Unitatea se exploatează la o presiune mai mică la evacuarea turbinei, utilizându-se cea mai scăzută temperatură posibilă a apei de răcire din condensator în condițiile de proiectare
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Reducerea la minim a consumului de energie
                     
                     
                        Reducerea la minim a consumului intern de energie (de exemplu, o eficiență mai bună a pompei de alimentare cu apă)
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Preîncălzirea aerului de combustie
                     
                     
                        Reutilizarea unei părți din căldura recuperată din gazele de ardere pentru preîncălzirea aerului utilizat la ardere
                     
                     
                        General aplicabilă în limitele impuse de necesitatea de a controla emisiile de NOX
                        
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Preîncălzirea combustibilului
                     
                     
                        Preîncălzirea combustibilului care utilizează căldură recuperată
                     
                     
                        General aplicabilă în limitele impuse de proiectarea cazanului și de necesitatea de a controla emisiile de NOX
                        
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Sistem de control avansat
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2.
                        Controlul computerizat al principalilor parametri de ardere permite îmbunătățirea eficienței procesului de ardere
                     
                     
                        General aplicabilă unităților noi Aplicabilitatea la instalațiile vechi poate fi constrânsă de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere și/sau a sistemului de control al comenzilor
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Preîncălzirea apei de alimentare utilizând căldura recuperată
                     
                     
                        Se preîncălzește apa care iese din condensatorul de abur cu căldură recuperată, înainte de reutilizarea acesteia în cazan
                     
                     
                        Se aplică numai în cazul circuitelor cu abur, nu al cazanelor cu apă caldă.
                        Aplicabilitatea pentru unitățile existente poate fi limitată de constrângerile impuse de configurația instalației și de cantitatea de căldură recuperabilă
                     
                  
                        i.
                     
                     
                        Recuperarea căldurii prin cogenerare (CHP)
                     
                     
                        Recuperarea căldurii (în principal din sistemul cu abur) pentru producerea de apă/abur fierbinte pentru utilizare în procesele/activitățile industriale sau alimentarea unei rețele publice de termoficare. În plus, căldura se poate recupera din:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    gazele de ardere
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    răcirea grătarelor
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    patul fluidizat circulant
                                 
                              
                     
                        Aplicabilă în limitele impuse de cererea locală de energie termică și electrică.
                        Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul compresoarelor cu gaz având un profil termic operațional neprevăzut
                     
                  
                        j.
                     
                     
                        Disponibilitatea instalației de cogenerare
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2.
                     
                     
                        Este aplicabilă numai unităților noi în cazul în care există, în perspectivă, o posibilitate realistă de utilizarea căldurii în vecinătatea unității
                     
                  
                        k.
                     
                     
                        Condensator de gaze de ardere
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2.
                     
                     
                        În general, este aplicabilă în cazul unităților de cogenerare cu condiția să existe o cerere suficientă de căldură la temperatură scăzută
                     
                  
                        l.
                     
                     
                        Acumulare de căldură
                     
                     
                        Depozitarea volumului acumulat de căldură în modul de cogenerare
                     
                     
                        Aplicabilă doar în cazul instalațiilor de cogenerare.
                        Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul unei cereri de sarcină termică redusă
                     
                  
                        m.
                     
                     
                        Coș de fum care funcționează în regim umed
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2.
                     
                     
                        General aplicabilă în cazul unităților noi și al celor existente dotate cu sistem de FGD umedă
                     
                  
                        n.
                     
                     
                        Evacuare printr-un turn de răcire
                     
                     
                        Eliberarea emisiilor în aer prin intermediul unui turn de răcire, nu printr-un coș specific
                     
                     
                        Este aplicabilă numai în cazul unităților dotate cu sistem FGD de tip umed în cazul în care gazele de ardere trebuie să fie reîncălzite înainte de a fi eliberate și în care sistemul de răcire a unității este un turn de răcire
                     
                  
                        o.
                     
                     
                        Uscarea prealabilă a combustibilului
                     
                     
                        Reducerea conținutului de umiditate din combustibil înainte de ardere pentru îmbunătățirea condițiilor de ardere
                     
                     
                        Este aplicabilă pentru arderea de biomasă și/sau turbă în limitele impuse de riscurile arderii spontane (de exemplu, conținutul de umiditate din turbă este menținut la un nivel de peste 40 % pe lanțul de livrare).
                        Modernizarea instalațiilor existente poate fi limitată de puterea calorifică suplimentară care poate fi obținută din operațiunea de uscare și de posibilitățile limitate de modernizare oferite de unele modele de cazan sau configurații de instalații
                     
                  
                        p.
                     
                     
                        Reducerea la minimum a pierderilor de căldură
                     
                     
                        Reducerea la minimum a pierderilor de căldură reziduală, de exemplu, a celor care se produc prin zgură sau a celor care pot fi reduse prin izolarea surselor radiante
                     
                     
                        Este aplicabilă numai în cazul unităților de ardere pe combustibil solid și al unităților de gazeificare/IGCC
                     
                  
                        q.
                     
                     
                        Materiale avansate
                     
                     
                        Ca urmare a utilizării materialelor avansate, s-a dovedit că acestea pot rezista la temperaturi și presiuni ridicate de lucru și, astfel, se poate realiza o creștere a eficienței proceselor de generare abur/ardere
                     
                     
                        Aplicabilă numai în cazul instalațiilor noi
                     
                  
                        r.
                     
                     
                        Modernizarea turbinei cu abur
                     
                     
                        Aceasta include tehnici precum creșterea temperaturii și a presiunii aburului la presiune medie, adăugarea unei turbine de joasă presiune și modificarea geometriei elicelor rotorului turbinei
                     
                     
                        Aplicabilitatea poate fi limitată de condițiile privind cererea și aburul și/sau durata de viață redusă a instalației
                     
                  
                        s.
                     
                     
                        Parametri supercritici și ultrasupercritici ai aburului
                     
                     
                        Utilizarea unui circuit cu abur, cu sisteme de reîncălzire a aburului, în care aburul poate atinge presiuni de peste 220,6 bar și temperaturi de peste 374 °C, în cazul parametrilor supercritici, respectiv presiuni de peste 250-300 bar și temperaturi de peste 580-600 °C, în cazul parametrilor ultra-supercritici
                     
                     
                        Este aplicabilă numai în cazul unităților noi ≥ 600 MWt, care funcționează > 4 000  h/an.
                        Nu este aplicabilă în cazul în care scopul unității este de a produce temperaturi și/sau presiuni reduse ale aburului în industriile prelucrătoare.
                        Nu este aplicabilă în cazul turbinelor cu gaz și al motoarelor care produc abur în cogenerare.
                        În cazul unităților care ard biomasă, aplicabilitatea poate fi limitată de coroziunea la temperatură înaltă în cazul anumitor biomase
                     
                  
               1.5.   Consumul de apă și emisiile în apă
            
            
               BAT 13.   Pentru a reduce consumul de apă și volumul apelor uzate contaminate evacuate, BAT constă în utilizarea uneia sau a ambelor tehnici indicate mai jos.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Reciclarea apei
                     
                     
                        Cursurile de ape uzate, inclusiv apele deversate din instalație sunt reutilizate în alte scopuri. Gradul de reciclare este limitat de cerințele de calitate ale corpului de apă receptor și de echilibrul apei din instalație
                     
                     
                        Nu este aplicabilă în cazul apelor uzate provenite din sistemele de răcire, atunci când există substanțe chimice pentru tratarea apei și/sau concentrații ridicate de săruri din apa de mare
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Gestionarea cenușii de vatră uscate
                     
                     
                        Cenușa de vatră uscată și fierbinte cade din cuptor pe un sistem mecanic de transport și se răcește în aerul ambiant. Nu se utilizează apă în proces.
                     
                     
                        Este aplicabilă numai în cazul instalațiilor care ard combustibili solizi.
                        Pot exista restricții tehnice care să împiedice modernizarea instalațiilor de ardere existente
                     
                  
               BAT 14.   În vederea prevenirii contaminării apelor uzate necontaminate și a reducerii emisiilor în apă, BAT constă în separarea corpurilor de ape uzate și tratarea acestora separat, în funcție de conținutul de poluanți.
            
            
               Descriere
            
            Cursurile de ape uzate, care sunt de obicei separate și tratate, includ apele deversate de suprafață, apa de răcire și apele uzate provenite din tratarea gazelor de ardere.
            
               Aplicabilitate
            
            Aplicabilitatea poate fi limitată, în cazul instalațiilor existente, din cauza configurării sistemelor de drenare.
            
               BAT 15.   În vederea reducerii emisiilor în apă provenite din tratarea gazelor de ardere, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate mai jos și în utilizarea de tehnici secundare cât mai aproape posibil de sursă pentru evitarea diluării.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Poluanți tipici preveniți/reduși
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Tehnici primare
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Ardere optimizată (a se vedea BAT 6) și sisteme de tratare a gazelor de ardere (de exemplu, RCS/SNCR, a se vedea BAT 7)
                     
                     
                        Compuși organici, amoniac (NH3)
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Tehnici secundare
                            (29)
                        
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Adsorbție pe cărbune activ
                     
                     
                        Compuși organici, mercur (Hg)
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Tratare biologică aerobă
                     
                     
                        Compuși organici biodegradabili, amoniu (NH4
                           +)
                     
                     
                        În general este aplicabilă pentru tratarea compușilor organici. Tratarea biologică aerobă a amoniului (NH4 +) nu se poate aplica în cazul unor concentrații ridicate de cloruri (și anume, de circa 10 g/l)
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Tratarea biologică anoxică/anaerobă
                     
                     
                        Mercur (Hg), nitrat (NO3
                           -), nitrit (NO2
                           -)
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Coagulare și floculare
                     
                     
                        Solide în suspensie
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Cristalizare
                     
                     
                        Metale metaloizi, sulfat (SO4
                           2-), fluorură (F-)
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Filtrare (de exemplu, filtrare cu nisip, microfiltrare, ultrafiltrare)
                     
                     
                        Materii solide în suspensie, metale
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Flotație
                     
                     
                        Materii solide în suspensie, petrol în stare liberă
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        i.
                     
                     
                        Schimbul de ioni
                     
                     
                        Metale
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        j.
                     
                     
                        Neutralizarea
                     
                     
                        Acizi, substanțe alcaline
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        k.
                     
                     
                        Oxidare
                     
                     
                        Sulfură (S2-), sulfit (SO3
                           2-)
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        l.
                     
                     
                        Precipitații
                     
                     
                        Metale metaloizi, sulfat (SO4
                           2-), fluorură (F-)
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        m.
                     
                     
                        Sedimentare
                     
                     
                        Solide în suspensie
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        n.
                     
                     
                        Stripare
                     
                     
                        Amoniac (NH3)
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  Nivelurile BAT-AEL se referă la evacuările directe într-un corp de apă receptor în punctul în care emisiile ies din instalație.
            
               Tabelul 1
            
            Nivelurile BAT-AEL pentru evacuări directe într-un corp de apă receptor provenite de la tratarea gazelor de ardere
            
                        
                           Substanță/parametru
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL
                        
                     
                  
                        
                           Media zilnică
                        
                     
                  
                        Carbon organic total (COT)
                     
                     
                        20 -50  mg/l  (30)
                            (31)
                            (32)
                        
                     
                  
                        Consumul chimic de oxigen (CCO)
                     
                     
                        60 -150  mg/l  (30)
                            (31)
                            (32)
                        
                     
                  
                        Materii solide în suspensie totale (MSST)
                     
                     
                        10 -30  mg/l
                     
                  
                        Fluor (F)
                     
                     
                        10 -25  mg/l  (32)
                        
                     
                  
                        Sulfat (SO4
                           2-)
                     
                     
                        1,3 -2,0  g/l  (32)
                            (33)
                            (34)
                            (35)
                        
                     
                  
                        Sulfură (S2-), eliberată cu ușurință
                     
                     
                        0,1 -0,2  mg/l  (32)
                        
                     
                  
                        Sulfit (SO3
                           2-)
                     
                     
                        1 -20  mg/l  (32)
                        
                     
                  
                        Metale și metaloizi
                     
                     
                        As
                     
                     
                        10 -50  μg/l
                     
                  
                        Cd
                     
                     
                        2 -5  μg/l
                     
                  
                        Cr
                     
                     
                        10 -50  μg/l
                     
                  
                        Cu
                     
                     
                        10 -50  μg/l
                     
                  
                        Hg
                     
                     
                        0,2 -3  μg/l
                     
                  
                        Ni
                     
                     
                        10 -50  μg/l
                     
                  
                        Pb
                     
                     
                        10 -20  μg/l
                     
                  
                        Zn
                     
                     
                        50 -200  μg/l
                     
                  
               1.6.   Gestionarea deșeurilor
            
            
               BAT 16.   În vederea reducerii cantității de deșeuri trimise spre eliminare, rezultate din procesul de ardere și/sau de gazeificare și din tehnicile de reducere a emisiilor, BAT constă în organizarea operațiunilor astfel încât să se maximizeze, în ordinea priorității și ținând seama de ciclul de viață, următoarele:
            
            
                        a.
                     
                     
                        prevenirea deșeurilor, de exemplu, maximizarea proporției de reziduuri care constituie produse secundare;
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        pregătirea deșeurilor pentru reutilizare, de exemplu, în funcție de criteriile de calitate specifice solicitate;
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        reciclarea deșeurilor;
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        alte tipuri de valorificare a deșeurilor, de exemplu, valorificarea energetică,
                     
                  prin aplicarea unei combinații adecvate de tehnici precum:
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Producerea de gips ca produs secundar
                     
                     
                        Optimizarea calității reziduurilor obținute din reacții bazate pe calciu, care au fost generate de sistemul FGD de tip umed, pentru a putea fi utilizate ca înlocuitor pentru gipsul obținut din minerit (de exemplu, ca materii prime în industria producătoare de panouri din gips-carton). Calitatea calcarului utilizat în sistemul FGD de tip umed influențează puritatea gipsului produs
                     
                     
                        General aplicabilă în limitele impuse de calitatea cerută a gipsului, de cerințele de sănătate asociate fiecărei utilizări specifice, precum și de condițiile de piață
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Reciclarea sau valorificarea reziduurilor din sectorul construcțiilor
                     
                     
                        Reciclarea sau valorificarea reziduurilor (de exemplu, a celor provenite din procesele de desulfurare semiuscate, cenușa volantă, cenușa de vatră) ca materiale de construcții (de exemplu, în construcția de drumuri, pentru a înlocui nisipul în producția de beton sau în industria cimentului)
                     
                     
                        General aplicabilă în limitele impuse de calitatea cerută a materialelor (de exemplu, proprietăți fizice, conținutul de substanțe dăunătoare) pentru fiecare utilizare specifică și de condițiile de piață
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Recuperarea energiei prin utilizarea deșeurilor în mixul energetic
                     
                     
                        Conținutul de energie reziduală din cenușa și nămolurile bogate în carbon generate prin arderea de huilă, lignit, păcură grea, turbă sau biomasă poate fi recuperat, de exemplu, prin amestecare cu combustibilul
                     
                     
                        General aplicabilă dacă instalațiile pot accepta deșeuri în mixul energetic și dacă este posibilă din punct de vedere tehnic introducerea de combustibili în camera de ardere
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Pregătirea catalizatorului uzat pentru a fi reutilizat
                     
                     
                        Prin pregătirea catalizatorului pentru a fi reutilizat (de exemplu, de maxim patru ori în cazul catalizatorilor RCS) se restabilește integral sau parțial performanța inițială, prelungindu-se durata de funcționare a catalizatorului la mai multe decenii. Pregătirea catalizatorului uzat pentru a fi reutilizat este o acțiune integrată într-un sistem de gestionare a catalizatorului
                     
                     
                        Aplicabilitatea poate fi limitată de starea mecanică a catalizatorului și de performanța necesară în ceea ce privește controlul emisiilor de NOX și NH3
                        
                     
                  
               1.7.   Emisii de zgomot
            
            
               BAT 17.   Pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Măsuri operaționale
                     
                     
                        Printre acestea se numără:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    îmbunătățirea inspecției și a întreținerii echipamentelor
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    închiderea ușilor și a ferestrelor din zonele închise, dacă este posibil
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    exploatarea echipamentului de către personal cu experiență
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    evitarea activităților generatoare de zgomot în timpul nopții, dacă este posibil
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    dispoziții pentru controlul zgomotului în cursul activităților de întreținere
                                 
                              
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Echipamente silențioase
                     
                     
                        Aici pot fi incluse compresoare, pompe și discuri
                     
                     
                        În general, această tehnică se poate aplica atunci când echipamentul este nou sau înlocuit
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Atenuarea zgomotului
                     
                     
                        Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emițător și receptor. Printre obstacolele adecvate se numără pereții de protecție, rambleurile și clădirile
                     
                     
                        General aplicabilă la instalațiile noi. În cazul instalațiilor existente, introducerea de obstacole poate fi limitată de lipsa de spațiu
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Echipamente de control al zgomotului
                     
                     
                        Aici se includ:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    reductoarele de zgomot
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    izolarea echipamentelor
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    amplasarea în spații închise a echipamentelor care produc zgomot
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    izolarea fonică a clădirilor
                                 
                              
                     
                        Aplicabilitatea poate fi limitată de lipsa de spațiu
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Amplasarea corespunzătoare a echipamentelor și clădirilor
                     
                     
                        Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin mărirea distanței dintre emițător și receptor și prin utilizarea clădirilor ca ecrane împotriva zgomotului
                     
                     
                        General aplicabilă la instalațiile noi. În cazul instalațiilor existente, relocarea echipamentelor și unităților de producție poate fi restricționată de lipsa de spațiu sau de costurile excesive
                     
                  2.   CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU ARDEREA DE COMBUSTIBILI SOLIZI
            
               2.1.   Concluzii privind BAT pentru arderea huilei și/sau a lignitului
            
            În lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune sunt general aplicabile pentru arderea huilei și/sau a lignitului. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.
            2.1.1.   Performanța generală de mediu
            
            
               BAT 18.   În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a procesului de ardere a huilei și/sau a lignitului, și în plus față de BAT 6, BAT constă în utilizarea tehnicii indicate mai jos.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Procesul integrat de ardere, care asigură un randament mare al cazanului și include tehnici primare pentru reducerea emisiilor de NOX [de exemplu introducerea în trepte a aerului sau a combustibilului, arzătoarele cu nivel redus de NOX (LNB) și/sau recircularea gazelor de ardere]
                     
                     
                        Procesele de ardere care permit această integrare sunt arderea în stare pulverizată, arderea în pat fluidizat sau arderea pe grătare mobile
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  2.1.2.   Eficiența energetică
            
            
               BAT 19.   În vederea creșterii eficienței energetice a procesului de ardere a huilei și/sau a lignitului, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate la BAT 12 și mai jos.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Gestionarea cenușii de vatră uscate
                     
                     
                        Cenușa de vatră uscată și fierbinte cade din cuptor pe un sistem mecanic de transport și, după redirecționarea sa către cuptor pentru o nouă ardere, se răcește în aerul ambiant. Energia utilă este recuperată atât ca urmare a unei noi arderi, cât și ca urmare a răcirii
                     
                     
                        Pot exista restricții tehnice care împiedică modernizarea unităților de ardere existente
                     
                  
               
            
               Tabelul 2
            
            Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) pentru arderea de huilă și/sau lignit
            
                        
                           Tipul unității de ardere
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEEL
                            (36)
                            (37)
                        
                     
                  
                        
                           Randament electric net (%)
                            (38)
                        
                     
                     
                        
                           Consum total net de combustibil (%)
                            (38)
                            (39)
                            (40)
                        
                     
                  
                        
                           Unitate nouă
                            (41)
                            (42)
                        
                     
                     
                        
                           Unitate existentă
                            (41)
                            (43)
                        
                     
                     
                        
                           Unitate nouă sau existentă
                        
                     
                  
                        Pe huilă ≥ 1 000  MWt
                        
                     
                     
                        45  – 46 
                     
                     
                        33,5  – 44 
                     
                     
                        75  – 97 
                     
                  
                        Pe lignit ≥ 1 000  MWt
                        
                     
                     
                        42  – 44  (44)
                        
                     
                     
                        33,5  – 42,5 
                     
                     
                        75  – 97 
                     
                  
                        Pe huilă < 1 000  MWt
                        
                     
                     
                        36,5  – 41,5  (45)
                        
                     
                     
                        32,5  – 41,5 
                     
                     
                        75  – 97 
                     
                  
                        Pe lignit < 1 000  MWt
                        
                     
                     
                        36,5  – 40  (46)
                        
                     
                     
                        31,5  – 39,5 
                     
                     
                        75  – 97 
                     
                  2.1.3.   Emisii de NOX, N2O și CO în aer
            
            
               BAT 20.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, limitând în același timp emisiile de CO și N2O în aer provenite din arderea huilei și/sau a lignitului, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Optimizarea arderii
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        În general, se utilizează în combinație cu alte tehnici
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        O combinație de alte tehnici primare pentru reducerea emisiilor de NOX [de exemplu, introducerea în trepte a aerului sau a combustibilului, recircularea gazelor de ardere, arzătoarele cu nivel scăzut de NOX (LNB)]
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3 pentru fiecare tehnică.
                        Alegerea și performanța unei (combinații de) tehnici primare adecvate pot fi influențate de tipul cazanului
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Reducerea necatalitică selectivă (SNCR)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        Se poate aplica în cazul RCS „cu reducerea scăpărilor de amoniac”
                     
                     
                        Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul cazanelor cu o secțiune transversală mare care împiedică amestecul omogen de NH3 și NOX.
                        Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 1 500  h/an la sarcini foarte variate ale cazanului
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Reducerea catalitică selectivă (RCS)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere cu o putere < 300 MWt, care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Nu se aplică, în general, la instalațiile de ardere cu o putere < 100 MWt.
                        Pot exista limitări de natură tehnică și economică în cazul modernizării instalațiilor de ardere existente, care funcționează între 500 h/an și 1 500  h/an, și în cazul instalațiilor de ardere existente, cu o putere ≥ 300 MWt și care funcționează mai puțin de 500 h/an
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Tehnici combinate pentru reducerea NOX și SOX
                        
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        Se poate aplica de la caz la caz, în funcție de caracteristicile combustibilului și de procesul de ardere
                     
                  
               
            
               Tabelul 3
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX în aer provenite din arderea huilei și/sau a lignitului
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Medie anuală
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (47)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (48)
                            (49)
                        
                     
                  
                        < 100 
                     
                     
                        100 -150 
                     
                     
                        100 -270 
                     
                     
                        155 -200 
                     
                     
                        165 -330 
                     
                  
                        100 -300 
                     
                     
                        50 -100 
                     
                     
                        100 -180 
                     
                     
                        80 -130 
                     
                     
                        155 -210 
                     
                  
                        ≥ 300, cazan FBC pe huilă și/sau lignit și cazan PC pe lignit
                     
                     
                        50 -85 
                     
                     
                        < 85 -150  (50)
                            (51)
                        
                     
                     
                        80 -125 
                     
                     
                        140 -165  (52)
                        
                     
                  
                        ≥ 300, cazan CP
                     
                     
                        65 -85 
                     
                     
                        65 -150 
                     
                     
                        80 -125 
                     
                     
                        < 85 -165  (53)
                        
                     
                  Cu titlu indicativ, nivelurile medii anuale de emisii de CO în cazul instalațiilor de ardere existente, care funcționează 1 500 h/an sau mai mult, sau al instalațiilor de ardere noi vor fi, în general, următoarele:
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           Nivelul de emisii de CO indicativ (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        < 300
                     
                     
                        < 30 -140 
                     
                  
                        ≥ 300, cazan FBC pe huilă și/sau pe lignit și cazan PC pe lignit
                     
                     
                        < 30 -100  (54)
                        
                     
                  
                        ≥ 300, cazan PC pe huilă
                     
                     
                        < 5 -100  (54)
                        
                     
                  2.1.4.   Emisii de SOX, HCl și HF în aer
            
            
               BAT 21.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de SOX, HCl și HF în aer provenite din arderea huilei și/sau a lignitului, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Injectare de adsorbant în cazan (în focar sau în patul fluidizat)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.4
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Injectare de adsorbant în conductă (DSI)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.4.
                        Această tehnică poate fi utilizată pentru eliminarea HCl/HF atunci când nu se aplică nicio tehnică FGD specifică la ieșirea din conductă
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Dispozitiv de absorbție cu pulverizare uscată (SDA)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.4
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Epurator uscat cu pat fluidizat circulant (CFB)
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Epurare umedă
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.4.
                        Tehnicile pot fi utilizate pentru eliminarea HCl/HF atunci când nu se aplică nicio tehnică FGD specifică la ieșirea din conductă
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD umedă)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.4
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Pot exista restricții de natură tehnică și economică la aplicarea tehnicii în cazul instalațiilor de ardere cu o putere < 300 MWt și al modernizării instalațiilor de ardere existente, care funcționează între 500 h/an și 1 500  h/an
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        FGD cu apă de mare
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Tehnici combinate pentru reducerea NOX și SOX
                        
                     
                     
                        Se poate aplica de la caz la caz, în funcție de caracteristicile combustibilului și de procesul de ardere
                     
                  
                        i.
                     
                     
                        Înlocuirea sau demontarea schimbătorului de căldură gaz-gaz amplasat în aval de sistemul de FGD umedă
                     
                     
                        Înlocuirea schimbătorului de căldură gaz-gaz amplasat în aval de sistemul de FGD umedă cu un extractor de căldură cu mai multe conducte sau demontarea schimbătorului de căldură gaz-gaz și evacuarea gazelor de ardere printr-un turn de răcire sau un coș de fum care funcționează în regim umed
                     
                     
                        Se aplică numai atunci când schimbătorul de căldură trebuie schimbat sau înlocuit în instalațiile de ardere dotate cu sistem de FGD umedă și schimbător de căldură gaz-gaz amplasat în aval
                     
                  
                        j.
                     
                     
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.4.
                        Utilizarea de combustibili cu conținut scăzut de sulf (de exemplu, de până la 0,1 % în greutate în bază uscată), clor sau fluor
                     
                     
                        Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru. Aplicabilitatea poate fi limitată de constrângerile legate de proiect în cazul instalațiilor de ardere a unor combustibili indigeni foarte specifici
                     
                  
               
            
               Tabelul 4
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) în cazul emisiilor de SO2 în aer provenite din arderea huilei și/sau a lignitului
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Medie anuală
                        
                     
                     
                        
                           Media zilnică
                        
                     
                     
                        
                           Media zilnică sau media pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (55)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (56)
                        
                     
                  
                        < 100 
                     
                     
                        150 -200 
                     
                     
                        150 -360 
                     
                     
                        170 -220 
                     
                     
                        170 -400 
                     
                  
                        100 -300 
                     
                     
                        80 -150 
                     
                     
                        95 -200 
                     
                     
                        135 -200 
                     
                     
                        135 -220  (57)
                        
                     
                  
                        ≥ 300 , cazan PC
                     
                     
                        10 -75 
                     
                     
                        10 -130  (58)
                        
                     
                     
                        25 -110 
                     
                     
                        25 -165  (59)
                        
                     
                  
                        ≥ 300 , Cazan cu pat fluidizat  (60)
                        
                     
                     
                        20 -75 
                     
                     
                        20 -180 
                     
                     
                        25 -110 
                     
                     
                        50 -220 
                     
                  În cazul unei instalații de ardere cu o putere termică instalată totală mai mare de 300 MW, care este proiectată în mod specific pentru lignitul indigen și poate demonstra că nu poate atinge nivelurile BAT-AEL menționate în tabelul 4 din motive tehnico-economice, media zilnică a nivelurilor BAT-AEL indicate în tabelul 4 nu se aplică, iar limita superioară a intervalului pentru media anuală a nivelurilor BAT-AEL este următoarea:
            
                        (i)
                     
                     
                        pentru un nou sistem de FGD: RCG × 0,01 cu o valoare maximă de 200 mg/Nm3;
                     
                  
                        (ii)
                     
                     
                        pentru un sistem de FGD existent: RCG × 0,03 cu o valoare maximă de 320 mg/Nm3;
                        unde RCG reprezintă concentrația medie anuală de SO2 din gazele de ardere brute (în condițiile standard prevăzute la secțiunea Considerații generale) la intrarea în sistemul de reducere a SOX, exprimată la un conținut de referință al oxigenului O2 de 6 % în volum.
                     
                  
                        (iii)
                     
                     
                        În cazul în care injectarea adsorbantului în patul fluidizat al cazanului este aplicată ca parte a sistemului de FGD, RCG se poate ajusta ținând seama de randamentul acestei tehnici (ηΒSI) în privința reducerii emisiilor de SO2, după cum urmează: RCG (ajustată) = RCG (măsurată)/(1-ηΒSI).
                     
                  
               Tabelul 5
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) în cazul emisiilor de HCI și HF în aer provenite din arderea huilei și/sau a lignitului
            
                        
                           Poluant
                        
                     
                     
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Media anuală sau media probelor obținute în cursul unui an
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (61)
                        
                     
                  
                        HCl
                     
                     
                        < 100 
                     
                     
                        1 -6 
                     
                     
                        2 -10  (62)
                        
                     
                  
                        ≥ 100 
                     
                     
                        1 -3 
                     
                     
                        1 -5  (62)
                            (63)
                        
                     
                  
                        HF
                     
                     
                        < 100 
                     
                     
                        < 1 -3 
                     
                     
                        < 1 -6  (64)
                        
                     
                  
                        ≥ 100 
                     
                     
                        < 1 -2 
                     
                     
                        < 1 -3  (64)
                        
                     
                  2.1.5.   Emisii de pulberi și de particule metalice în aer
            
            
               BAT 22.   În vederea reducerii emisiilor de pulberi și de particule metalice în aer rezultate din arderea huilei și/sau a lignitului, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Filtru electrostatic (ESP)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Filtru cu sac
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Injectare de adsorbant în cazan
                        (în focar sau în patul fluidizat)
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5.
                        Tehnicile sunt utilizate în principal pentru reducerea emisiilor de SOX, HCl și/sau HF
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Sistem de FGD uscată sau semi-uscată
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD umedă)
                     
                     
                        A se vedea aplicabilitatea indicată la BAT 21
                     
                  
               
            
               Tabelul 6
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de pulberi în aer provenite din arderea huilei și/sau a lignitului
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Medie anuală
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (65)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (66)
                        
                     
                  
                        < 100 
                     
                     
                        2 -5 
                     
                     
                        2 -18 
                     
                     
                        4 -16 
                     
                     
                        4 -22  (67)
                        
                     
                  
                        100 -300 
                     
                     
                        2 -5 
                     
                     
                        2 -14 
                     
                     
                        3 -15 
                     
                     
                        4 -22  (68)
                        
                     
                  
                        300 -1 000 
                     
                     
                        2 -5 
                     
                     
                        2 -10  (69)
                        
                     
                     
                        3 -10 
                     
                     
                        3 -11  (70)
                        
                     
                  
                        ≥ 1 000 
                     
                     
                        2 -5 
                     
                     
                        2 -8 
                     
                     
                        3 -10 
                     
                     
                        3 -11  (71)
                        
                     
                  2.1.6.   Emisii de mercur în aer
            
            
               BAT 23.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de mercur în aer provenite din arderea huilei și/sau a lignitului, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        
                           Beneficiile conexe ale tehnicilor utilizate în principal pentru reducerea emisiilor de alți poluanți
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Filtru electrostatic (ESP)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5.
                        Un randament mai mare de eliminare a mercurului se obține la temperaturi ale gazelor de ardere mai mici de 130 °C.
                        Tehnica este utilizată, în principal, pentru reducerea pulberilor
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Filtru cu sac
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5.
                        Tehnica este utilizată, în principal, pentru reducerea pulberilor
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Sistemul de FGD uscată sau semiuscată
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5.
                        Tehnicile sunt utilizate, în principal, pentru reducerea emisiilor de SOX, HCl și/sau HF
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD umedă)
                     
                     
                        A se vedea aplicabilitatea indicată la BAT 21
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Reducerea catalitică selectivă (RCS)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        Se utilizează numai în combinație cu alte tehnici pentru a intensifica sau a reduce oxidarea mercurului înainte de captarea într-un sistem de FGD sau de desprăfuire.
                        Tehnica este utilizată în principal pentru reducerea NOX
                        
                     
                     
                        A se vedea aplicabilitatea indicată la BAT 20
                     
                  
                        
                           Tehnici specifice de reducere a emisiilor de mercur
                        
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Injectarea de cărbune adsorbant (de exemplu, cărbune activ sau cărbune activ halogenat) în gazele de ardere
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5.
                        Se utilizează, în general, în combinație cu un filtru ESP/filtru cu sac. Utilizarea acestei tehnici poate necesita măsuri suplimentare de tratare pentru o mai bună separare a fracției de carbon cu conținut de mercur înainte de reutilizarea în continuare a cenușii zburătoare
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Introducerea de aditivi halogenați în combustibil sau injectarea acestora în focar
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5
                     
                     
                        General aplicabilă în cazul unui combustibil cu conținut redus de halogen
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Pretratarea combustibilului
                     
                     
                        Spălarea, malaxarea și amestecarea combustibilului pentru a limita/a reduce conținutul de mercur sau pentru a îmbunătăți captarea mercurului de către echipamentele de reducere a poluării
                     
                     
                        Aplicabilitatea depinde de un studiu prealabil al caracteristicilor combustibilului, care să estimeze eficacitatea potențială a tehnicii
                     
                  
                        i.
                     
                     
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5
                     
                     
                        Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru
                     
                  
               
            
               Tabelul 7
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de mercur în aer provenite din arderea huilei și a lignitului
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (μg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Media anuală sau media probelor obținute în cursul unui an
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (72)
                        
                     
                  
                        cărbuni
                     
                     
                        lignit
                     
                     
                        cărbuni
                     
                     
                        lignit
                     
                  
                        < 300 
                     
                     
                        < 1 -3 
                     
                     
                        < 1 -5 
                     
                     
                        < 1 -9 
                     
                     
                        < 1 -10 
                     
                  
                        ≥ 300 
                     
                     
                        < 1 -2 
                     
                     
                        < 1 -4 
                     
                     
                        < 1 -4 
                     
                     
                        < 1 -7 
                     
                  
               2.2.   Concluzii privind BAT pentru arderea biomasei solide și/sau a turbei
            
            În lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune sunt general aplicabile pentru arderea biomasei solide și/sau a turbei. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.
            2.2.1.   Eficiența energetică
            
            
               Tabelul 8
            
            Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) pentru arderea biomasei solide și/sau a turbei
            
                        
                           Tipul unității de ardere
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEEL
                            (73)
                            (74)
                        
                     
                  
                        
                           Randament electric net (%)
                            (75)
                        
                     
                     
                        
                           Consum total net de combustibil (%)
                            (76)
                            (77)
                        
                     
                  
                        
                           Unitate nouă
                            (78)
                        
                     
                     
                        
                           Unitate existentă
                        
                     
                     
                        
                           Unitate nouă
                        
                     
                     
                        
                           Unitate existentă
                        
                     
                  
                        Cazan pe biomasă solidă și/sau turbă
                     
                     
                        33,5 –la > 38 
                     
                     
                        28 -38 
                     
                     
                        73 -99 
                     
                     
                        73 -99 
                     
                  2.2.2.   Emisii de NOX, N2O și CO în aer
            
            
               BAT 24.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, totodată cu limitarea emisiilor de CO și N2O în aer provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Optimizarea arderii
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX (LNB)
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Introducerea aerului în trepte
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Introducerea combustibilului în trepte
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Recircularea gazelor de ardere
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Reducerea selectivă necatalitică (SNCR)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        Se poate aplica în cazul RCS „cu trecere fără reacție”
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an la sarcini extrem de variate ale cazanului.
                        Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul instalațiilor de ardere care funcționează între 500 h/an și 1 500  h/an la sarcini foarte variate ale cazanului.
                        În cazul instalațiilor de ardere existente, este aplicabilă în limitele impuse de intervalul de temperatură necesar și timpul de ședere a reactanților injectați
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Reducere catalitică selectivă (RCS)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        Utilizarea de combustibili cu conținut ridicat de alcalii (de exemplu, paie) poate impune montarea unui sistem RCS în aval de sistemul de reducere a emisiilor de pulberi
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Pot exista restricții de ordin economic la modernizarea instalațiilor de ardere existente < 300 MWt.
                        Nu este general aplicabilă în cazul instalațiilor de ardere existente < 100 MWt
                        
                     
                  
               
            
               Tabelul 9
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX în aer provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Medie anuală
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (79)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (80)
                        
                     
                  
                        50 -100 
                     
                     
                        70 -150  (81)
                        
                     
                     
                        70 -225  (82)
                        
                     
                     
                        120 –200  (83)
                        
                     
                     
                        120 -275  (84)
                        
                     
                  
                        100 -300 
                     
                     
                        50 -140 
                     
                     
                        50 -180 
                     
                     
                        100 -200 
                     
                     
                        100 -220 
                     
                  
                        ≥ 300 
                     
                     
                        40 -140 
                     
                     
                        40 -150  (85)
                        
                     
                     
                        65 –150 
                     
                     
                        95 -165  (86)
                        
                     
                  Cu titlu orientativ, nivelurile de emisii de CO medii anuale vor fi, în general:
            
                        —
                     
                     
                        < 30-250 mg/Nm3 în cazul instalațiilor de ardere existente de 50-100 MWt care funcționează 1 500 h/an sau mai mult sau al instalațiilor de ardere noi de 50-100 MWt;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        < 30-160 mg/Nm3 în cazul instalațiilor de ardere existente de 100-300 MWt care funcționează 1 500 h/an sau mai mult sau al instalațiilor de ardere noi de 100-300 MWt;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        < 30-80 mg/Nm3 în cazul instalațiilor de ardere existente ≥ 300 MWt care funcționează 1 500 h/an sau mai mult sau al instalațiilor de ardere noi ≥ 300 MWt.
                     
                  2.2.3.   Emisii de SOX, HCl și HF în aer
            
            
               BAT 25.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de SOX, HCl și HF în aer, provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Injectarea adsorbantului în cazan (în focar sau în patul fluidizat)
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.4
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Injectarea adsorbantului în conductă (DSI)
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Dispozitiv de absorbție cu pulverizare uscată (SDA)
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Epurator uscat cu pat fluidizat circulant (CFB)
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Epurare umedă
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Condensator de gaze de ardere
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD de tip umed)
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente care funcționează între 500 h/an și 1 500  h/an
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru
                     
                  
               
            
               Tabelul 10
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) în cazul emisiilor de SO2 în aer provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL pentru SO2 (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Medie anuală
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (87)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (88)
                        
                     
                  
                        < 100 
                     
                     
                        15 -70 
                     
                     
                        15 -100 
                     
                     
                        30 -175 
                     
                     
                        30 -215 
                     
                  
                        100 -300 
                     
                     
                        < 10 -50 
                     
                     
                        < 10 -70  (89)
                        
                     
                     
                        < 20 -85 
                     
                     
                        < 20 -175  (90)
                        
                     
                  
                        ≥ 300 
                     
                     
                        < 10 -35 
                     
                     
                        < 10 -50  (89)
                        
                     
                     
                        < 20 -70 
                     
                     
                        < 20 -85  (91)
                        
                     
                  
               
            
               Tabelul 11
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) în cazul emisiilor de HCI și HF în aer provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL pentru HCl (mg/Nm3)
                            (92)
                            (93)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL pentru HF (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Media anuală sau media probelor obținute în cursul unui an
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                     
                        
                           Media pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                        
                        
                            (94)
                            (95)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (96)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (96)
                        
                     
                  
                        < 100 
                     
                     
                        1 -7 
                     
                     
                        1 -15 
                     
                     
                        1 -12 
                     
                     
                        1 -35 
                     
                     
                        < 1 
                     
                     
                        < 1,5 
                     
                  
                        100 -300 
                     
                     
                        1 -5 
                     
                     
                        1 -9 
                     
                     
                        1 -12 
                     
                     
                        1 -12 
                     
                     
                        < 1 
                     
                     
                        < 1 
                     
                  
                        ≥ 300 
                     
                     
                        1 -5 
                     
                     
                        1 -5 
                     
                     
                        1 -12 
                     
                     
                        1 -12 
                     
                     
                        < 1 
                     
                     
                        < 1 
                     
                  2.2.4.   Emisii de pulberi și de particule metalice în aer
            
            
               BAT 26.   În vederea reducerii emisiilor de pulberi și de particule metalice în aer, provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Filtru electrostatic (ESP)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Filtru cu sac
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Sistemul FGD de tip uscat sau semi-uscat
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5
                        Tehnicile sunt utilizate în principal pentru controlarea emisiilor de SOX, HCl, și/sau HF
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD de tip umed)
                     
                     
                        A se vedea aplicabilitatea indicată la BAT 25
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5
                     
                     
                        Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru
                     
                  
               
            
               Tabelul 12
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) în cazul emisiilor de pulberi în aer provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL pentru pulberi (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Medie anuală
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (97)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (98)
                        
                     
                  
                        < 100 
                     
                     
                        2 -5 
                     
                     
                        2 -15 
                     
                     
                        2 -10 
                     
                     
                        2 -22 
                     
                  
                        100 -300 
                     
                     
                        2 -5 
                     
                     
                        2 -12 
                     
                     
                        2 -10 
                     
                     
                        2 -18 
                     
                  
                        ≥ 300 
                     
                     
                        2 -5 
                     
                     
                        2 -10 
                     
                     
                        2 -10 
                     
                     
                        2 -16 
                     
                  2.2.5.   Emisii de mercur în aer
            
            
               BAT 27.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de mercur în aer provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        
                           Tehnici specifice de reducere a emisiilor de mercur
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Injectare de cărbune adsorbant (de exemplu, cărbune activ sau cărbune activ halogenat) în gazele de ardere
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Utilizarea de aditivi halogenați în combustibil sau injectarea acestora în cuptor
                     
                     
                        În general, se poate aplica în cazul unui conținut redus de halogen în combustibil
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru
                     
                  
                        
                           Beneficierea în comun de tehnici utilizate în principal pentru reducerea emisiilor de alți poluanți
                        
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Filtru electrostatic (ESP)
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5.
                        Tehnicile sunt utilizate, în principal, pentru controlarea pulberilor
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Filtru cu sac
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Sistemul FGD de tip uscat sau semi-uscat
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5.
                        Tehnicile sunt utilizate, în principal, pentru controlarea emisiilor de SOX, HCl, și/sau HF
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD de tip umed)
                     
                     
                        A se vedea aplicabilitatea de la BAT 25
                     
                  Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de mercur în aer provenite din arderea biomasei solide și/sau a turbei este < 1–5 μg/Nm3 ca medie pe perioada de prelevare a probelor.
            3.   CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU ARDEREA COMBUSTIBILILOR LICHIZI
            Concluziile privind BAT prezentate în această secțiune nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere de pe platformele maritime, care sunt incluse la secțiunea 4.3.
            
               3.1.   Cazane pe păcură grea și/sau motorină
            
            În lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune sunt general aplicabile pentru arderea HFO și/sau a motorinei în cazane. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.
            3.1.1.   Eficiența energetică
            
            
               Tabelul 13
            
            Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) pentru arderea HFO și/sau a motorinei în cazane
            
                        
                           Tipul unității de ardere
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEEL
                            (99)
                            (100)
                        
                     
                  
                        
                           Randament electric net (%)
                        
                     
                     
                        
                           Consum total net de combustibil (%)
                            (101)
                        
                     
                  
                        
                           Unitate nouă
                        
                     
                     
                        
                           Unitate existentă
                        
                     
                     
                        
                           Unitate nouă
                        
                     
                     
                        
                           Unitate existentă
                        
                     
                  
                        Cazan pe păcură grea și/sau motorină
                     
                     
                        > 36,4 
                     
                     
                        35,6 -37,4 
                     
                     
                        80 -96 
                     
                     
                        80 -96 
                     
                  3.1.2.   Emisii de NOX și CO în aer
            
            
               BAT 28.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, totodată cu limitarea emisiilor de CO în aer, provenite din arderea HFO și/sau a motorinei, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Introducerea aerului în trepte
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Introducerea combustibilului în trepte
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Recircularea gazelor de ardere
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX (LNB)
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Adăugare de apă/abur
                     
                     
                        Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea apei
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Reducerea selectivă necatalitică (SNCR)
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere exploatate timp de < 500 h/an la sarcini extrem de variate ale cazanului.
                        Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul instalațiilor de ardere exploatate timp de 500 h/an și 1 500  h/an la sarcini extrem de variate ale cazanului
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Reducere catalitică selectivă (RCS)
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente exploatate între 500 h/an și 1 500  h/an.
                        Nu se aplică, în general, la instalațiile de ardere de < 100 MWt
                        
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Sistem de control avansat
                     
                     
                        Se aplică, în general, la instalațiile de ardere noi. Aplicabilitatea la instalațiile de ardere vechi poate fi condiționată de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere și/sau a sistemului de control al comenzilor
                     
                  
                        i.
                     
                     
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru
                     
                  
               
            
               Tabelul 14
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX în aer provenite din arderea HFO și/sau a motorinei în cazane
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Medie anuală
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        Instalație existentă  (102)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (103)
                        
                     
                  
                        < 100 
                     
                     
                        75 -200 
                     
                     
                        150 -270 
                     
                     
                        100 -215 
                     
                     
                        210 -330  (104)
                        
                     
                  
                        ≥ 100 
                     
                     
                        45 -75 
                     
                     
                        45 -100  (105)
                        
                     
                     
                        85 -100 
                     
                     
                        85 -110  (106)
                            (107)
                        
                     
                  Cu titlu orientativ, nivelurile de emisii de CO medii anuale vor fi, în general:
            
                        —
                     
                     
                        10-30 mg/Nm3 în cazul instalațiilor de ardere existente de < 100 MWt exploatate timp de ≥ 1 500 h/an sau al instalațiilor de ardere noi de < 100 MWt;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        10-20 mg/Nm3 în cazul instalațiilor de ardere existente de ≥ 100 MWt exploatate timp de ≥ 1 500 h/an sau al instalațiilor de ardere noi de ≥ 100 MWt.
                     
                  3.1.3.   Emisii de SOX, HCl și HF în aer
            
            
               BAT 29.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de SOX, HCl și HF în aer, provenite din arderea HFO și/sau a motorinei, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Injectare de adsorbant pe conductă (DSI)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.4
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Dispozitiv de absorbție cu pulverizare uscată (SDA)
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Condensator de gaze de ardere
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Desulfurarea umedă a gazelor de ardere
                        (FGD de tip umed)
                     
                     
                        Pot exista restricții de natură tehnică și economică la aplicarea tehnicii pentru instalațiile de ardere < 300 MWt.
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente exploatate între 500 h/an și 1 500  h/an
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        FGD cu apă de mare
                     
                     
                        Pot exista restricții de natură tehnică și economică la aplicarea tehnicii pentru instalațiile de ardere de < 300 MWt.
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente exploatate între 500 h/an și 1 500  h/an
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru
                     
                  
               
            
               Tabelul 15
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de SO2 în aer provenite din arderea HFO și/sau a motorinei în cazane
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL pentru SO2 (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Medie anuală
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (108)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (109)
                        
                     
                  
                        < 300 
                     
                     
                        50 -175 
                     
                     
                        50 -175 
                     
                     
                        150 -200 
                     
                     
                        150 -200  (110)
                        
                     
                  
                        ≥ 300 
                     
                     
                        35 -50 
                     
                     
                        50 -110 
                     
                     
                        50 -120 
                     
                     
                        150 -165  (111)
                            (112)
                        
                     
                  3.1.4.   Emisii de pulberi și particule metalice în aer
            
            
               BAT 30.   În vederea reducerii emisiilor de pulberi și de particule metalice în aer, provenite din arderea HFO și/sau a motorinei în cazane, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Filtru electrostatic (ESP)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Filtru cu sac
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Multicicloane
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5.
                        Multicicloanele pot fi utilizate în combinație cu alte tehnici de desprăfuire
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Sistemul FGD de tip uscat sau semi-uscat
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5.
                        Tehnica este utilizată, în principal, pentru controlarea emisiilor de SOX, HCl și/sau HF
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD de tip umed)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5.
                        Tehnica este utilizată, în principal, pentru controlarea emisiilor de SOX, HCl și/sau HF
                     
                     
                        A se vedea aplicabilitatea de la BAT 29
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5
                     
                     
                        Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru
                     
                  
               
            
               Tabelul 16
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de pulberi în aer provenite din arderea HFO și/sau a motorinei în cazane
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL pentru pulberi (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Medie anuală
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (113)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (114)
                        
                     
                  
                        < 300 
                     
                     
                        2 -10 
                     
                     
                        2 -20 
                     
                     
                        7 -18 
                     
                     
                        7 -22  (115)
                        
                     
                  
                        ≥ 300 
                     
                     
                        2 -5 
                     
                     
                        2 -10 
                     
                     
                        7 -10 
                     
                     
                        7 -11  (116)
                        
                     
                  
               3.2.   Motoare pe păcură grea și/sau motorină
            
            În lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune sunt general aplicabile pentru arderea păcurii grele și/sau a motorinei în motoarele cu pistoane opuse. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.
            În insulele care fac parte dintr-un mic sistem izolat(1) sau dintr-un microsistem izolat(2), este posibil ca tehnicile secundare de reducere a NOx, SO2 și a pulberilor să nu poată fi aplicate la motoarele pe păcură grea și/sau motorină, din cauza constrângerilor tehnice, economice, logistice/de infrastructură, până la conectarea acestora la rețeaua de energie electrică de pe continent sau până la asigurarea accesului la gaze naturale. Prin urmare, BAT-AEL pentru aceste motoare se vor aplica în micile sisteme izolate sau în microsistemele izolate de la 1 ianuarie 2025 în cazul motoarelor noi și de la 1 ianuarie 2030 în cazul motoarelor existente.
            
                        (1)
                     
                     
                        Definit la articolul 2 punctul 26 din Directiva 2009/72/CE.
                     
                  
                        (2)
                     
                     
                        Definit la articolul 2 punctul 27 din Directiva 2009/72/CE.
                     
                  3.2.1.   Eficiența energetică
            
            
               BAT 31.   În vederea creșterii eficienței energetice a arderii păcurii grele și/sau motorinei în motoarele cu pistoane opuse, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate la BAT 12 și mai jos.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Ciclu combinat
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2
                     
                     
                        În general, se aplică în cazul unităților noi exploatate timp de ≥ 1 500  h/an.
                        Se aplică în cazul unităților existente în limitele impuse de modelul cu ciclu cu abur și de disponibilitatea spațiului.
                        Nu se aplică în cazul unităților existente care funcționează mai puțin de 1 500  h/an
                     
                  
               
            
               Tabelul 17
            
            Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) pentru arderea păcurii grele și/sau motorinei în motoarele cu pistoane opuse
            
                        
                           Tipul unității de ardere
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEEL
                            (117)
                        
                     
                  
                        
                           Randament electric net (%)
                            (118)
                        
                     
                  
                        
                           Unitate nouă
                        
                     
                     
                        
                           Unitate existentă
                        
                     
                  
                        Motor cu pistoane opuse pe păcură grea și/sau motorină – ciclu unic
                     
                     
                        41,5 -44,5  (119)
                        
                     
                     
                        38,3 -44,5  (119)
                        
                     
                  
                        Motor cu pistoane opuse pe păcură grea și/sau motorină – ciclu combinat
                     
                     
                        > 48  (120)
                        
                     
                     
                        Fără BAT-AEEL
                     
                  3.2.2.   Emisii de NOX, CO și compuși organici volatili în aer
            
            
               BAT 32.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, provenite din arderea păcurii grele și/sau a motorinei în motoarele cu pistoane opuse, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Conceptul de ardere cu nivel redus de NOX la motoarele diesel
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Recircularea gazelor de evacuare (EGR)
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul motoarelor în patru timpi
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Adăugare de apă/abur
                     
                     
                        Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea apei.
                        Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul în care nu este disponibil un pachet de modernizare
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Reducere catalitică selectivă (RCS)
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente care funcționează între 500 h/an și 1 500  h/an.
                        Modernizarea instalațiilor de ardere existente poate fi limitată de disponibilitatea unui spațiu suficient
                     
                  
               BAT 33.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de CO și compuși organici volatili în aer, provenite din arderea păcurii grele și/sau a motorinei în motoarele cu pistoane opuse, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Optimizarea arderii
                     
                     
                         
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Catalizatori de oxidare
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Aplicabilitatea poate fi limitată de conținutul de sulf din combustibil
                     
                  
               
            
               Tabelul 18
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX în aer provenite din arderea păcurii grele și/sau a motorinei în motoarele cu pistoane opuse
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Medie anuală
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (121)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (122)
                            (123)
                        
                     
                  
                        ≥ 50 
                     
                     
                        115 –190  (124)
                        
                     
                     
                        125 -625 
                     
                     
                        145 -300 
                     
                     
                        150 -750 
                     
                  Cu titlu orientativ, în cazul instalațiilor de ardere existente, care ard exclusiv HFO și funcționează 1 500 h/an sau mai mult, sau al noilor instalații de ardere care ard exclusiv HFO:
            
                        —
                     
                     
                        nivelurile de emisii de CO medii anuale vor fi, în general, 50–175 mg/Nm3;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        media pe perioada de prelevare pentru nivelurile de emisie TCOV va fi, în general, 10-40 mg/Nm3.
                     
                  3.2.3.   Emisii de SOX, HCl și HF în aer
            
            
               BAT 34.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de SOX, HCl și HF în aer, provenite din arderea păcurii grele și/sau a motorinei în motoarele cu pistoane opuse, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.4
                     
                     
                        Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Injectare de adsorbant pe conductă (DSI)
                     
                     
                        Pot exista restricții tehnice în cazul instalațiilor de ardere existente
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD de tip umed)
                     
                     
                        Pot exista restricții de natură tehnică și economică la aplicarea tehnicii pentru instalațiile de ardere < 300 MWt.
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente care funcționează între 500 h/an și 1 500  h/an
                     
                  
               
            
               Tabelul 19
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de SO2 în aer provenite din arderea păcurii grele și/sau a motorinei în motoarele cu pistoane opuse
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL pentru SO2 (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Medie anuală
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (125)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (126)
                        
                     
                  
                        Toate dimensiunile
                     
                     
                        45 -100 
                     
                     
                        100 -200  (127)
                        
                     
                     
                        60 -110 
                     
                     
                        105 -235  (127)
                        
                     
                  3.2.4.   Emisii de pulberi și particule metalice în aer
            
            
               BAT 35.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de pulberi și particule metalice în aer, provenite din arderea păcurii grele și/sau a motorinei în motoarele cu pistoane opuse, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5
                     
                     
                        Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Filtru electrostatic (ESP)
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Filtru cu sac
                     
                  
               
            
               Tabelul 20
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de pulberi în aer provenite din arderea păcurii grele și/sau a motorinei în motoarele cu pistoane opuse
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL pentru pulberi (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Medie anuală
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (128)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (129)
                        
                     
                  
                        ≥ 50 
                     
                     
                        5 -10 
                     
                     
                        5 -35 
                     
                     
                        10 -20 
                     
                     
                        10 -45 
                     
                  
               3.3.   Turbine cu gaze pe motorină
            
            În lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune sunt general aplicabile pentru arderea motorinei în turbinele cu gaze. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.
            3.3.1.   Eficiența energetică
            
            
               BAT 36.   În vederea creșterii eficienței energetice a procesului de ardere a motorinei în turbinele cu gaze, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate la BAT 12 și mai jos.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Ciclu combinat
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2
                     
                     
                        În general, se aplică în cazul unităților noi care funcționează 1 500  h/an sau mai mult.
                        Se aplică în cazul unităților existente în limitele impuse de tipul ciclului cu abur și de disponibilitatea spațiului.
                        Nu se aplică în cazul unităților existente care funcționează mai puțin de 1 500  h/an
                     
                  
               
            
               Tabelul 21
            
            Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) pentru turbinele cu gaze pe motorină
            
                        
                           Tipul unității de ardere
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEEL
                            (130)
                        
                     
                  
                        
                           Randament electric net (%)
                            (131)
                        
                     
                  
                        
                           Unitate nouă
                        
                     
                     
                        
                           Unitate existentă
                        
                     
                  
                        Turbină cu gaze pe motorină în ciclu deschis
                     
                     
                        > 33 
                     
                     
                        25 -35,7 
                     
                  
                        Turbină cu gaze pe motorină în ciclu combinat
                     
                     
                        > 40 
                     
                     
                        33 -44 
                     
                  3.3.2.   Emisii de NOX și CO în aer
            
            
               BAT 37.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, provenite din arderea motorinei în turbinele cu gaze, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Adăugare de apă/abur
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        Aplicabilitatea poate fi limitată de disponibilitatea apei
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX (LNB)
                     
                     
                        Se aplică exclusiv în cazul modelelor de turbine pentru care există pe piață arzătoare cu NOX redus
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Reducere catalitică selectivă (RCS)
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente care funcționează între 500 h/an și 1 500  h/an.
                        Modernizarea instalațiilor de ardere existente poate fi limitată de disponibilitatea unui spațiu suficient
                     
                  
               BAT 38.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de CO în aer, provenite din arderea motorinei în turbinele cu gaze, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Optimizarea arderii
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Catalizatori de oxidare
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Modernizarea instalațiilor de ardere existente poate fi limitată de disponibilitatea unui spațiu suficient
                     
                  Cu titlu indicativ, nivelul emisiilor de NOX în aer provenite din arderea motorinei în turbine cu gaz cu alimentare dublă în situații de urgență, care funcționează mai puțin de 500 h/an, va fi, în general, de 145-250 mg/Nm3 ca medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare.
            3.3.3.   Emisii de SOX și pulberi în aer
            
            
               BAT 39.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de SOX și pulberi în aer, provenite din arderea motorinei în turbinele cu gaze, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.4
                     
                     
                        Se poate aplica în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil, care poate fi influențată de politica energetică a statului membru
                     
                  
               
            
               Tabelul 22
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT în cazul emisiilor de SO2 și de pulberi în aer, provenite din arderea motorinei în turbine cu gaz, inclusiv turbinele cu gaze cu alimentare dublă
            
                        
                           Tipul instalației de ardere
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           SO2
                           
                        
                     
                     
                        
                           Pulberi
                        
                     
                  
                        
                           Media anuală
                            (132)
                        
                     
                     
                        
                           Media zilnică sau media pe perioada de prelevare
                            (133)
                        
                     
                     
                        
                           Media anuală
                            (132)
                        
                     
                     
                        
                           Media zilnică sau media pe perioada de prelevare
                            (133)
                        
                     
                  
                        Instalații noi și existente
                     
                     
                        35 -60 
                     
                     
                        50 -66 
                     
                     
                        2 -5 
                     
                     
                        2 -10 
                     
                  4.   CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU ARDEREA COMBUSTIBILILOR GAZOȘI
            
               4.1.   Concluzii privind BAT pentru arderea gazului natural
            
            În lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune sunt general aplicabile pentru arderea gazului natural. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1. Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere de pe platformele maritime, care sunt incluse la secțiunea 4.3.
            4.1.1.   Eficiența energetică
            
            
               BAT 40.   În vederea creșterii eficienței energetice a arderii gazului natural, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate la BAT 12 și mai jos.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Ciclu combinat
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2
                     
                     
                        General aplicabilă la turbinele și motoarele cu gaz noi, cu excepția cazului în care acestea funcționează mai puțin de 1 500  h/an.
                        Se aplică la turbinele și motoarele cu gaz existente în limitele impuse de tipul ciclului cu abur și de spațiul disponibil.
                        Nu se aplică la turbinele și motoarele cu gaz existente, care funcționează mai puțin de 1 500  h/an.
                        Nu se aplică la turbinele cu gaze antrenate mecanic, care funcționează în regim intermitent” cu variații ample de sarcină și frecvente porniri și opriri.
                        Nu se aplică la cazane
                     
                  
               
            
               Tabelul 23
            
            Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) pentru arderea gazului natural
            
                        
                           Tipul unității de ardere
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEEL
                            (134)
                            (135)
                        
                     
                  
                        
                           Randament electric net (%)
                        
                     
                     
                        
                           Consum total net de combustibil (%)
                            (136)
                            (137)
                        
                     
                     
                        
                           Eficiență energetică mecanică netă (%)
                            (137)
                            (138)
                        
                     
                  
                        
                           Unitate nouă
                        
                     
                     
                        
                           Unitate existentă
                        
                     
                     
                        
                           Unitate nouă
                        
                     
                     
                        
                           Unitate existentă
                        
                     
                  
                        
                           Motor pe gaz
                        
                     
                     
                        39,5 -44  (139)
                        
                     
                     
                        35 -44  (139)
                        
                     
                     
                        56 -85  (139)
                        
                     
                     
                        Fără BAT-AEEL.
                     
                  
                        
                           Cazan cu ardere pe gaz
                        
                     
                     
                        39 -42,5 
                     
                     
                        38 -40 
                     
                     
                        78 -95 
                     
                     
                        Fără BAT-AEEL.
                     
                  
                        
                           Turbină cu gaz în ciclu deschis,
                        
                        
                           ≥ 50 MWt
                        
                     
                     
                        36 -41,5 
                     
                     
                        33 -41,5 
                     
                     
                        Fără BAT-AEEL
                     
                     
                        36,5 -41 
                     
                     
                        33,5 -41 
                     
                  
                        
                           Turbină cu gaz în ciclu combinat (CCGT)
                        
                     
                  
                        CCGT, 50–600 MWt
                        
                     
                     
                        53 -58,5 
                     
                     
                        46 -54 
                     
                     
                        Fără BAT-AEEL
                     
                     
                        Fără BAT-AEEL
                     
                  
                        CCGT, ≥ 600 MWt
                        
                     
                     
                        57 -60,5 
                     
                     
                        50 -60 
                     
                     
                        Fără BAT-AEEL
                     
                     
                        Fără BAT-AEEL
                     
                  
                        CHP CCGT, 50–600 MWt
                        
                     
                     
                        53 -58,5 
                     
                     
                        46 -54 
                     
                     
                        65 -95 
                     
                     
                        Fără BAT-AEEL
                     
                  
                        CHP CCGT, ≥ 600 MWt
                        
                     
                     
                        57 -60,5 
                     
                     
                        50 -60 
                     
                     
                        65 -95 
                     
                     
                        Fără BAT-AEEL
                     
                  4.1.2.   Emisii de NOX, CO, COVnm și CH4 în aer
            
            
               BAT 41.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, provenite din arderea gazului natural în cazane, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Introducerea aerului și/sau a combustibilului în trepte
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3.
                        Introducerea aerului în trepte este adesea asociată cu arzătoarele cu nivel redus de NOX
                        
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Recircularea gazelor de ardere
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX (LNB)
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Sistem de control avansat
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        Această tehnică este utilizată frecvent în combinație cu alte tehnici sau poate fi utilizată individual pentru instalațiile de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an
                     
                     
                        Aplicabilitatea la instalațiile de ardere vechi poate fi condiționată de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere și/sau a sistemului de control al comenzilor
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Reducerea temperaturii aerului de combustie
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        În general, se poate aplica în limitele impuse de cerințele procesului
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Reducerea selectivă necatalitică (SNCR)
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an la sarcini foarte variate ale cazanului.
                        Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul instalațiilor de ardere care funcționează între 500 h/an și 1 500  h/an la sarcini foarte variate ale cazanului
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Reducere catalitică selectivă (RCS)
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Nu se aplică, în general, la instalațiile de ardere < 100 MWt.
                        Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente care funcționează între 500 h/an și 1 500  h/an
                     
                  
               BAT 42.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, provenite din arderea gazului natural în turbinele cu gaz, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Sistem de control avansat
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        Această tehnică este utilizată frecvent în combinație cu alte tehnici sau poate fi utilizată individual pentru instalațiile de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an
                     
                     
                        Aplicabilitatea la instalațiile de ardere vechi poate fi condiționată de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere și/sau a sistemului de control al comenzilor
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Adăugare de apă/abur
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        Aplicabilitatea poate fi limitată de disponibilitatea apei
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX (DLN)
                     
                     
                        Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul turbinelor pentru care nu există un pachet de modernizare sau atunci când se instalează sisteme cu adaos de apă/abur
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Conceptul modelului cu sarcină redusă
                     
                     
                        Adaptarea sistemului de control al procesului și a echipamentelor aferente pentru a menține un bun randament de ardere atunci când cererea de energie variază, de exemplu prin îmbunătățirea capacității de control al fluxului de aer la admisie sau printr-o împărțire a procesului de ardere în etape de ardere separate
                     
                     
                        Aplicabilitatea poate fi limitată de modelul turbinei cu gaz
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX (LNB)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        În general, se poate aplica pentru arderea suplimentară în cazul generatoarelor de abur cu recuperare de căldură (HRSG) în cazul instalațiilor de ardere cu turbine cu gaz în ciclu combinat (CCGT)
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Reducere catalitică selectivă (RCS)
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Nu se aplică, în general, la instalațiile de ardere existente < 100 MWt.
                        Modernizarea instalațiilor de ardere existente poate fi limitată de disponibilitatea unui spațiu suficient.
                        Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente care funcționează între 500 h/an și 1 500  h/an
                     
                  
               BAT 43.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, provenite din arderea gazului natural în motoare, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Sistem de control avansat
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        Această tehnică este utilizată frecvent în combinație cu alte tehnici sau poate fi utilizată individual pentru instalațiile de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an
                     
                     
                        Aplicabilitatea la instalațiile de ardere vechi poate fi condiționată de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere și/sau a sistemului de control al comenzilor
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Sistemul cu amestec sărac
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        În general, se utilizează în combinație cu RCS
                     
                     
                        Se aplică numai în cazul motoarelor pe gaz noi
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Sistemul cu amestec sărac avansat
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        Se aplică numai în cazul motoarelor noi cu aprindere prin scânteie
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Reducerea catalitică selectivă (RCS)
                     
                     
                        Modernizarea instalațiilor de ardere existente poate fi limitată de disponibilitatea unui spațiu suficient.
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente care funcționează între 500 h/an și 1 500  h/an
                     
                  
               BAT 44.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de CO în aer, provenite din arderea gazului natural, BAT constă în asigurarea unei arderi optimizate și/sau utilizarea catalizatorilor de oxidare.
            
            
               Descriere
            
            A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3.
            
               Tabelul 24
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX în aer provenite din arderea gazului natural în turbine cu gaz
            
                        
                           Tipul instalației de ardere
                        
                     
                     
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (mg/Nm3)
                            (140)
                            (141)
                        
                     
                  
                        
                           Media anuală
                        
                        
                            (142)
                            (143)
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Turbine cu gaz în ciclu deschis (OCGT)
                            (144)
                            (145)
                        
                     
                  
                        OCGT noi
                     
                     
                        ≥ 50 
                     
                     
                        15 -35 
                     
                     
                        25 -50 
                     
                  
                        OCGT existente (cu excepția turbinelor pentru aplicații cu acționare mecanică) - cu excepția instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an
                     
                     
                        ≥ 50 
                     
                     
                        15 -50 
                     
                     
                        25 -55  (146)
                        
                     
                  
                        
                           Turbine cu gaz în ciclu combinat (CCGT)
                            (144)
                            (147)
                        
                     
                  
                        CCGT noi
                     
                     
                        ≥ 50 
                     
                     
                        10 -30 
                     
                     
                        15 -40 
                     
                  
                        CCGT existente cu un consum total net de combustibil < 75 %
                     
                     
                        ≥ 600 
                     
                     
                        10 -40 
                     
                     
                        18 -50 
                     
                  
                        CCGT existente cu un consum total net de combustibil ≥ 75 %
                     
                     
                        ≥ 600 
                     
                     
                        10 -50 
                     
                     
                        18 -55  (148)
                        
                     
                  
                        CCGT existente cu un consum total net de combustibil < 75 %
                     
                     
                        50 -600 
                     
                     
                        10 -45 
                     
                     
                        35 -55 
                     
                  
                        CCGT existente cu un consum total net de combustibil ≥ 75 %
                     
                     
                        50 -600 
                     
                     
                        25 -50  (149)
                        
                     
                     
                        35 -55  (150)
                        
                     
                  
                        
                           Turbine cu gaz în ciclu deschis și combinat
                        
                     
                  
                        Turbină cu gaz pusă în funcțiune cel târziu la 27 noiembrie 2003 sau turbină cu gaz existentă pentru situații de urgență, care este exploatată timp de < 500 h/an
                     
                     
                        ≥ 50 
                     
                     
                        Fără BAT-AEL
                     
                     
                        60 –140  (151)
                            (152)
                        
                     
                  
                        Turbină cu gaz existentă pentru aplicații cu acționare mecanică - cu excepția instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an
                     
                     
                        ≥ 50 
                     
                     
                        15 -50  (153)
                        
                     
                     
                        25 -55  (154)
                        
                     
                  Cu titlu indicativ, nivelurile medii anuale ale emisiilor de CO în cazul fiecărui tip de instalație de ardere existentă care funcționează 1 500 h/an sau mai mult sau al fiecărui tip de instalație de ardere nouă vor fi, în general, după cum urmează:
            
                        —
                     
                     
                        OCGT nouă ≥ 50 MWt: < 5-40 mg/Nm3. În cazul instalațiilor cu un randament electric net (EE) mai mare de 39 %, se poate aplica un factor de corecție la limita superioară a acestui interval, echivalent cu [limita superioară] × EE/39, unde EE este randamentul electric net sau randamentul mecanic net al instalației, stabilit în condiții ISO cu sarcină de bază.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        OCGT existentă ≥ 50 MWt (cu excepția turbinelor pentru aplicații cu acționare mecanică): < 5-40 mg/Nm3. Limita superioară a acestui interval va fi, în general, de 80 mg/Nm3 în cazul instalațiilor existente care nu pot fi dotate cu tehnici pentru reducerea emisiilor de NOX, sau de 50 mg/Nm3 în cazul instalațiilor exploatate la o sarcină redusă.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        CCGT nouă ≥ 50 MWt: < 5-30 mg/Nm3. În cazul instalațiilor cu un randament electric net (EE) mai mare de 55 %, se poate aplica un factor de corecție la limita superioară a intervalului, echivalent cu [limita superioară] × EE/55, unde EE este randamentul electric net al instalației, stabilit în condiții ISO cu sarcină de bază.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        CCGT existentă ≥ 50 MWt: < 5-30 mg/Nm3. Limita superioară a acestui interval va fi, în general, de 50 mg/Nm3 în cazul instalațiilor exploatate la sarcină redusă.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Turbine cu gaz existente ≥ 50 MWt pentru aplicații cu acționare mecanică: < 5-40 mg/Nm3. Limita superioară a intervalului va fi, în general, de 50 mg/Nm3 atunci când instalațiile sunt exploatate la sarcină redusă.
                     
                  În cazul unei turbine cu gaz dotate cu arzătoare DLN, aceste niveluri orientative corespund cazului în care funcționarea DLN este eficace.
            
               Tabelul 25
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX în aer provenite din arderea gazului natural în cazane și motoare
            
                        
                           Tipul instalației de ardere
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Media anuală
                            (155)
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (156)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (157)
                        
                     
                  
                        Cazan
                     
                     
                        10 -60 
                     
                     
                        50 -100 
                     
                     
                        30 -85 
                     
                     
                        85 -110 
                     
                  
                        Motor  (158)
                        
                     
                     
                        20 -75 
                     
                     
                        20 -100 
                     
                     
                        55 -85 
                     
                     
                        55 -110  (159)
                        
                     
                  Cu titlu orientativ, nivelurile de emisii de CO medii anuale vor fi, în general:
            
                        —
                     
                     
                        < 5-40 mg/Nm3 în cazul cazanelor existente care funcționează 1 500 h/an sau mai mult;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        < 5-15 mg/Nm3 în cazul cazanelor noi;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        30-100 mg/Nm3 în cazul motoarelor existente care funcționează 1 500 h/an sau mai mult și al motoarelor noi.
                     
                  
               BAT 45.   În vederea reducerii emisiilor de compuși organici volatili nemetanici (COVnm) și de metan (CH4) în aer, provenite de la arderea gazului natural în motoare cu gaz cu amestec sărac cu aprindere prin scânteie, BAT constă în asigurarea arderii optimizate și/sau utilizarea de catalizatori de oxidare.
            
            
               Descriere
            
            A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3. Catalizatorii de oxidare nu sunt eficace în ceea ce privește reducerea emisiilor de hidrocarburi saturate conținând mai puțin de patru atomi de carbon.
            
               Tabelul 26
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de formaldehidă și CH4 în aer provenite din arderea gazului natural într-un motor cu gaz cu amestec sărac cu aprindere prin scânteie
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Formaldehidă
                        
                     
                     
                        
                           CH4
                           
                        
                     
                  
                        
                           Medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă sau existentă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                        
                     
                  
                        ≥ 50 
                     
                     
                        5 -15  (160)
                        
                     
                     
                        215 -500  (161)
                        
                     
                     
                        215 -560  (160)
                            (161)
                        
                     
                  
               4.2.   Concluzii privind BAT pentru arderea gazelor rezultate din procesele siderurgice
            
            În lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune sunt general aplicabile pentru arderea gazelor rezultate din procesele siderurgice (gazul de furnal, gazul de cocserie, gazul de convertizor cu oxigen) în mod separat, împreună sau simultan cu alți combustibili gazoși și/sau lichizi. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.
            4.2.1.   Eficiența energetică
            
            
               BAT 46.   În vederea creșterii eficienței energetice a arderii gazelor rezultate din procesele siderurgice, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate la BAT 12 și mai jos.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Sistem de gestionare a gazelor rezultate din procesele siderurgice
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2
                     
                     
                        Se aplică numai în oțelăriile integrate
                     
                  
               
            
               Tabelul 27
            
            Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) pentru arderea în cazane a gazelor rezultate din procesele siderurgice
            
                        
                           Tipul unității de ardere
                        
                     
                     
                        BAT-AEEL  (162)
                            (163)
                        
                     
                  
                        
                           Randament electric net (%)
                        
                     
                     
                        
                           Consum total net de combustibil (%)
                            (164)
                        
                     
                  
                        Cazan pe gaz multicombustibil existent
                     
                     
                        30 -40 
                     
                     
                        50 -84 
                     
                  
                        Cazan pe gaz multicombustibil nou (165)
                        
                     
                     
                        36 -42,5 
                     
                     
                        50 -84 
                     
                  
               
            
               Tabelul 28
            
            Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) pentru arderea în CCGT a gazelor rezultate din procesele siderurgice
            
                        
                           Tipul unității de ardere
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEEL
                            (166)
                            (167)
                        
                     
                  
                        
                           Randament electric net (%)
                        
                     
                     
                        
                           Consumul total net de combustibil (%)
                            (168)
                        
                     
                  
                        
                           Unitate nouă
                        
                     
                     
                        
                           Unitate existentă
                        
                     
                  
                        CCGT pentru CHP
                     
                     
                        > 47 
                     
                     
                        40 -48 
                     
                     
                        60 -82 
                     
                  
                        CCGT
                     
                     
                        > 47 
                     
                     
                        40 -48 
                     
                     
                        Fără BAT-AEEL
                     
                  4.2.2.   Emisii de NOX și CO în aer
            
            
               BAT 47.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, provenite din arderea în cazane a gazelor rezultate din procesele siderurgice, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX (LNB)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX proiectate special pe mai multe rânduri pe tip de combustibil sau care includ caracteristici specifice pentru arderea mai multor combustibili (de exemplu, multiple duze specifice pentru a arde diferiți combustibili, sau care includ combustibili cu funcția de pre-malaxare a combustibililor)
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Introducerea aerului în trepte
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Introducerea combustibilului în trepte
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Recircularea gazelor de ardere
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Sistem de gestionare a gazelor rezultate din procese
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2.
                     
                     
                        În general, se aplică în limitele impuse de disponibilitatea diferitelor tipuri de combustibil
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Sistem de control avansat
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        Această tehnică se utilizează în combinație cu alte tehnici
                     
                     
                        Aplicabilitatea la instalațiile de ardere vechi poate fi condiționată de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere și/sau a sistemului de control al comenzilor
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Reducerea selectivă necatalitică (SNCR)
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Reducerea catalitică selectivă (RCS)
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        În general, nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere < 100 MWt.
                        Modernizarea instalațiilor de ardere existente poate fi limitată de disponibilitatea unui spațiu suficient și de configurația instalației de ardere
                     
                  
               BAT 48.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, provenite din arderea în CCGT a gazelor rezultate din procesele siderurgice, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Sistem de gestionare a gazelor rezultate din procese
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2
                     
                     
                        În general, se aplică în limitele impuse de disponibilitatea diferitelor tipuri de combustibil
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Sistem de control avansat
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        Această tehnică se utilizează în combinație cu alte tehnici
                     
                     
                        Aplicabilitatea la instalațiile de ardere vechi poate fi condiționată de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere și/sau a sistemului de control al comenzilor
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Adăugare de apă/abur
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        La turbinele cu gaz și alimentare dublă care utilizează DLN pentru arderea gazelor rezultate din siderurgie, se adaugă apă/abur, în general, atunci când se arde gaz natural
                     
                     
                        Aplicabilitatea poate fi limitată de disponibilitatea apei
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX (DLN)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        DLN care arde gazele rezultate din siderurgie diferă de cele care ard exclusiv gaz natural
                     
                     
                        Se aplică în limitele impuse de reactivitatea gazelor rezultate din siderurgie, cum este gazul de cocserie.
                        Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul turbinelor pentru care nu există un pachet de modernizare sau atunci când se instalează sisteme cu adaos de apă/abur
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX (LNB)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        În general, se aplică doar pentru arderea suplimentară în cazul generatoarelor de abur cu recuperare de căldură (HRSG) în cazul instalațiilor de ardere cu turbine cu gaz în ciclu combinat (CCGT)
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Reducerea catalitică selectivă (RCS)
                     
                     
                        Modernizarea instalațiilor de ardere existente poate fi limitată de disponibilitatea unui spațiu suficient
                     
                  
               BAT 49.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de CO în aer, provenite din arderea gazelor rezultate din procesele siderurgice, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                         
                     
                     
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Optimizarea arderii
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Catalizatori de oxidare
                     
                     
                        Se aplică doar în cazul CCGT.
                        Aplicabilitatea poate fi limitată de lipsa de spațiu, cerințele de sarcină și conținutul de sulf din combustibil
                     
                  
               
            
               Tabelul 29
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX în aer provenite din arderea în proporție de 100 % a gazelor rezultate din procesele siderurgice
            
                        
                           Tipul instalației de ardere
                        
                     
                     
                        
                           Nivelul de referință O2 (% în volum)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (mg/Nm3)
                            (169)
                        
                     
                  
                        
                           Media anuală
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        Cazan nou
                     
                     
                        3 
                     
                     
                        15 -65 
                     
                     
                        22 -100 
                     
                  
                        Cazan existent
                     
                     
                        3 
                     
                     
                        20 –100  (170)
                            (171)
                        
                     
                     
                        22 –110  (170)
                            (172)
                            (173)
                        
                     
                  
                        CCGT noi
                     
                     
                        15 
                     
                     
                        20 -35 
                     
                     
                        30 -50 
                     
                  
                        CCGT existentă
                     
                     
                        15 
                     
                     
                        20 -50  (170)
                            (171)
                        
                     
                     
                        30 –55  (173)
                            (174)
                        
                     
                  Cu titlu orientativ, nivelurile de emisii de CO medii anuale vor fi, în general:
            
                        —
                     
                     
                        < 5-100 mg/Nm3 în cazul cazanelor existente care funcționează 1 500 h/an sau mai mult;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        < 5-35 mg/Nm3 în cazul cazanelor noi;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        < 5-20 mg/Nm3 în cazul CCGT existente care funcționează 1 500 h/an sau mai mult sau al CCGT noi.
                     
                  4.2.3.   Emisii de SOX în aer
            
            
               BAT 50.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de SOX în aer, provenite din arderea gazelor rezultate din procesele siderurgice, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Sistem de gestionare a gazelor de proces și alegerea combustibilului auxiliar
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2.
                        În oțelării se utilizează cât mai mult posibil:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    gazul de furnal cu conținut redus de sulf în amestecul de combustibili;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    o combinație de combustibili cu conținut mediu redus de sulf, de exemplu, combustibili de proces cu conținut foarte redus de sulf, cum ar fi:
                                    
                                                —
                                             
                                             
                                                gazul de furnal cu conținut de sulf < 10 mg/Nm3;
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                gazul de cocserie cu conținut de sulf < 300 mg/Nm3;
                                             
                                          
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    și combustibili auxiliari, cum ar fi:
                                    
                                                —
                                             
                                             
                                                gazul natural;
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                combustibilii lichizi cu conținut de sulf ≤ 0,4 % (în cazane).
                                             
                                          
                              Utilizarea unei cantități limitate de combustibili cu conținut mai ridicat de sulf
                     
                     
                        General aplicabilă în limitele impuse de disponibilitatea diferitelor tipuri de combustibil
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Pretratarea gazului de cocserie în oțelării
                     
                     
                        Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    desulfurarea prin sisteme de absorbție;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    desulfurarea oxidativă umedă
                                 
                              
                     
                        dSe aplică numai în cazul instalațiilor de ardere a gazului de cocserie
                     
                  
               
            
               Tabelul 30
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de SO2 în aer provenite din arderea în proporție de 100 % a gazelor rezultate din procesele siderurgice
            
                        
                           Tipul instalației de ardere
                        
                     
                     
                        
                           Nivelul de referință O2 (%)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL pentru SO2 (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Media anuală
                            (175)
                        
                     
                     
                        
                           Media zilnică sau media pe perioada de prelevare
                            (176)
                        
                     
                  
                        Cazan nou sau existent
                     
                     
                        3 
                     
                     
                        25 -150 
                     
                     
                        50 -200  (177)
                        
                     
                  
                        CCGT nouă sau existentă
                     
                     
                        15 
                     
                     
                        10 -45 
                     
                     
                        20 -70 
                     
                  4.2.4.   Emisii de pulberi în aer
            
            
               BAT 51.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de pulberi în aer, provenite din arderea gazelor rezultate din procesele siderurgice, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Selecția/gestionarea combustibililor
                     
                     
                        Utilizarea unei combinații de gaze de proces și combustibili auxiliari cu conținut mediu redus de pulberi sau cenușă
                     
                     
                        General aplicabilă în limitele impuse de disponibilitatea diferitelor tipuri de combustibil
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Pretratarea gazului de furnal în oțelării
                     
                     
                        Utilizarea unuia sau a unei combinații de dispozitive de desprăfuire uscată (de exemplu, deflectoare, captatoare de praf, sisteme cu ciclon, filtre electrostatice) și/sau de sisteme ulterioare de reducere a pulberilor (separatoare Venturi, epuratoare cu grătar, epuratoare cu spațiu circular, filtre electrostatice de tip umed, dezintegratoare)
                     
                     
                        Se aplică numai dacă se arde gaz de furnal
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Pretratarea gazului de convertizor cu oxigen în oțelării
                     
                     
                        Utilizarea sistemului de desprăfuire uscată (de exemplu, filtru ESP sau cu sac) sau umedă (de exemplu, filtru ESP sau epurator de tip umed). În BREF pentru producția de fontă și oțel sunt oferite descrieri suplimentare
                     
                     
                        Se aplică numai dacă se arde gaz de convertizor cu oxigen
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Filtru electrostatic (ESP)
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5
                     
                     
                        Se aplică numai în cazul instalațiilor de ardere care ard o proporție semnificativă de combustibili auxiliari cu conținut ridicat de cenușă
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Filtru cu sac
                     
                  
               
            
               Tabelul 31
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de pulberi în aer provenite din arderea în proporție de 100 % a gazelor rezultate din procesele siderurgice
            
                        
                           Tipul instalației de ardere
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL pentru pulberi (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Media anuală
                            (178)
                        
                     
                     
                        
                           Media zilnică sau media pe perioada de prelevare
                            (179)
                        
                     
                  
                        Cazan nou sau existent
                     
                     
                        2 -7 
                     
                     
                        2 -10 
                     
                  
                        CCGT nouă sau existentă
                     
                     
                        2 -5 
                     
                     
                        2 -5 
                     
                  
               4.3.   Concluzii privind BAT pentru arderea combustibililor gazoși și/sau lichizi pe platformele maritime
            
            În lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune sunt general aplicabile pentru arderea combustibililor gazoși și/sau lichizi pe platformele maritime. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.
            
               BAT 52.   În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a procesului de ardere a combustibililor gazoși și/sau lichizi pe platformele maritime, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnici
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Optimizarea proceselor
                     
                     
                        Optimizarea procesului pentru a reduce la minimum necesarul de energie mecanică
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Controlarea pierderilor de presiune
                     
                     
                        Optimizarea și menținerea sistemelor de admisie și de evacuare astfel încât pierderile de presiune să fie menținute la un nivel cât mai redus posibil
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Controlarea sarcinii
                     
                     
                        Exploatarea mai multor seturi de generatoare sau compresoare la puncte de sarcină care reduc emisiile la minimum
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Reducerea la minimum a „rezervei turnante”
                     
                     
                        În cazul funcționării cu rezerva turnantă din motive de fiabilitate operațională, numărul de turbine suplimentare este redus la minimum, cu excepția unor împrejurări excepționale
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        Alimentarea cu combustibil gaz de la un punct din partea laterală superioară de aprovizionare cu motorină și gaze, care oferă un interval minim de parametri de ardere a combustibilului gaz, de exemplu, puterea calorifică și concentrații minime de compuși sulfuroși pentru a reduce la minimum formarea de SO2. În cazul combustibililor lichizi distilați, se preferă combustibilii cu conținut redus de sulf
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Avansul la injecție
                     
                     
                        Optimizarea avansului la injecție la motoare
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Recuperarea căldurii
                     
                     
                        Utilizarea căldurii evacuate din turbina cu gaz/motor pentru încălzirea platformei
                     
                     
                        Se aplică, în general, în cazul instalațiilor de ardere noi. La instalațiile de ardere existente, aplicabilitatea poate fi limitată de nivelul cererii de energie termică și de amplasarea (spațiul) instalației de ardere
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Integrarea puterii de pe mai multe zăcăminte de gaz/petrol
                     
                     
                        Utilizarea unei surse centrale de energie pentru a alimenta o serie de platforme participante situate în zona unor diferite zăcăminte de gaz/petrol
                     
                     
                        Aplicabilitatea poate fi limitată în funcție de amplasarea diferitelor zăcăminte de gaze/petrol și de organizarea diferitelor platforme participante, inclusiv de alinierea calendarului stabilit în ceea ce privește planificarea, lansarea și oprirea producției
                     
                  
               BAT 53.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, provenite din arderea combustibililor gazoși și/sau lichizi pe platformele maritime, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Sistem de control avansat
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        Aplicabilitatea la instalațiile de ardere vechi poate fi condiționată de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere și/sau a sistemului de control al comenzilor
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX (DLN)
                     
                     
                        Se aplică în cazul turbinelor cu gaz noi (dotare standard) în limitele impuse de variațiile calității combustibilului.
                        Aplicabilitatea poate fi limitată, în cazul turbinelor cu gaz existente, de: disponibilitatea unui pachet de modernizare (pentru exploatare la sarcină redusă), complexitatea organizării platformei și disponibilitatea spațiului
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Sistemul cu amestec sărac
                     
                     
                        Se aplică doar în cazul motoarelor pe gaz noi
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX (LNB)
                     
                     
                        Se aplică exclusiv în cazul cazanelor
                     
                  
               BAT 54.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, provenite din arderea combustibililor gazoși și/sau lichizi în turbinele cu gaze de pe platformele maritime, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Optimizarea arderii
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Catalizatori de oxidare
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Modernizarea instalațiilor de ardere existente poate fi limitată de disponibilitatea unui spațiu suficient și de restricțiile legate de greutate.
                     
                  
               
            
               Tabelul 32
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX în aer provenite din arderea combustibililor gazoși în turbinele cu gaze în ciclu deschis de pe platformele maritime
            
                        
                           Tipul instalației de ardere
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (mg/Nm3)
                            (180)
                        
                     
                  
                        
                           Media pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        Turbină cu gaz nouă cu ardere de combustibili gazoși  (181)
                        
                     
                     
                        15 -50  (182)
                        
                     
                  
                        Turbină cu gaz existentă cu ardere de combustibili gazoși  (181)
                        
                     
                     
                        < 50 -350  (183)
                        
                     
                  Cu titlu orientativ, nivelurile de emisii de CO medii în perioada de prelevare vor fi, în general:
            
                        —
                     
                     
                        < 100 mg/Nm3 în cazul turbinelor cu gaze existente cu ardere de combustibili gazoși pe platformele maritime și exploatate timp de ≥ 1 500 h/an;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        < 75 mg/Nm3 în cazul turbinelor cu gaze noi cu ardere de combustibili gazoși pe platformele maritime.
                     
                  5.   CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU INSTALAȚIILE MULTICOMBUSTIBIL
            
               5.1.   Concluzii privind BAT pentru arderea combustibililor rezultați din procesele din industria chimică
            
            În lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune sunt general aplicabile pentru arderea combustibililor rezultați din procesele din industria chimică, în mod separat, împreună sau simultan cu alți combustibili gazoși și/sau lichizi. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.
            5.1.1.   Performanța generală de mediu
            
            
               BAT 55.   În vederea creșterii performanței generale de mediu a procesului de ardere în cazane a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate la BAT 6 și mai jos.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Pretratarea combustibililor rezultați din procesele din industria chimică
                     
                     
                        Pretratarea combustibililor pe și/sau în afara amplasamentului instalației de ardere pentru îmbunătățirea performanței de mediu a procesului de ardere a combustibililor
                     
                     
                        Aplicabilă în limitele impuse de caracteristicile combustibilului aferent proceselor și de spațiul disponibil
                     
                  5.1.2.   Eficiența energetică
            
            
               Tabelul 33
            
            Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) pentru arderea combustibililor rezultați din procesele din industria chimică în cazane
            
                        
                           Tipul unității de ardere
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEEL
                            (184)
                            (185)
                        
                     
                  
                        
                           Randament electric net (%)
                        
                     
                     
                        
                           Consumul total net de combustibil (%)
                            (186)
                            (187)
                        
                     
                  
                        
                           Unitate nouă
                        
                     
                     
                        
                           Unitate existentă
                        
                     
                     
                        
                           Unitate nouă
                        
                     
                     
                        
                           Unitate existentă
                        
                     
                  
                        Cazan care utilizează combustibili lichizi rezultați din procesele din industria chimică, inclusiv atunci când aceștia sunt amestecați cu păcură grea, motorină și/sau alți combustibili lichizi
                     
                     
                        > 36,4 
                     
                     
                        35,6 -37,4 
                     
                     
                        80 -96 
                     
                     
                        80 -96 
                     
                  
                        Cazan care utilizează combustibili gazoși rezultați din procesele din industria chimică, inclusiv atunci când aceștia sunt amestecați cu gaz natural și/sau alți combustibili gazoși
                     
                     
                        39 -42,5 
                     
                     
                        38 -40 
                     
                     
                        78 -95 
                     
                     
                        78 -95 
                     
                  5.1.3.   Emisii de NOX și CO în aer
            
            
               BAT 56.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, limitând în același timp emisiile de CO în aer, provenite din arderea combustibililor rezultați din procesele din industria chimică, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        Descriere
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX (LNB)
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Introducerea aerului în trepte
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Introducerea combustibilului în trepte
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        Aplicarea sistemului de introducere în trepte a combustibilului atunci când se utilizează amestecuri de combustibil lichid poate presupune un anumit model de arzător
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Recircularea gazelor de ardere
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        Se aplică, în general, în cazul instalațiilor de ardere noi.
                        Se aplică în cazul instalațiilor de ardere existente în limitele impuse de siguranța instalațiilor chimice
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Adăugare de apă/abur
                     
                     
                        Aplicabilitatea poate fi limitată de disponibilitatea apei
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        Se aplică în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil și/sau utilizarea alternativă a combustibililor aferenți proceselor
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Sistem de control avansat
                     
                     
                        Aplicabilitatea la instalațiile de ardere vechi poate fi condiționată de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere și/sau a sistemului de control al comenzilor
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Reducerea selectivă necatalitică (SNCR)
                     
                     
                        Se aplică în cazul instalațiilor de ardere existente în limitele impuse de siguranța instalațiilor chimice.
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul instalațiilor de ardere care funcționează între 500 h/an și 1 500  h/an, cu schimbarea frecventă a combustibilului și variații frecvente ale sarcinii
                     
                  
                        i.
                     
                     
                        Reducerea catalitică selectivă (RCS)
                     
                     
                        Se aplică în cazul instalațiilor de ardere existente în limitele impuse de configurația conductelor, spațiul disponibil și siguranța instalațiilor chimice.
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente care funcționează între 500 h/an și 1 500  h/an.
                        Nu se aplică, în general, la instalațiile de ardere < 100 MWt
                        
                     
                  
               
            
               Tabelul 34
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX în aer provenite din arderea în cazane, în proporție de 100 %, a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică
            
                        
                           Faza de combustibil utilizată în instalația de ardere
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Medie anuală
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (188)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (189)
                        
                     
                  
                        Un amestec de gaze și lichide
                     
                     
                        30 -85 
                     
                     
                        80 -290  (190)
                        
                     
                     
                        50 -110 
                     
                     
                        100 -330  (190)
                        
                     
                  
                        Exclusiv gaze
                     
                     
                        20 -80 
                     
                     
                        70 -100  (191)
                        
                     
                     
                        30 -100 
                     
                     
                        85 -110  (192)
                        
                     
                  Cu titlu indicativ, nivelurile medii anuale ale emisiilor de CO în cazul instalațiilor existente care funcționează 1 500 h/an sau mai mult și al instalațiilor noi vor fi, în general, < 5–30 mg/Nm3.
            5.1.4.   Emisii de SOX, HCl și HF în aer
            
            
               BAT 57.   În vederea reducerii emisiilor de SOX, HCl și HF în aer, provenite din arderea în cazane a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.4
                     
                     
                        Se aplică în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil și/sau utilizarea alternativă a combustibililor aferenți proceselor
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Injectarea adsorbantului în cazan (în focar sau în patul fluidizat)
                     
                     
                        Se aplică în cazul instalațiilor de ardere existente în limitele impuse de configurația conductelor, spațiul disponibil și siguranța instalațiilor chimice.
                        Sistemul FGD de tip umed și FGD cu apă de mare nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Pot exista restricții de natură tehnică și economică la aplicarea sistemului FGD de tip umed sau FGD cu apă de mare în cazul instalațiilor de ardere < 300 MWt și la modernizarea instalațiilor de ardere exploatate între 500 h/an și 1 500  h/an cu FGD de tip umed sau FGD cu apă de mare
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Injectarea adsorbantului prin conductă (DSI)
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Dispozitiv de absorbție cu pulverizare uscată (SDA)
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Epurare umedă
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.4.
                        Procesul de epurare umedă se utilizează pentru a elimina HCl și HF atunci când nu se folosește sistemul FGD de tip umed pentru a reduce emisiile de SOX
                        
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Desulfurarea umedă a gazelor de ardere
                        (FGD de tip umed)
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.4
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        FGD cu apă de mare
                     
                  
               
            
               Tabelul 35
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de SO2 în aer provenite din arderea în cazane, în proporție de 100 %, a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică
            
                        
                           Tipul instalației de ardere
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Media anuală
                            (193)
                        
                     
                     
                        
                           Media zilnică sau media pe perioada de prelevare
                            (194)
                        
                     
                  
                        Cazane noi și existente
                     
                     
                        10 -110 
                     
                     
                        90 -200 
                     
                  
               
            
               Tabelul 36
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) în cazul emisiilor de HCI și HF în aer provenite din arderea în cazane, în proporție de 100 %, a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           HCl
                        
                     
                     
                        
                           HF
                        
                     
                  
                        
                           Media probelor obținute în cursul unui an
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (195)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (195)
                        
                     
                  
                        < 100 
                     
                     
                        1 -7 
                     
                     
                        2 -15  (196)
                        
                     
                     
                        < 1 -3 
                     
                     
                        < 1 -6  (197)
                        
                     
                  
                        ≥ 100 
                     
                     
                        1 -5 
                     
                     
                        1 -9  (196)
                        
                     
                     
                        < 1 -2 
                     
                     
                        < 1 -3  (197)
                        
                     
                  5.1.5.   Emisii de pulberi și de particule metalice în aer
            
            
               BAT 58.   În vederea reducerii emisiilor de pulberi, de particule metalice și de urme de specii în aer, provenite din arderea în cazane a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Filtru electrostatic (ESP)
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Filtru cu sac
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5.
                        Utilizarea unei combinații de combustibili rezultați din procesele din industria chimică și de combustibili auxiliari cu un conținut mediu redus de pulberi sau cenușă
                     
                     
                        Se aplică în limitele impuse de disponibilitatea diferitor tipuri de combustibil și/sau de utilizarea alternativă a combustibililor rezultați din procese
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Sistemul FGD de tip uscat sau semi-uscat
                     
                     
                        A se vedea descrierile de la secțiunea 8.5.
                        Tehnica este utilizată, în principal, pentru reducerea emisiilor de SOX, HCl și/sau HF
                     
                     
                        A se vedea aplicabilitatea indicată la BAT 57
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD de tip umed)
                     
                  
               
            
               Tabelul 37
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de pulberi în aer, provenite din arderea în cazane a amestecurilor de gaze și lichide compuse în proporție de 100 % din combustibilii rezultați din procesele din industria chimică
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL pentru pulberi (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Medie anuală
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (198)
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                            (199)
                        
                     
                  
                        < 300 
                     
                     
                        2 -5 
                     
                     
                        2 -15 
                     
                     
                        2 -10 
                     
                     
                        2 -22  (200)
                        
                     
                  
                        ≥ 300 
                     
                     
                        2 -5 
                     
                     
                        2 -10  (201)
                        
                     
                     
                        2 -10 
                     
                     
                        2 -11  (200)
                        
                     
                  5.1.6.   Emisiile de compuși organici volatili și de dibenzodioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați în aer
            
            
               BAT 59.   În vederea reducerii emisiilor de compuși organici volatili și de dibenzodioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați în aer, provenite din arderea în cazane a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică, BAT constă în utilizarea uneia sau a unei combinații între tehnicile indicate la BAT 6 și mai jos.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Injectarea de cărbune activ
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5
                     
                     
                        Se aplică numai în cazul instalațiilor de ardere care utilizează combustibili derivați din procese chimice care implică substanțe clorurate.
                        Pentru aplicabilitatea RCS și stingerea rapidă, a se vedea BAT 56 și BAT 57
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Stingerea rapidă cu ajutorul unui condensator de epurare umedă/pentru gaze de ardere
                     
                     
                        A se vedea descrierea condensatorului de epurare umedă/pentru gaze de ardere la secțiunea 8.4
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Reducerea catalitică selectivă (RCS)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        Sistemul RCS este adaptat și mai mare decât un sistem RCS utilizat doar pentru reducerea emisiilor de NOX
                        
                     
                  
               
            
               Tabelul 38
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) în cazul emisiilor de PCDD/F și TCOV în aer, provenite din arderea în cazane, în proporție de 100 %, a combustibililor rezultați din procesele din industria chimică
            
                        
                           Poluant
                        
                     
                     
                        
                           Unitate
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL
                        
                     
                  
                        
                           Media pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        PCDD/F  (202)
                        
                     
                     
                        ng I-TEQ/Nm3
                        
                     
                     
                        < 0,012 -0,036 
                     
                  
                        TCOV
                     
                     
                        mg/Nm3
                        
                     
                     
                        0,6 -12 
                     
                  6.   CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU COINCINERAREA DEȘEURILOR
            În lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune se aplică, în general, pentru coincinerarea deșeurilor în instalații de ardere. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.
            În cazul în care se coincinerează deșeuri, nivelurile BAT-AEL din prezenta secțiune se aplică pentru întregul volum de gaze de ardere generate.
            În plus, atunci când deșeurile sunt coincinerate împreună cu combustibilii incluși la secțiunea 2, nivelurile BAT-AEL stabilite la secțiunea 2 se aplică, de asemenea: (i) la întregul volum de gaze de ardere generate; și (ii) la volumul de gaze de ardere rezultate din arderea combustibililor incluși la secțiunea respectivă, utilizându-se formula pentru regula amestecurilor din anexa VI (partea 4) la Directiva 2010/75/UE, în care nivelurile BAT-AEL pentru volumul de gaze de ardere rezultate din arderea deșeurilor vor fi determinate pe baza BAT 61.
            6.1.1.   Performanța generală de mediu
            
            
               BAT 60.   În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a procesului de coincinerare a deșeurilor în instalațiile de ardere, pentru a asigura condiții de ardere stabile și a reduce emisiile în aer, BAT constă în utilizarea tehnicii BAT 60 de la litera (a) de mai jos și a unei combinații a tehnicilor indicate la BAT 6 și/sau a celorlalte tehnici de mai jos.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Recepția prealabilă și recepția deșeurilor
                     
                     
                        Aplicarea unei proceduri pentru primirea oricăror deșeuri în instalația de ardere potrivit BAT aferente din BREF privind tratarea deșeurilor. Criteriile de recepție sunt stabilite pentru parametrii critici precum puterea calorifică, și conținutul de apă, cenușă, clor și fluor, sulf, azot, PCB, metale [volatile (de exemplu, Hg, T1, Pb, Co, Se) și nevolatile (de exemplu, V, Cu, Cd, Cr, Ni)], fosfor și alcalii (atunci când se utilizează subproduse de origine animală).
                        Aplicarea de sisteme de asigurare a calității pentru fiecare încărcătură de deșeuri pentru a garanta caracteristicile deșeurilor coincinerate și a controla valorile parametrilor critici specifici (de exemplu, EN 15358 pentru combustibili solizi recuperați nepericuloși)
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Selecția/limitarea deșeurilor
                     
                     
                        Selecția atentă pe tipuri de deșeuri și debite masice, precum și limitarea procentului de deșeuri care sunt cele mai poluate și care pot fi coincinerate. Limitarea proporției de cenușă, sulf, fluor, mercur și/sau clor în deșeurile care intră în instalația de ardere.
                        Limitarea cantității de deșeuri care urmează să fie coincinerată
                     
                     
                        Se aplică în limitele impuse de politica de gestionare a deșeurilor din statul membru în cauză
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Amestecarea deșeurilor cu combustibilul principal
                     
                     
                        Amestecarea eficace a deșeurilor și a combustibilului principal, deoarece un flux de combustibil amestecat în mod eterogen sau insuficient, ori o distribuire neuniformă poate influența aprinderea și arderea din cazan și ar trebui evitată
                     
                     
                        Amestecul se poate realiza doar atunci când comportamentul de măcinare al combustibilului principal și al deșeurilor este similar sau atunci când cantitatea de deșeuri este foarte redusă în comparație cu combustibilul principal
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Uscarea deșeurilor
                     
                     
                        Uscarea prealabilă a deșeurilor, înainte de introducerea acestora în camera de ardere, pentru a asigura menținerea unui nivel ridicat de performanță a cazanului
                     
                     
                        Aplicabilitatea poate fi limitată de căldura recuperabilă insuficientă generată în urma procesului, de condițiile de ardere cerute sau de conținutul de umiditate al deșeurilor
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Pretratarea deșeurilor
                     
                     
                        A se vedea tehnicile descrise în BREF privind tratarea și incinerarea deșeurilor, inclusiv măcinarea, piroliza și gazeificarea
                     
                     
                        A se vedea aplicabilitatea în BREF privind tratarea deșeurilor și BREF privind incinerarea deșeurilor
                     
                  
               BAT 61.   În vederea prevenirii creșterii emisiilor provenite din coincinerarea deșeurilor în instalațiile de ardere, BAT constă în luarea unor măsuri adecvate pentru a se obține certitudinea că emisiile de substanțe poluante pe partea gazelor de ardere rezultate din coincinerarea deșeurilor nu sunt mai mari decât cele provenite ca urmare a aplicării concluziilor privind BAT pentru incinerarea deșeurilor.
            
            
               BAT 62.   Pentru a reduce la minimum impactul asupra reciclării reziduurilor provenite din coincinerarea deșeurilor în instalațiile de ardere, BAT constă în menținerea unei bune calități a gipsului, cenușii, zgurii și altor reziduuri, în conformitate cu cerințele stabilite pentru reciclarea acestora atunci când instalația nu coincinerează deșeuri, prin utilizarea uneia dintre tehnicile indicate la BAT 60 sau a unei combinații a tehnicilor respective și/sau prin limitarea coincinerării la fracțiile de deșeuri având concentrații de poluanți similare cu cele ale altor combustibili arși.
            
            6.1.2.   Eficiența energetică
            
            
               BAT 63.   Pentru a crește eficiența energetică a coincinerării deșeurilor, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate la BAT 12 și BAT 19, în funcție de tipul de combustibil principal utilizat și de configurația instalației.
            
            Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) sunt indicate în tabelul 8 pentru coincinerarea deșeurilor cu biomasă și/sau turbă și în tabelul 2 pentru coincinerarea deșeurilor cu huilă și/sau lignit.
            6.1.3.   Emisii de NOX și CO în aer
            
            
               BAT 64.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, limitând în același timp emisiile de CO și N2O provenite din coincinerarea deșeurilor cu huilă și/sau lignit, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate la BAT 20 sau a unei combinații a acestora.
            
            
               BAT 65.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, limitând în același timp emisiile de CO și N2O provenite din coincinerarea deșeurilor cu biomasă și/sau turbă, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate la BAT 24 sau a unei combinații a acestora.
            
            6.1.4.   Emisii de SOX, HCl și HF în aer
            
            
               BAT 66.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de SOX, HCl și HF în aer, provenite din coincinerarea deșeurilor cu huilă și/sau lignit, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate la BAT 21 sau a unei combinații a acestora.
            
            
               BAT 67.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de SOX, HCl și HF în aer, provenite din coincinerarea deșeurilor cu biomasă și/sau turbă, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate la BAT 25 sau a unei combinații a acestora.
            
            6.1.5.   Emisii de pulberi și particule metalice în aer
            
            
               BAT 68.   În vederea reducerii emisiilor de pulberi și de particule metalice în aer, provenite din coincinerarea deșeurilor cu huilă și/sau lignit, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate la BAT 22 sau a unei combinații a acestora.
            
            
               Tabelul 39
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de metale în aer, provenite din coincinerarea deșeurilor cu huilă și/sau lignit
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației de ardere (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL
                        
                     
                     
                        
                           Perioada de calculare a valorilor medii
                        
                     
                  
                        
                           Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V (mg/Nm3)
                        
                     
                     
                        
                           Cd+Tl (μg/Nm3)
                        
                     
                  
                        < 300 
                     
                     
                        0,005 -0,5 
                     
                     
                        5 -12 
                     
                     
                        Media pe perioada de prelevare
                     
                  
                        
                           ≥ 300
                     
                     
                        0,005 -0,2 
                     
                     
                        5 -6 
                     
                     
                        Media probelor obținute în cursul unui an
                     
                  
               BAT 69.   În vederea reducerii emisiilor de pulberi și de particule metalice în aer, provenite din coincinerarea deșeurilor cu biomasă și/sau turbă, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate la BAT 26 sau a unei combinații a acestora.
            
            
               Tabelul 40
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de metale în aer, provenite din coincinerarea deșeurilor cu biomasă și/sau turbă
            
                        
                           BAT-AEL
                        
                        
                           (media probelor obținute în cursul unui an)
                        
                     
                  
                        
                           Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V (mg/Nm3)
                        
                     
                     
                        
                           Cd+Tl (μg/Nm3)
                        
                     
                  
                        0,075 -0,3 
                     
                     
                        < 5 
                     
                  6.1.6.   Emisii de mercur în aer
            
            
               BAT 70.   În vederea reducerii emisiilor de mercur în aer, provenite din coincinerarea deșeurilor cu biomasă, turbă, huilă și/sau lignit, BAT constă în utilizarea uneia sau a unei combinații a tehnicilor indicate la BAT 23 și BAT 27.
            
            6.1.7.   Emisiile de compuși organici volatili, dibenzodioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați în aer
            
            
               BAT 71.   În vederea reducerii emisiilor de compuși organici volatili, dibenzodioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați în aer, provenite din coincinerarea deșeurilor cu biomasă, turbă, cărbune și/sau lignit, BAT constă în utilizarea uneia sau a unei combinații a tehnicilor indicate la BAT 6, BAT 26 și mai jos.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Injectarea de cărbune activ
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.5.
                        Acest proces se bazează pe adsorbția moleculelor poluante de către cărbunele activ
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Stingerea rapidă cu ajutorul unui condensator de epurare umedă/pentru gaze de ardere
                     
                     
                        A se vedea descrierea condensatorului de epurare umedă/pentru gaze de ardere la secțiunea 8.4
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Reducerea catalitică selectivă (RCS)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        Sistemul RCS este adaptat și mai mare decât un sistem RCS utilizat doar pentru reducerea emisiilor de NOX
                        
                     
                     
                        A se vedea aplicabilitatea indicată la BAT 20 și BAT 24
                     
                  
               
            
               Tabelul 41
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) în cazul emisiilor de PCDD/F și TCOV în aer provenite din coincinerarea deșeurilor cu biomasă, turbă, huilă și/sau lignit
            
                        
                           Tipul instalației de ardere
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL
                        
                     
                  
                        
                           PCDD/F (ng I-TEQ/Nm3)
                        
                     
                     
                        
                           TCOV (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Media pe perioada de prelevare
                        
                     
                     
                        
                           Medie anuală
                        
                     
                     
                        
                           Media zilnică
                        
                     
                  
                        Instalație de ardere pe biomasă, turbă, cărbune și/sau lignit
                     
                     
                        < 0,01 -0,03 
                     
                     
                        < 0,1 -5 
                     
                     
                        0,5 -10 
                     
                  7.   CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU PROCESUL DE GAZEIFICARE
            În lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune se aplică, în general, pentru toate instalațiile de gazeificare corelate direct cu instalațiile de ardere și pentru instalațiile IGCC. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1.
            7.1.1.   Eficiența energetică
            
            
               BAT 72.   În vederea creșterii eficienței energetice a unităților IGCC și de gazeificare, BAT constă în utilizarea uneia sau a unei combinații a tehnicilor indicate la BAT 12 și mai jos.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Recuperarea căldurii generate prin procesul de gazeificare
                     
                     
                        întrucât gazele de sinteză trebuie să fie răcite pentru a fi ulterior curățate, energia poate fi recuperată pentru producerea de abur suplimentare care să fie adăugat la ciclul turbinei cu abur, permițând producerea de energie electrică suplimentară
                     
                     
                        Se aplică doar în cazul unităților IGCC și al unităților de gazeificare corelate direct cu cazanele, cu o pretratare a gazelor de sinteză, ceea ce necesită răcirea acestor gaze
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Integrarea proceselor de gazeificare și de ardere
                     
                     
                        Unitatea poate fi proiectată cu integrarea completă a unității de alimentare cu aer (UAA) și a turbinei cu gaz, toată cantitatea de aer fiind furnizată la UAA din compresorul turbinei cu gaz (prin extragere)
                     
                     
                        Aplicabilitatea este limitată la unitățile IGCC de nevoile de flexibilitate ale instalației integrate pentru a furniza rapid energie electrică în rețea atunci când nu sunt disponibile instalațiile de energie regenerabilă
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Sistemul de alimentare cu materie primă uscată
                     
                     
                        Utilizarea unui sistem de tip uscat pentru furnizarea combustibilului către dispozitivul de gazeificare în vederea îmbunătățirii eficienței energetice a procesului de gazeificare
                     
                     
                        Se aplică doar în cazul unităților noi
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Gazeificarea la temperatură și presiune înaltă
                     
                     
                        Utilizarea tehnicii de gazeificare cu parametri de funcționare la temperatură și presiune înaltă cu scopul de a maximiza randamentul de conversie a energiei
                     
                     
                        Se aplică doar în cazul unităților noi
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Îmbunătățirea modelelor
                     
                     
                        Îmbunătățirea modelelor, cum ar fi:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    modificarea sistemului de refracție și/sau răcire a dispozitivului de gazeificare;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    instalarea unui expandor pentru recuperarea de energie ca urmare a scăderii presiunii gazelor de sinteză înainte de ardere
                                 
                              
                     
                        În general, se aplică în cazul unităților IGCC
                     
                  
               
            
               Tabelul 42
            
            Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) pentru unitățile de gazeificare și IGCC
            
                        
                           Configurația tipului unității de ardere
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEEL
                        
                     
                  
                        
                           Randamentul electric net (%) al unei unități IGCC
                        
                     
                     
                        
                           Utilizarea netă totală de combustibil (%) a unei unități de gazificare noi sau existente
                        
                     
                  
                        
                           Unitate nouă
                        
                     
                     
                        
                           Unitate existentă
                        
                     
                  
                        Unitate de gazeificare corelată direct cu un cazan fără tratarea prealabilă a gazelor de sinteză
                     
                     
                        Fără BAT-AEEL
                     
                     
                        > 98 
                     
                  
                        Unitate de gazeificare corelată direct cu un cazan cu tratarea prealabilă a gazelor de sinteză
                     
                     
                        Fără BAT-AEEL
                     
                     
                        > 91 
                     
                  
                        Unitate IGCC
                     
                     
                        Fără BAT-AEEL
                     
                     
                        34 -46 
                     
                     
                        > 91 
                     
                  7.1.2.   Emisii de NOX și CO în aer
            
            
               BAT 73.   În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, totodată cu limitarea emisiilor de CO în aer, provenite de la instalații IGCC, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Optimizarea arderii
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Adăugare de apă/abur
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3.
                        O parte din aburul sub presiune medie din turbina cu abur este reutilizată în acest scop
                     
                     
                        Se aplică doar în cazul părții cu turbina cu gaz a instalației IGCC.
                        Aplicabilitatea poate fi limitată de disponibilitatea apei
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX (DLN)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        Se aplică doar în cazul părții cu turbina cu gaz a instalației IGCC.
                        Se aplică, în general, la instalațiile IGCC noi.
                        Se aplică, după caz, în cazul instalațiilor IGCC existente, în funcție de disponibilitatea unui pachet de modernizare. Nu se aplică în cazul gazelor de sinteză având un conținut de hidrogen de > 15 %
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Diluarea gazelor de sinteză cu azot rezultat din deșeuri de la unitatea de alimentare cu aer (UAA)
                     
                     
                        UAA separă oxigenul din azotul din aer pentru furnizarea de oxigen de înaltă calitate către dispozitivul de gazeificare. Azotul rezultat din deșeuri de la UAA este reutilizat pentru a reduce temperatura de ardere la turbina cu gaz, fiind amestecat în prealabil cu gaze de sinteză înainte de ardere
                     
                     
                        Se aplică doar atunci când se utilizează o UAA pentru procesul de gazeificare
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Reducerea catalitică selectivă (RCS)
                     
                     
                        A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3
                     
                     
                        Nu se aplică în cazul instalațiilor IGCC care funcționează mai puțin de 500 h/an.
                        Modernizarea instalațiilor IGCC existente poate fi limitată de disponibilitatea unui spațiu suficient.
                        Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor IGCC existente care funcționează între 500 h/an și 1 500  h/an
                     
                  
               
            
               Tabelul 43
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOX în aer provenite de la instalații IGCC
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației IGCC
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Medie anuală
                        
                     
                     
                        
                           Medie zilnică sau medie pe perioada de prelevare
                        
                     
                  
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație nouă
                        
                     
                     
                        
                           Instalație existentă
                        
                     
                  
                        ≥ 100 
                     
                     
                        10 -25 
                     
                     
                        12 -45 
                     
                     
                        1 -35 
                     
                     
                        1 -60 
                     
                  Cu titlu indicativ, nivelurile medii anuale de emisii de CO în cazul instalațiilor existente exploatate timp de ≥ 1 500 h/an sau al instalațiilor noi vor fi, în general, de < 5-30 mg/Nm3.
            7.1.3.   Emisii de SOX în aer
            
            
               BAT 74.   Pentru a reduce emisiile de SOX în aer, provenite de la instalații IGCC, BAT constă în utilizarea tehnicii indicate mai jos.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Eliminarea gazului acid
                     
                     
                        Compușii de sulf din materiile prime aferente unui proces de gazeificare sunt eliminate din gazele de sinteză prin eliminarea gazelor acide, de exemplu, prin includerea unui reactor de hidroliză OSC (și HCN) și adsorbția de H2S cu ajutorul unui solvent precum metil dietanolamina. Apoi, sulful este recuperat ca sulf elementar lichid sau solid (de exemplu, printr-o unitate Claus) sau ca acid sulfuric, în funcție de cererile pieței
                     
                     
                        Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul instalațiilor IGCC pe biomasă din cauza conținutului foarte redus de sulf din biomasă
                     
                  Nivelul de emisii asociat cu BAT (BAT-AEL), pentru emisiile de SO2 în aer de la instalații IGCC de ≥ 100 MWt, este de 3-16 mg/Nm3, exprimat ca medie anuală.
            7.1.4.   Emisiile de pulberi, particule metalice, amoniac și halogen în aer
            
            
               BAT 75.   Pentru a preveni sau a reduce emisiile de pulberi, particule metalice, amoniac și halogen în aer de la instalațiile IGCC, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                     
                        
                           Aplicabilitate
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Filtrarea gazelor de sinteză
                     
                     
                        Desprăfuirea folosind cicloane de cenușă zburătoare, filtre cu saci, ESP și/sau filtre de lumânări pentru a elimina cenușa zburătoare și carbonul netransformat. Filtrele cu saci și EPS sunt utilizate în cazul unor temperaturi ale gazelor de sinteză de până la 400 °C
                     
                     
                        General aplicabilă
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Recircularea gudronului ca gaz de sinteză și a cenușii la dispozitivul de gazeificare
                     
                     
                        Gudroanele și cenușa cu un conținut ridicat de carbon generat în gazul de sinteză brut sunt separate în cicloane și recirculate la dispozitivul de gazeificare, în cazul unei temperaturi reduse a gazului de sinteză la ieșirea dispozitivului de gazeificare (< 1 100  în °C)
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Spălarea gazului de sinteză
                     
                     
                        Gazul de sinteză trece printr-un epurator cu apă montat în aval de altă/alte tehnică/tehnici de desprăfuire, unde se separă clorurile, amoniacul, particulele și halogenurile
                     
                  
               
            
               Tabelul 44
            
            Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de pulberi și de particule metalice în aer provenite de la instalațiile IGCC
            
                        
                           Puterea termică instalată totală a instalației IGCC
                        
                        
                           (MWt)
                        
                     
                     
                        
                           BAT-AEL
                        
                     
                  
                        
                           Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V
                        
                        
                           (mg/Nm3)
                        
                        
                           (Media pe perioada de prelevare)
                        
                     
                     
                        
                           Hg (μg/Nm3)
                        
                        
                           (Media pe perioada de prelevare)
                        
                     
                     
                        
                           Pulberi (mg/Nm3)
                        
                        
                           (media anuală)
                        
                     
                  
                        ≥ 100 
                     
                     
                        < 0,025 
                     
                     
                        < 1 
                     
                     
                        < 2,5 
                     
                  8.   DESCRIEREA TEHNICILOR
            
               8.1.   Tehnici generale
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                  
                        Sistem de control avansat
                     
                     
                        Utilizarea unui sistem de control automat computerizat pentru a controla randamentul de ardere și a susține prevenirea și/sau reducerea emisiilor. Aici se include, de asemenea, recurgerea la monitorizarea de înaltă performanță.
                     
                  
                        Optimizarea arderii
                     
                     
                        Efectuarea de măsurători pentru a maximiza randamentul de conversie a energiei, de exemplu, în cuptor/cazan, totodată reducându-se emisiile (în special cele de CO). Aceasta se realizează printr-o combinație de tehnici, inclusiv o bună proiectare a echipamentelor de ardere, optimizarea temperaturii (de exemplu, amestecarea eficientă a combustibilului și a aerului de ardere) și a timpului de ședere în zona de ardere, precum și prin utilizarea unui sistem avansat de control.
                     
                  
               8.2.   Tehnici de creștere a eficienței energetice
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                  
                        Sistem de control avansat
                     
                     
                        A se vedea secțiunea 8.1
                     
                  
                        Disponibilitatea instalației de cogenerare
                     
                     
                        Măsurile efectuate pentru a permite exportul ulterior al unei cantități utile de căldură la o sarcină termică externă astfel încât să se obțină o reducere de cel puțin 10 % a consumului de energie primară față de producerea separată de căldură și energie electrică. Aici se include identificarea și păstrarea accesului la anumite puncte din sistemul de producere a aburului din care se poate extrage abur, precum și asigurarea unui spațiu suficient pentru a permite montarea ulterioară de componente cum ar fi conducte, schimbătoare de căldură, capacitatea suplimentară de demineralizare a apei, o sală a cazanelor de rezervă și turbine cu contrapresiune. Sistemele de echilibrare a instalațiilor și sistemele de control/măsură sunt adecvate pentru modernizare. De asemenea, este posibilă și racordarea ulterioară a turbinei/turbinelor cu contrapresiune.
                     
                  
                        Ciclu combinat
                     
                     
                        O combinație de două sau mai multe cicluri termodinamice, de exemplu un ciclu Brayton (turbină cu gaz/motor cu ardere internă) cu un ciclu Rankine (turbina cu abur/cazan), pentru conversia pierderilor de căldură de la gazele de ardere din primul ciclu în energie utilă prin ciclul/ciclurile ulterior/ulterioare.
                     
                  
                        Optimizarea arderii
                     
                     
                        A se vedea secțiunea 8.1
                     
                  
                        Condensator de gaze de ardere
                     
                     
                        Un schimbător de căldură, în care apa este preîncălzită prin gazele de ardere înainte de a fi încălzită în condensatorul de abur. Astfel, conținutul de vapori din gazele de ardere se condensează, deoarece este răcit de apa de încălzire. Condensatorul de gaze de ardere este utilizat atât pentru a crește eficiența energetică a unității de ardere, cât și pentru a se elimina poluanții precum pulberile, SOX, HCl și HF din gazele de ardere.
                     
                  
                        Sistem de gestionare a gazelor de proces
                     
                     
                        Un sistem ce permite redirecționarea gazelor rezultate din procesele siderurgice care pot fi utilizate drept combustibili (de exemplu, gazul de furnal, gazul de cocserie, gazul de convertizor cu oxigen) către instalațiile de ardere, în funcție de disponibilitatea acestor combustibili și de tipul instalațiilor de ardere din oțelăriile integrate.
                     
                  
                        Parametri supercritici ai aburului
                     
                     
                        Utilizarea unui circuit de abur cu sisteme de reîncălzire, în care aburul poate atinge presiuni de peste 220,6 bar și temperaturi de peste 540 °C.
                     
                  
                        Parametri ultrasupercritici ai aburului
                     
                     
                        Utilizarea unui circuit de abur cu sisteme de reîncălzire, în care aburul poate atinge presiuni de peste 250-300 bar și temperaturi de peste 580-600 °C.
                     
                  
                        Coș de fum care funcționează în regim umed
                     
                     
                        Proiectarea coșului pentru a permite condensarea vaporilor de apă din gazele de ardere saturate, evitând astfel folosirea unui dispozitiv de reîncălzire a gazelor de ardere după FGD umedă.
                     
                  
               8.3.   Tehnici de reducere a emisiilor de NOX și/sau CO în aer
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                  
                        Sistem de control avansat
                     
                     
                        A se vedea secțiunea 8.1
                     
                  
                        Introducerea aerului în trepte
                     
                     
                        Constituirea mai multor zone de ardere în camera de ardere, cu conținut diferit de oxigen pentru reducerea emisiilor de NOX și asigurarea arderii optimizate. Tehnica presupune constituirea unei zone de ardere primare cu aprindere sub-stoichiometrică (și anume, cu deficiență de aer) și a unei a doua zone de reardere (care funcționează cu aer în exces) pentru a îmbunătăți arderea. Este posibil ca unele cazane vechi și de dimensiuni reduse să necesite o reducere a capacității pentru a permite introducerea aerului în trepte.
                     
                  
                        Tehnici combinate pentru reducerea NOX și SOX
                        
                     
                     
                        Utilizarea de tehnici de reducere complexe și integrate pentru reducerea combinată a emisiilor de NOX, SOX și deseori a altor poluanți rezultați din gazele de ardere, de exemplu, procesele cu cărbune activ și DeSONOX. Acestea pot fi aplicate fie individual, fie în combinație cu alte tehnici primare în cazanele CP pe cărbune.
                     
                  
                        Optimizarea arderii
                     
                     
                        A se vedea secțiunea 8.1
                     
                  
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX (DLN)
                     
                     
                        Arzătoarele turbinelor cu gaz, care includ omogenizarea prealabilă a aerului și a combustibilului înainte de intrarea în zona de ardere. Prin amestecarea aerului și a combustibilului înainte de ardere, se obține o distribuție omogenă a temperaturii și o temperatură mai mică a flăcării, ceea ce conduce la reducerea emisiilor de NOX.
                     
                  
                        Recircularea gazelor de ardere sau a gazelor de evacuare (FGR/EGR)
                     
                     
                        Recircularea parțială a gazelor de ardere către camera de ardere pentru a înlocui o parte din aerul de combustie proaspăt, aceasta având un efect dublu de răcire a temperaturii și de limitare a conținutului de O2 pentru oxidarea azotului, astfel limitându-se producerea de NOX. Aceasta presupune furnizarea gazelor de ardere din cuptor în flacără pentru a reduce conținutul de oxigen și, prin urmare, temperatura flăcării. Utilizarea de arzătoare speciale sau alte echipamente se bazează pe recircularea internă a gazelor de ardere care răcesc baza flăcărilor și reduc conținutul de oxigen în partea cea mai fierbinte a flăcărilor.
                     
                  
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        Utilizarea combustibilului cu un conținut redus de azot.
                     
                  
                        Introducerea combustibilului în trepte
                     
                     
                        Tehnica se bazează pe reducerea temperaturii flăcării sau a punctelor fierbinți localizate prin constituirea mai multor zone de ardere în camera de ardere, cu diferite niveluri de injectare a combustibilului și a aerului. Este posibil ca modernizarea să fie mai puțin eficientă în cazul instalațiilor de dimensiuni mai reduse, decât în cazul instalațiilor de dimensiuni mai mari.
                     
                  
                        Sistemul cu amestec sărac și sistemul cu amestec sărac avansat
                     
                     
                        Controlul temperaturii de vârf a flăcării prin condiții de ardere cu amestec sărac constituie principala metodă de ardere pentru limitarea acumulării de NOX în motoarele cu gaz. Arderea cu amestec sărac reduce raportul combustibil/aer în zonele în care se produce NOX astfel încât temperatura de vârf a flăcării să fie mai mică decât temperatura flăcării adiabatice stoichiometrice, astfel reducându-se acumularea termică de NOX. Optimizarea acestui sistem se numește „sistemul cu amestec sărac avansat”.
                     
                  
                        Arzătoare cu nivel redus de NOX (LNB)
                     
                     
                        Tehnica (inclusiv arzătoarele ultraavansate sau avansate cu nivel redus de NOX) se bazează pe principiile de reducere a temperaturilor de vârf ale flăcării; arzătoarele cazanelor sunt proiectate să întârzie dar să îmbunătățească arderea și să crească transferul de căldură (emisivitate crescută a flăcării). Amestecul aer/combustibil reduce disponibilitatea oxigenului și temperatura de vârf a flăcării, astfel încetinind conversia azotului din combustibil în NOX și formarea de NOX termic, menținându-se în același timp randamentul ridicat de ardere. Aceasta poate fi corelată cu un proiect modificat al camerei de ardere a cuptorului. Proiectarea arzătoarelor cu nivel ultrascăzut de NOX (ULNB) include arderea în trepte (aer/combustibil) și recircularea gazelor în focar (recircularea internă a gazelor de ardere). Performanța tehnicii poate fi influențată de tipul cazanului atunci când se modernizează instalații vechi.
                     
                  
                        Conceptul de ardere cu nivel redus de NOX la motoarele diesel
                     
                     
                        Tehnica constă într-o combinație de modificări aduse motorului cu ardere internă, de exemplu optimizarea combustiei și a injecției de combustibil (avansul foarte tardiv la injecția de combustibil în combinație cu închiderea timpurie a supapei de aer la admisie), turboalimentarea sau ciclul Miller.
                     
                  
                        Catalizatori de oxidare
                     
                     
                        Utilizarea de catalizatori (care conțin, de regulă, metale prețioase, cum ar fi paladiu sau platină) pentru oxidarea monoxidului de carbon și a hidrocarburilor nearse cu oxigen pentru a forma CO2 și vapori de apă.
                     
                  
                        Reducerea temperaturii aerului de combustie
                     
                     
                        Utilizarea de aer de combustie la temperatura ambiantă. Aerul de combustie nu este preîncălzit într-un preîncălzitor de aer regenerativ.
                     
                  
                        Reducerea catalitică selectivă (RCS)
                     
                     
                        Reducerea selectivă a oxizilor de azot cu amoniac sau uree în prezența unui catalizator. Tehnica se bazează pe reducerea NOX la azot pe un pat catalitic prin reacție cu amoniacul (în general, soluție apoasă) la o temperatură optimă de lucru de circa 300-450 °C. Se pot aplica mai multe straturi de catalizator. Se obține o reducere mai mare a NOX dacă se utilizează mai multe straturi de catalizator. Proiectul tehnicii poate fi modular și se pot utiliza catalizatori speciali și/sau sisteme de preîncălzire pentru a rezolva problema sarcinilor reduse sau a unui interval mare de temperatură a gazelor de ardere. Un sistem RCS montat „în conductă” sau „cu trecere fără reacție” este o tehnică ce combină SNCR cu RCS montat în aval care reduce scăpările de amoniac din unitatea SNCR.
                     
                  
                        Reducerea selectivă necatalitică (SNCR)
                     
                     
                        Reducerea selectivă a oxizilor de azot cu amoniac sau uree fără un catalizator. Tehnica se bazează pe reducerea NOX la azot prin reacție cu amoniac sau uree la o temperatură ridicată. Intervalul temperaturii de lucru se menține între 800 °C și 1 000  °C pentru o reacție optimă.
                     
                  
                        Adăugare de apă/abur
                     
                     
                        Apa sau aburul se utilizează ca diluant pentru a reduce temperatura de ardere la turbinele cu gaz, motoare sau cazane și, astfel, acumularea de NOX. Apa sau aburul fie se amestecă în prealabil cu combustibilul înainte de arderea acestuia (emulsie de combustibil, umidificare sau saturație), fie se injectează direct în camera de ardere (injecție de apă/abur).
                     
                  
               8.4.   Tehnici de reducere a emisiilor de SOX, HCI și/sau HF în aer
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                  
                        Injectare de adsorbant în cazan (în focar sau în patul fluidizat)
                     
                     
                        Injectarea directă a unui adsorbant uscat în camera de ardere sau adăugarea de adsorbanți pe bază de magneziu sau calciu pe patul unui cazan cu pat fluidizat. Suprafața particulelor de adsorbant reacționează cu SO2 în gazele de ardere sau în cazanul cu pat fluidizat. Aceasta este utilizată în principal în combinație cu o tehnică de reducere a emisiilor de pulberi.
                     
                  
                        Epurator uscat cu pat fluidizat circulant (CFB)
                     
                     
                        Gazele de ardere din preîncălzitorul de aer al cazanului pătrund în dispozitivul de adsorbție CFB de la partea inferioară și curge pe verticală în sus printr-un segment Venturi, unde se injectează separat un adsorbant solid și apă în fluxul gazelor de ardere. Aceasta este utilizată în principal în combinație cu o tehnică de reducere a emisiilor de pulberi.
                     
                  
                        Tehnici combinate pentru reducerea NOX și SOX
                        
                     
                     
                        A se vedea secțiunea 8.3
                     
                  
                        Injectare de adsorbant pe conductă (DSI)
                     
                     
                        Injectarea și dispersia unui adsorbant sub formă de pulbere uscată în fluxul gazelor de ardere. Adsorbantul (de exemplu, carbonat de sodiu, bicarbonat de sodiu, var hidratat) reacționează cu gazele acide (de exemplu, speciile gazoase de sulf și HCl) pentru a forma o masă solidă care este eliminată prin tehnici de reducere a pulberilor (filtru cu sac sau filtru electrostatic). DSI se utilizează în principal în combinație cu un filtru cu sac.
                     
                  
                        Condensator de gaze de ardere
                     
                     
                        A se vedea secțiunea 8.2
                     
                  
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        Utilizarea unui combustibil cu conținut redus de sulf, clor și/sau fluor
                     
                  
                        Sistem de gestionare a gazelor rezultate din procese
                     
                     
                        A se vedea secțiunea 8.2
                     
                  
                        FGD cu apă de mare
                     
                     
                        Un tip specific neregenerativ de epurare umedă folosind alcalinitatea naturală a apei de mare pentru a absorbi compușii acizi în gazele de ardere. În general, aceasta necesită o reducere a pulberilor în amonte.
                     
                  
                        Dispozitiv de absorbție cu pulverizare uscată (SDA)
                     
                     
                        În fluxul gazelor de ardere se introduce și se dispersează o suspensie/soluție a unui reactiv alcalin. Materialul reacționează cu speciile gazoase de sulf pentru a forma o masă solidă care este eliminată prin tehnici de reducere a pulberilor (filtru cu sac sau filtru electrostatic). SDA se utilizează în principal în combinație cu un filtru cu sac.
                     
                  
                        Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD de tip umed)
                     
                     
                        O tehnică sau o combinație de tehnici de epurare prin care oxizii de sulf sunt eliminați din gazele de ardere prin diferite procese care implică, în general, un adsorbant alcalin pentru captarea SO2 în stare gazoasă și transformarea acestuia în stare solidă. În procesul de epurare umedă, compușii gazoși se dizolvă într-un lichid corespunzător (apă sau soluție alcalină). Se poate obține eliminarea simultană a compușilor solizi și gazoși. În aval de epuratorul umed, gazele de ardere sunt saturate cu apă și este necesară o separare a picăturilor înainte de descărcarea gazelor de ardere. Lichidul care rezultă din procesul de epurare umedă este trimis la o instalație de tratare a apelor uzate, iar materia insolubilă este colectată prin sedimentare sau filtrare.
                     
                  
                        Epurare umedă
                     
                     
                        Utilizarea unui lichid, de regulă apă sau o soluție apoasă, pentru captarea compușilor acizi din gazele de ardere prin adsorbție.
                     
                  
               8.5.   Tehnici de reducere a emisiilor de pulberi, metale, inclusiv mercur, și/sau PCDD/F în aer
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                  
                        Filtru cu sac
                     
                     
                        Filtrele cu saci sau materiale textile sunt construite din țesătură poroasă sau împâslită prin care trec gazele pentru a elimina particulele. Utilizarea unui filtru cu sac necesită alegerea unui material textil adecvat pentru caracteristicile gazelor de ardere și pentru temperatura de lucru maximă.
                     
                  
                        Injectare de adsorbant în cazan (în focar sau în patul fluidizat)
                     
                     
                        A se vedea descrierea generală de la secțiunea 8.4. Există beneficii comune sub forma reducerii emisiilor de pulberi și de metal.
                     
                  
                        Injectare de cărbune adsorbant (de exemplu, cărbune activ sau cărbune activ halogenat) în gazele de ardere
                     
                     
                        Adsorbția mercurului și/sau a PCDD/F cu cărbune adsorbant, cum ar fi cărbunele activ (halogenat), cu sau fără tratament chimic. Sistemul de injectare a adsorbantului poate fi îmbunătățit prin adăugarea unui filtru cu sac suplimentar.
                     
                  
                        Sistemul FGD de tip uscat sau semi-uscat
                     
                     
                        A se vedea descrierea generală a fiecărei tehnici [și anume, dispozitivul de adsorbție uscată cu pulverizare (SDA), injectarea de adsorbant în conductă (DSI), patul fluidizat circulant (CFB) epuratorul uscat] la secțiunea 8.4. Există beneficii comune sub forma reducerii emisiilor de pulberi și de metal.
                     
                  
                        Filtru electrostatic (ESP)
                     
                     
                        Filtrele electrostatice acționează astfel încât particulele sunt încărcate și separate sub influența unui câmp electric. Precipitatorii electrostatici sunt capabili să funcționeze într-o varietate mare de condiții. Eficiența reducerii depinde, de regulă, de numărul de câmpuri, timpul de ședere (dimensiune), proprietățile catalizatorului și dispozitivele de eliminare a particulelor din amonte. Filtrele ESP includ, în general, între două și cinci câmpuri. Filtrele cele mai moderne (de înaltă performanță) dispun de până la șapte câmpuri.
                     
                  
                        Selecția combustibilului
                     
                     
                        Utilizarea unui combustibil cu un conținut redus de cenușă sau metale (de exemplu, mercur).
                     
                  
                        Multicicloane
                     
                     
                        Set de sisteme de control al pulberilor pe baza forței centrifuge, prin care particulele sunt separate de gazul purtător și adunate în una sau mai multe camere.
                     
                  
                        Utilizarea de aditivi halogenați în combustibil sau injectarea acestora în cuptor
                     
                     
                        Adăugarea de compuși halogenați (de exemplu, aditivi bromurați) în cuptor pentru a oxida mercurul elementar în specii solubile sau particule, facilitând astfel eliminarea mercurului în sistemele de reducere a emisiilor din aval.
                     
                  
                        Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD de tip umed)
                     
                     
                        A se vedea descrierea generală de la secțiunea 8.4. Există beneficii comune sub forma reducerii emisiilor de pulberi și de metale.
                     
                  
               8.6.   Tehnici de reducere a emisiilor în apă
            
            
                        
                           Tehnică
                        
                     
                     
                        
                           Descriere
                        
                     
                  
                        Adsorbție pe cărbune activ
                     
                     
                        Reținerea poluanților solubili pe suprafața particulelor solide și extrem de poroase (adsorbantul). Cărbunele activ este utilizat, de regulă, pentru adsorbția compușilor organici și a mercurului.
                     
                  
                        Tratare biologică aerobă
                     
                     
                        Oxidarea biologică a poluanților organici dizolvați cu oxigen rezultat din metabolismul microorganismelor. În prezența oxigenului dizolvat, care este injectat ca aer sau oxigen pur, componentele organice se mineralizează, transformându-se în bioxid de carbon și apă sau în alți metaboliți și biomasă. În anumite condiții, se produce și nitrificarea aerobă, prin aceasta microorganismele oxidând amoniul (NH4
                           +) în nitritul intermediar (NO2
                           -), care este apoi oxidat în nitrat [(NO3
                           -).
                     
                  
                        Tratarea biologică anoxică/anaerobă
                     
                     
                        Reducerea biologică a poluanților prin metabolismul microorganismelor [de exemplu, nitratul (NO3) este redus la azot gazos elementar, speciile oxidate de mercur sunt reduse la mercur elementar].
                        Tratarea anoxică/anaerobă a apelor uzate provenite din utilizarea sistemelor de reducere a emisiilor de tip umed are loc, de regulă, în bioreactoare cu peliculă fixă care utilizează cărbune activ ca purtător.
                        Tratarea biologică anoxică/anaerobă pentru eliminarea mercurului este aplicată în combinație cu alte tehnici.
                     
                  
                        Coagulare și floculare
                     
                     
                        Coagularea și flocularea sunt utilizate pentru a separa particulele solide în suspensie de apele uzate și deseori au loc în etape succesive. Coagularea se realizează prin adăugarea de coagulanți cu sarcini opuse celor ale particulelor solide în suspensie. Flocularea se realizează prin adăugarea de polimeri, astfel încât coliziunile de particule de microflocoane le determină să se grupeze pentru a produce flocoane de dimensiuni mai mari.
                     
                  
                        Cristalizare
                     
                     
                        Eliminarea poluanților ionici din apele uzate prin cristalizarea acestora pe un material granular, cum ar fi nisipul sau mineralele, în cadrul unui proces în pat fluidizat.
                     
                  
                        Filtrare
                     
                     
                        Separarea particulelor solide de apele uzate prin trecerea acestora printr-un mediu poros. Aceasta include diferite tipuri de tehnici, de exemplu, filtrarea cu nisip, microfiltrarea și ultrafiltrarea.
                     
                  
                        Flotație
                     
                     
                        Separarea particulelor solide sau lichide de apele uzate prin atașarea lor la bule fine de gaz, de obicei aer. Particulele plutitoare se acumulează la suprafața apei și se colectează cu spumiere.
                     
                  
                        Schimbul de ioni
                     
                     
                        Reținerea poluanților ionici din apele uzate și înlocuirea lor cu ioni mai acceptabili utilizând o rășină schimbătoare de ioni. Poluanții sunt reținuți temporar și apoi eliberați într-un lichid de regenerare sau de spălare în contracurent.
                     
                  
                        Neutralizare
                     
                     
                        Reglarea valorii pH-ului apelor uzate la un nivel neutru (aproximativ 7) prin adăugarea de substanțe chimice. Hidroxidul de sodiu (NaOH) sau hidroxidul de calciu [Ca (OH)2] este utilizat, în general, pentru creșterea pH-ului, în timp ce acidul sulfuric (H2SO4), acidul clorhidric (HCl) sau dioxidul de carbon (CO2) este, în general, utilizat pentru a reduce pH-ul. În timpul neutralizării se poate produce precipitarea unor poluanți.
                     
                  
                        Separarea petrol-apă
                     
                     
                        Eliminarea petrolului în stare liberă din apele uzate prin separare gravitațională folosind dispozitive precum separatorul agreat de American Petroleum Institute, un interceptor cu placă ondulată sau un interceptor cu placă paralelă. Separarea petrol-apă este urmată, de regulă, de flotație, susținută de coagulare/floculare. În unele cazuri, ar putea fi necesară desfacerea emulsiei înainte de separarea petrol-apă.
                     
                  
                        Oxidare
                     
                     
                        Conversia poluanților prin agenți de oxidare chimică în compuși similari care sunt mai puțin periculoși și/sau mai ușor de redus. În cazul apelor uzate provenite de la sistemele de reducere de tip umed, se poate folosi aerul pentru oxidarea sulfitului (SO3
                           2-) în sulfat (SO4
                           2-).
                     
                  
                        Precipitații
                     
                     
                        Conversia poluanților dizolvați în compuși insolubili prin adăugarea de precipitate chimice. Precipitatele solide formate sunt ulterior separate prin sedimentare, flotație sau filtrare. Printre substanțele chimice tipice utilizate pentru precipitarea metalelor se află varul, dolomita, hidroxidul de sodiu, carbonatul de sodiu, sulfura de sodiu și organosulfurile. Sărurile de calciu (altele decât varul) sunt utilizate pentru precipitarea sulfatului sau a fluorurii.
                     
                  
                        Sedimentare
                     
                     
                        Separarea particulelor solide în suspensie prin decantare gravitațională.
                     
                  
                        Stripare
                     
                     
                        Eliminarea poluanților care pot fi purjați (de exemplu, amoniac) din apele uzate prin contact cu un debit mare al unui curent de gaz pentru a le transfera în faza gazoasă. Poluanții sunt eliminați din gazul de stripare printr-un tratament în aval și ar putea fi reutilizați.
                     
                  
               (1)  Decizia de punere în aplicare 2012/249/UE a Comisiei din 7 mai 2012 privind stabilirea perioadelor de pornire și de oprire în sensul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale (JO L 123, 9.5.2012, p. 44).
            
               (2)  Pentru orice parametru în cazul căruia, din cauza unor restricții legate de prelevare sau analitice, o măsurare de 30 de minute este inadecvată, se aplică o perioadă de prelevare adecvată. În cazul PCDD/F, se aplică o perioadă de prelevare de 6-8 ore.
            
               (3)  Nu este necesară măsurarea continuă a conținutului de vapori de apă din gazele de ardere dacă proba de gaz de ardere este uscată înainte de analiză.
            
               (4)  Standardele EN generice pentru măsurare continuă sunt EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 și EN 14181. Standardele EN pentru măsurare periodică sunt prezentate în tabel.
            
               (5)  Frecvența de monitorizare nu se aplică în cazul în care instalația ar fi exploatată exclusiv în scopul de a măsura emisiile.
            
               (6)  În cazul instalațiilor cu o putere termică nominală < 100 MW care funcționează mai puțin de 1 500 h/an, frecvența minimă de monitorizare poate fi de cel puțin o dată la șase luni. În cazul turbinelor cu gaz, monitorizarea periodică se efectuează la o sarcină a instalației de ardere > 70 %. Pentru coincinerarea deșeurilor cu huilă, lignit, biomasă solidă și/sau turbă, pentru frecvența de monitorizare trebuie să se țină cont și de anexa VI partea 6 la Directiva privind emisiile industriale.
            
               (7)  Dacă se utilizează RCS, frecvența minimă de monitorizare poate fi de cel puțin o dată pe an, în cazul în care nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile.
            
               (8)  În cazul turbinelor pe gaz natural cu o putere termică nominală < 100 MW care funcționează mai puțin de 1 500 h/an sau în cazul instalațiilor OCGT existente se poate folosi în schimb sistemul PEMS.
            
               (9)  Se poate folosi în schimb sistemul PEMS.
            
               (10)  Se efectuează două seturi de măsurători, unul cu instalația exploatată la sarcini > 70 %, iar celălalt la sarcini < 70 %.
            
               (11)  Ca alternativă la măsurarea continuă în cazul instalațiilor care ard petrol cu un conținut cunoscut de sulf și dacă nu există un sistem de desulfurare a gazelor de ardere, se poate recurge la măsurători periodice cel puțin o dată la trei luni și/sau la alte proceduri care asigură furnizarea datelor de o calitate științifică echivalentă pentru stabilirea emisiilor de SO2.
            
               (12)  În cazul combustibililor rezultați din procesele din industria chimică, frecvența de monitorizare poate fi adaptată în cazul instalațiilor < 100 MWt după o caracterizare inițială a combustibilului (a se vedea BAT 5) pe baza unei evaluări a relevanței poluanților (de exemplu, concentrația în combustibil, tratamentul aplicat gazelor de ardere) din emisiile în aer, însă, în orice caz, cel puțin de fiecare dată când o modificare a caracteristicilor combustibililor ar putea avea un impact asupra emisiilor.
            
               (13)  În cazul în care nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile, se pot efectua măsurători periodice de fiecare dată când o schimbare la nivelul combustibilului și/sau al caracteristicilor deșeurilor ar putea avea un impact asupra emisiilor, însă, în orice caz, cel puțin o dată pe an. Pentru coincinerarea deșeurilor cu huilă, lignit, biomasă solidă și/sau turbă, pentru frecvența de monitorizare trebuie să se țină cont și de anexa VI partea 6 la Directiva privind emisiile industriale.
            
               (14)  În cazul combustibililor rezultați din procesele din industria chimică, frecvența de monitorizare poate fi adaptată după o caracterizare inițială a combustibilului (a se vedea BAT 5) pe baza unei evaluări a relevanței poluanților (de exemplu, concentrația în combustibil, tratamentul aplicat gazelor de ardere) din emisiile în aer, însă, în orice caz, cel puțin de fiecare dată când o modificare a caracteristicilor combustibililor ar putea avea un impact asupra emisiilor.
            
               (15)  În cazul instalațiilor cu o putere termică nominală < 100 MW care funcționează mai puțin de 500 h/an, frecvența minimă de monitorizare poate fi de cel puțin o dată pe an. În cazul instalațiilor cu o putere termică nominală < 100 MW care funcționează între 500 h/an și 1 500 h/an, frecvența de monitorizare poate fi redusă la cel puțin o dată la șase luni.
            
               (16)  În cazul în care nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile, se pot efectua măsurători periodice de fiecare dată când o schimbare la nivelul combustibilului și/sau al caracteristicilor deșeurilor ar putea avea un impact asupra emisiilor, însă, în orice caz, cel puțin o dată la șase luni.
            
               (17)  În cazul instalațiilor care ard gaze pentru procese tehnologice în siderurgie, frecvența minimă de monitorizare poate fi de cel puțin o dată la șase luni, în cazul în care nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile.
            
               (18)  Lista poluanților monitorizați și frecvența de monitorizare pot fi adaptate după o caracterizare inițială a combustibilului (a se vedea BAT 5) pe baza unei evaluări a relevanței poluanților (de exemplu, concentrația în combustibil, tratamentul aplicat gazelor de ardere) din emisiile în aer, însă, în orice caz, cel puțin de fiecare dată când o modificare a caracteristicilor combustibililor ar putea avea un impact asupra emisiilor.
            
               (19)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an, frecvența minimă de monitorizare poate fi de cel puțin o dată la șase luni.
            
               (20)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an, frecvența minimă de monitorizare poate fi de cel puțin o dată pe an.
            
               (21)  Ca alternativă la măsurarea continuă, se poate recurge la prelevarea continuă combinată cu analiza frecventă a probelor integrate în timp, de exemplu printr-o metodă standardizată de monitorizare cu colectare prin absorbție.
            
               (22)  În cazul în care nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile datorită conținutului redus de mercur din combustibil, se pot efectua măsurători periodice doar atunci când o modificare a caracteristicilor combustibililor poate avea un impact asupra emisiilor.
            
               (23)  Frecvența minimă de monitorizare nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (24)  Se efectuează măsurători cu instalația exploatată la sarcini > 70 %.
            
               (25)  În cazul combustibililor rezultați din procesele din industria chimică, monitorizarea se aplică doar în cazul în care combustibilii conțin substanțe clorurate.
            
               (26)  Monitorizarea COT și CCO sunt alternative. Monitorizarea COT este opțiunea preferată, deoarece nu se bazează pe utilizarea unor compuși extrem de toxici.
            
               (27)  Lista substanțelor/parametrilor caracterizate/caracterizați poate fi redusă doar la cele care pot fi prevăzute în mod rezonabil a fi prezente în combustibil(i) pe baza informațiilor privind materiile prime și procesele de producție.
            
               (28)  Această caracterizare se efectuează fără a aduce atingere aplicării procedurii privind acceptarea prealabilă și acceptarea deșeurilor, care este prevăzută la BAT 70(a), ceea ce poate conduce la caracterizarea și/sau controlul altor substanțe/parametri pe lângă cele enumerate/cei enumerați în prezentul document.
            
               (29)  Aceste tehnici sunt descrise la secțiunea 8.6.
            
               (30)  Se aplică fie BAT-AEL pentru COT, fie BAT-AEL pentru CCO. Monitorizarea COT este opțiunea preferată, deoarece aceasta nu se bazează pe utilizarea unor compuși extrem de toxici.
            
               (31)  Acest nivel BAT-AEL se aplică după scăderea aportului de sarcină.
            
               (32)  Acest nivel BAT-AEL se aplică numai în cazul apelor uzate provenite din utilizarea sistemului FGD de tip umed.
            
               (33)  Acest nivel BAT-AEL se aplică numai în cazul instalațiilor de ardere care utilizează compuși de calciu în tratarea gazelor de ardere.
            
               (34)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL nu se poate aplica în cazul apelor uzate cu salinitate ridicată (de exemplu, concentrații de cloruri ≥ 5 g/l) ca urmare a creșterii solubilității sulfatului de calciu.
            
               (35)  Acest nivel BAT-AEL nu se aplică în cazul deversărilor în mare sau în corpuri de apă sărate.
            
               (36)  Aceste niveluri BAT-AEEL nu se aplică în cazul unităților care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (37)  În cazul unităților de cogenerare, se aplică numai unul dintre cele două niveluri BAT-AEEL, și anume „Randamentul electric net” sau „Consumul total net de combustibil”, în funcție de tipul unității de cogenerare (și anume, de orientarea cu precădere către producția de energie electrică sau către producția de căldură).
            
               (38)  Limita inferioară a intervalului poate corespunde cazurilor în care eficiența energetică atinsă este afectată în mod negativ (cu până la patru puncte procentuale) de tipul sistemului de răcire utilizat sau de locația geografică a unității.
            
               (39)  Este posibil ca aceste niveluri să nu poată fi atinse dacă cererea potențială de energie termică este prea scăzută.
            
               (40)  Aceste niveluri BAT-AEEL nu se aplică în cazul instalațiilor care generează exclusiv energie electrică.
            
               (41)  Limitele inferioare ale intervalelor BAT-AEEL sunt atinse în cazul condițiilor climatice nefavorabile, al unităților pe lignit de calitate inferioară și/sau al unităților vechi (date în exploatare prima dată înainte de 1985).
            
               (42)  Limita superioară a intervalului BAT-AEEL poate fi atinsă la valori ridicate ale parametrilor aburului (presiune, temperatură).
            
               (43)  Măsura în care randamentul electric poate fi îmbunătățit depinde de unitatea în cauză, însă se consideră că o creștere cu peste trei puncte procentuale este o reflectare a utilizării BAT la unitățile existente și depinde de proiectul original al unității și de modernizările deja efectuate.
            
               (44)  În cazul unităților care ard lignit cu puterea calorifică mai mică de 6 MJ/kg, limita inferioară a intervalului BAT-AEEL este de 41,5 %.
            
               (45)  Limita superioară a intervalului BAT-AEEL poate fi de până la 46 % în cazul unităților cu o putere mai mare sau egală cu 600 MWt și parametri supercritici sau ultrasupercritici ai aburului.
            
               (46)  Limita superioară a intervalului BAT-AEEL poate fi de până la 44 % în cazul unităților cu o putere mai mare sau egală cu 600 MWt și parametri supercritici sau ultrasupercritici ai aburului.
            
               (47)  Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (48)  În cazul instalațiilor cu cazan PC pe huilă puse în funcțiune cel târziu la 1 iulie 1987, care funcționează mai puțin de 1 500 h/an și la care RCS și/sau SNCR nu se aplică, limita superioară a intervalului este de 340 mg/Nm3.
            
               (49)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (50)  Se consideră că limita inferioară a intervalului poate fi atinsă dacă se utilizează RCS.
            
               (51)  Limita superioară a intervalului este de 175 mg/Nm3 pentru cazanele FBC puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014 și pentru cazanele PC pe lignit.
            
               (52)  Limita superioară a intervalului este de 220 mg/Nm3 pentru cazanele FBC puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014 și pentru cazanele PC pe lignit.
            
               (53)  În cazul instalațiilor puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014, limita superioară a intervalului este de 200 mg/Nm3 pentru instalațiile care funcționează 1 500 h/an sau mai mult și, respectiv, de 220 mg/Nm3 pentru instalațiile care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (54)  Limita superioară a intervalului poate fi de până la 140 mg/Nm3 dacă tipul cazanului impune restricții și/sau în cazul cazanelor cu pat fluidizat care nu sunt prevăzute cu tehnici secundare de reducere a emisiilor de NOX.
            
               (55)  Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (56)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (57)  În cazul instalațiilor puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 250 mg/Nm3.
            
               (58)  Limita inferioară a intervalului poate fi atinsă dacă se utilizează combustibili cu conținut scăzut de sulf și cele mai avansate tipuri de sisteme de reducere umedă a emisiilor.
            
               (59)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 220 mg/Nm3 în cazul instalațiilor puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014 și care funcționează mai puțin de 1 500 h/an. În cazul altor instalații existente, puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 205 mg/Nm3.
            
               (60)  Pentru cazanele cu pat fluidizat circulant, limita inferioară a intervalului poate fi atinsă utilizând sistemul de FGD umedă cu randament ridicat. Limita superioară a intervalului poate fi atinsă dacă se recurge la injectarea adsorbantului în patul fluidizat al cazanului.
            
               (61)  Limita inferioară a acestor intervale BAT-AEL poate fi dificil de atins în cazul instalațiilor dotate cu sistem de FGD umedă și schimbător de căldură gaz-gaz în aval.
            
               (62)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 20 mg/Nm3 în următoarele cazuri: instalații care ard combustibili cu un conținut mediu de clor de 1 000 mg/kg (în stare uscată) sau mai mult; instalații care funcționează mai puțin de 1 500 h/an; cazane FBC. În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (63)  În cazul instalațiilor dotate cu sistem de FGD umedă și schimbător de căldură gaz-gaz în aval, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 7 mg/Nm3.
            
               (64)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 7 mg/Nm3 în următoarele cazuri: instalații dotate cu sistem de FGD umedă și schimbător de căldură gaz-gaz în aval; instalații care funcționează mai puțin de 1 500 h/an; cazane FBC. În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (65)  Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (66)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (67)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 28 mg/Nm3 pentru instalațiile puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014.
            
               (68)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 25 mg/Nm3 pentru instalațiile puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014.
            
               (69)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 12 mg/Nm3 pentru instalațiile puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014.
            
               (70)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 20 mg/Nm3 pentru instalațiile puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014.
            
               (71)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 14 mg/Nm3 pentru instalațiile puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014.
            
               (72)  Limita inferioară a intervalului BAT-AEL poate fi atinsă utilizând tehnici specifice de reducere a mercurului.
            
               (73)  Aceste niveluri BAT-AEEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (74)  În cazul unităților de cogenerare, se aplică numai unul dintre cele două niveluri BAT-AEEL, și anume „Randamentul electric net” sau „Consumul total net de combustibil”, în funcție de tipul unității de cogenerare (și anume, de orientarea cu precădere către producția de energie electrică sau către producția de căldură).
            
               (75)  Limita inferioară a intervalului poate corespunde cazurilor în care eficiența energetică realizată este afectată în mod negativ (până la patru puncte procentuale) de tipul sistemului de răcire utilizat sau de locația geografică a unității.
            
               (76)  Este posibil ca aceste niveluri să nu poată fi atinse dacă cererea de energie termică potențială este prea scăzută.
            
               (77)  Aceste niveluri BAT-AEEL nu se aplică în cazul instalațiilor care generează exclusiv energie electrică.
            
               (78)  Limita inferioară a intervalului poate fi de până la 32 % în cazul unităților < 150 MWt care ard combustibili din biomasă cu umiditate ridicată.
            
               (79)  Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (80)  În cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (81)  În cazul instalațiilor care ard combustibili cu un conținut mediu de potasiu mai mare sau egal cu 2 000 mg/kg (substanță uscată) și/sau un conținut mediu de sodiu mai mare sau egal cu 300 mg/kg, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 200 mg/Nm3.
            
               (82)  În cazul instalațiilor care ard combustibili cu un conținut mediu de potasiu mai mare sau egal cu 2 000 mg/kg (substanță uscată) și/sau un conținut mediu de sodiu mai mare sau egal cu 300 mg/kg, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 250 mg/Nm3.
            
               (83)  În cazul instalațiilor care ard combustibili cu un conținut mediu de potasiu mai mare sau egal cu 2 000 mg/kg (substanță uscată) și/sau un conținut mediu de sodiu mai mare sau egal cu 300 mg/kg, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 260 mg/Nm3.
            
               (84)  În cazul instalațiilor puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014, care ard combustibili cu un conținut mediu de potasiu mai mare sau egal cu 2 000 mg/kg (substanță uscată) și/sau un conținut mediu de sodiu mai mare sau egal cu 300 mg/kg, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 310 mg/Nm3.
            
               (85)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 160 mg/Nm3 pentru instalațiile puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014.
            
               (86)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 200 mg/Nm3 pentru instalațiile puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014.
            
               (87)  Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (88)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (89)  În cazul instalațiilor existente care ard combustibili cu un conținut mediu de sulf mai mare sau egal cu 0,1 % în greutate (substanță uscată), limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 100 mg/Nm3.
            
               (90)  În cazul instalațiilor existente care ard combustibili cu un conținut mediu de sulf mai mare sau egal cu 0,1 % în greutate (substanță uscată), limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 215 mg/Nm3.
            
               (91)  În cazul instalațiilor existente care ard combustibili cu un conținut mediu de sulf mai mare sau egal cu 0,1 % în greutate (substanță uscată), limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 165 mg/Nm3 sau 215 mg/Nm3 în cazul în care instalațiile respective au fost puse în funcțiune nu mai târziu de 7 ianuarie 2014 și/sau sunt cazane FBC care ard turbă.
            
               (92)  În cazul instalațiilor care ard combustibili cu un conținut mediu de clor ≥ 0,1 % în greutate (substanță uscată) sau al instalațiilor existente care ard în comun biomasă cu combustibil bogat în sulf (de exemplu turbă) sau folosind aditivi cu alcalii de transformare a clorului (de exemplu, sulf elementar), limita superioară a intervalului BAT-AEL pentru media anuală în cazul instalațiilor noi este de 15 mg/Nm3 și limita superioară a intervalului BAT-AEL pentru media anuală în cazul instalațiilor existente este de 25 mg/Nm3. Media zilnică a intervalului BAT-AEL nu se aplică în cazul acestor instalații.
            
               (93)  Intervalul mediu zilnic BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an. Limita superioară a intervalului BAT-AEL pentru media anuală în cazul instalațiilor noi care funcționează mai puțin de 1 500 h/an este de 15 mg/Nm3.
            
               (94)  Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (95)  Limita inferioară a acestor intervale BAT-AEL poate fi dificil de atins în cazul instalațiilor dotate cu sistem FGD de tip umed și un încălzitor cu gaz în aval.
            
               (96)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (97)  Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (98)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (99)  Aceste BAT-AEEL nu se aplică în cazul unităților care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (100)  În cazul unităților de cogenerare, se aplică numai unul dintre cele două niveluri BAT-AEEL, și anume „Randamentul electric net” sau „Consumul total net de combustibil”, în funcție de tipul unității de cogenerare (și anume, de orientarea cu precădere către producția de energie electrică sau către producția de căldură).
            
               (101)  Este posibil ca aceste niveluri să nu poată fi atinse dacă cererea de energie termică potențială este prea scăzută.
            
               (102)  Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (103)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (104)  În cazul cazanelor industriale și al instalațiilor de termoficare puse în funcțiune cel târziu la 27 noiembrie 2003, care funcționează mai puțin de 1 500 h/an și pentru care RCS și/sau SNCR nu se aplică, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 450 mg/Nm3.
            
               (105)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 110 mg/Nm3 în cazul instalațiilor de 100–300 MWt și al instalațiilor de ≥ 300 MWt puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014.
            
               (106)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 145 mg/Nm3 în cazul instalațiilor de 100–300 MWt și al instalațiilor de ≥ 300 MWt puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014.
            
               (107)  În cazul cazanelor industriale și al instalațiilor de termoficare > 100 MWt puse în funcțiune cel târziu la 27 noiembrie 2003, care funcționează mai puțin de 1 500 h/an și pentru care RCS și/sau SNCR nu se aplică, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 365 mg/Nm3.
            
               (108)  Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (109)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (110)  În cazul cazanelor industriale și al instalațiilor de termoficare puse în funcțiune cel târziu la 27 noiembrie 2003 și care funcționează mai puțin de 1 500 h/an, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 400 mg/Nm3.
            
               (111)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 175 mg/Nm3 pentru instalațiile puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014.
            
               (112)  În cazul cazanelor industriale și al instalațiilor de termoficare puse în funcțiune cel târziu la 27 noiembrie 2003, care funcționează mai puțin de 1 500 h/an și pentru care sistemul FGD de tip umed nu se aplică, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 200 mg/Nm3.
            
               (113)  Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (114)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (115)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 25 mg/Nm3 pentru instalațiile puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014.
            
               (116)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 15 mg/Nm3 pentru instalațiile puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014.
            
               (117)  Aceste BAT-AEEL nu se aplică în cazul unităților care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (118)  Randamentul electric net BAT-AEEL se aplică în cazul unităților de cogenerare proiectate pentru producția de energie electrică și al unităților care produc exclusiv energie electrică.
            
               (119)  Aceste niveluri pot fi dificil de atins în cazul motoarelor dotate cu tehnici de reducere secundară mari consumatoare de energie.
            
               (120)  În zonele uscate și foarte calde, acest nivel poate fi dificil de atins în cazul motoarelor care utilizează un radiator ca sistem de răcire.
            
               (121)  Aceste niveluri BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an sau al instalațiilor care nu pot fi dotate cu tehnici secundare de reducere.
            
               (122)  Intervalul BAT-AEL este de 1 150–1 900 mg/Nm3 în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an sau al instalațiilor care nu pot fi dotate cu tehnici secundare de reducere.
            
               (123)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (124)  În cazul instalațiilor care includ unități < 20 MWt care ard HFO, limita superioară a intervalului BAT-AEL aplicabilă unităților respective este de 225 mg/Nm3.
            
               (125)  Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (126)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (127)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 280 mg/Nm3 dacă nu se poate aplica nicio tehnică secundară de reducere. Aceasta corespunde unui conținut de sulf în combustibil de 0,5 % în greutate (substanță uscată).
            
               (128)  Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (129)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (130)  Aceste BAT-AEEL nu se aplică în cazul unităților care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (131)  Randamentul electric net BAT-AEEL se aplică în cazul unităților de cogenerare proiectate pentru producția de energie electrică și al unităților care produc exclusiv energie electrică.
            
               (132)  Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor existente care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (133)  În cazul instalațiilor existente care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (134)  Aceste BAT-AEEL nu se aplică în cazul unităților care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (135)  În cazul unităților de cogenerare, se aplică numai unul dintre cele două niveluri BAT-AEEL, și anume „Randamentul electric net” sau „Consumul total net de combustibil”, în funcție de tipul unității de cogenerare (și anume, de orientarea cu precădere către producția de energie electrică sau către producția de căldură).
            
               (136)  Este posibil ca nivelurile BAT-AEEL pentru utilizarea netă totală de combustibil să nu poată fi atinse dacă cererea de energie termică potențială este prea scăzută.
            
               (137)  Aceste niveluri BAT-AEEL nu se aplică în cazul instalațiilor care generează exclusiv energie electrică.
            
               (138)  Aceste niveluri BAT-AEEL se aplică în cazul unităților utilizate în aplicații cu acționare mecanică.
            
               (139)  Aceste niveluri pot fi dificil de atins în cazul motoarelor adaptate pentru a ajunge la niveluri de NOX mai mici de 190 mg/Nm3.
            
               (140)  Prezentele BAT-AEL se aplică și în cazul arderii gazului natural în turbine cu alimentare dublă.
            
               (141)  În cazul unei turbine cu gaz dotate cu DLN, aceste BAT-AEL se aplică doar atunci când funcționarea DLN este eficace.
            
               (142)  Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor existente care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (143)  Optimizarea funcționării unui tehnici existente pentru reducerea emisiilor de NOX poate conduce în continuare la niveluri ale emisiilor de CO la limita superioară a intervalului orientativ pentru emisiile de CO indicate după acest tabel.
            
               (144)  Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul turbinelor existente pentru aplicații cu acționare mecanică sau al instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an.
            
               (145)  În cazul instalațiilor cu un randament electric net (EE) mai mare de 39 %, se poate aplica un factor de corecție la limita superioară a intervalului, echivalent cu [limita superioară] x EE/39, unde EE este randamentul electric net sau randamentul mecanic net al instalației, stabilit în condiții ISO cu sarcină de bază.
            
               (146)  Nivelul superior al intervalului este de 80 mg/Nm3 în cazul instalațiilor puse în funcțiune cel târziu la 27 noiembrie 2003 și exploatate între 500 h/an și 1 500 h/an.
            
               (147)  În cazul instalațiilor cu un randament electric net (EE) mai mare de 55 %, se poate aplica un factor de corecție la limita superioară a intervalului BAT-AEL, echivalent cu [limita superioară] x EE/55, unde EE este randamentul electric net al instalației, stabilit în condiții ISO cu sarcină de bază.
            
               (148)  În cazul instalațiilor existente puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 65 mg/Nm3.
            
               (149)  În cazul instalațiilor existente puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 55 mg/Nm3.
            
               (150)  În cazul instalațiilor existente puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 80 mg/Nm3.
            
               (151)  Limita inferioară a intervalului BAT-AEL pentru NOX poate fi atinsă cu arzătoare DLN.
            
               (152)  Aceste niveluri sunt orientative.
            
               (153)  În cazul instalațiilor existente puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 60 mg/Nm3.
            
               (154)  În cazul instalațiilor existente puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 65 mg/Nm3.
            
               (155)  Optimizarea funcționării unui tehnici existente pentru reducerea emisiilor de NOX poate conduce în continuare la niveluri ale emisiilor de CO la limita superioară a intervalului orientativ pentru emisiile de CO indicate după acest tabel.
            
               (156)  Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (157)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (158)  Aceste niveluri BAT-AEL se aplică doar în cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie și cu dublă alimentare. Acestea nu se aplică în cazul motoarelor diesel, pe motorină.
            
               (159)  În cazul motoarelor utilizate în situații de urgență, care funcționează mai puțin de 500 h/an și la care nu s-a putut aplica tehnica amestecului sărac sau nu s-a putut utiliza RCS, limita superioară a intervalului orientativ este de 175 mg/Nm3.
            
               (160)  În cazul instalațiilor existente care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (161)  Acest BAT-AEL este exprimat ca C la sarcină maximă de funcționare.
            
               (162)  Aceste niveluri BAT-AEEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (163)  În cazul unităților de cogenerare, se aplică numai unul dintre cele două niveluri BAT-AEEL, și anume „Randamentul electric net” sau „Consumul total net de combustibil”, în funcție de tipul unității de cogenerare (și anume, de orientarea cu precădere către producția de energie electrică sau către producția de căldură).
            
               (164)  Aceste niveluri BAT-AEEL nu se aplică în cazul instalațiilor care generează exclusiv energie electrică.
            
               (165)  Gama largă de valori ale eficienței energetice în unități de cogenerare depinde în mare parte de cererea locală de energie electrică și termică.
            
               (166)  Aceste niveluri BAT-AEEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (167)  În cazul unităților de cogenerare, se aplică numai unul dintre cele două niveluri BAT-AEEL, și anume „Randamentul electric net” sau „Consumul total net de combustibil”, în funcție de tipul unității de cogenerare (și anume, de orientarea cu precădere către producția de energie electrică sau către producția de căldură).
            
               (168)  Aceste niveluri BAT-AEEL nu se aplică în cazul instalațiilor care generează exclusiv energie electrică.
            
               (169)  Instalațiile care ard un amestec de gaze având o valoare PCN echivalentă > 20 MJ/Nm3 sunt prevăzute a genera emisii la limita superioară a intervalelor BAT-AEL.
            
               (170)  Limita inferioară a intervalului BAT-AEL poate fi atinsă folosind RCS.
            
               (171)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an, aceste niveluri BAT-AEL nu se aplică.
            
               (172)  În cazul instalațiilor puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 160 mg/Nm3. În plus, limita superioară a intervalului BAT-AEL poate fi depășit în cazul în care RCS nu poate fi utilizat și în care se utilizează un procent ridicat de GC (de exemplu > 50 %) și/sau în care se arde GC cu un nivel relativ ridicat de H2. În acest caz, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 220 mg/Nm3.
            
               (173)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (174)  În cazul instalațiilor puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 70 mg/Nm3.
            
               (175)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an, aceste niveluri BAT-AEL nu se aplică.
            
               (176)  În cazul instalațiilor existente care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (177)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL poate fi depășită atunci când se utilizează o cotă ridicată de GC (de exemplu > 50 %). În acest caz, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 300 mg/Nm3.
            
               (178)  În cazul instalațiilor existente care funcționează mai puțin de 1 500 h/an, aceste niveluri BAT-AEL nu se aplică.
            
               (179)  În cazul instalațiilor existente care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative
            
               (180)  Aceste niveluri BAT-AEL se bazează pe o putere de > 70 % la sarcina de bază disponibilă pe zi.
            
               (181)  Aici se includ turbinele cu gaz cu alimentare simplă și dublă.
            
               (182)  Limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 250 mg/Nm3 dacă arzătoarele DLN nu se aplică.
            
               (183)  Limita inferioară a intervalului BAT-AEL poate fi atinsă cu arzătoare DLN.
            
               (184)  Aceste BAT-AEEL nu se aplică în cazul unităților care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.
            
               (185)  În cazul unităților de cogenerare, se aplică numai unul dintre cele două niveluri BAT-AEEL, și anume „Randamentul electric net” sau „Consumul total net de combustibil”, în funcție de tipul unității de cogenerare (și anume, de orientarea cu precădere către producția de energie electrică sau către producția de căldură).
            
               (186)  Este posibil ca aceste niveluri BAT-AEEL să nu poată fi atinse dacă cererea de energie termică potențială este prea scăzută.
            
               (187)  Aceste niveluri BAT-AEEL nu se aplică în cazul instalațiilor care generează exclusiv energie electrică.
            
               (188)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an, aceste niveluri BAT-AEL nu se aplică.
            
               (189)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (190)  În cazul instalațiilor existente ≤ 500 MWt puse în funcțiune cel târziu la 27 noiembrie 2003, care utilizează combustibili lichizi cu un conținut de azot mai mare de 0,6 % în greutate, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 380 mg/Nm3.
            
               (191)  În cazul instalațiilor existente puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 180 mg/Nm3.
            
               (192)  În cazul instalațiilor existente puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 210 mg/Nm3.
            
               (193)  În cazul instalațiilor existente care funcționează mai puțin de 1 500 h/an, aceste niveluri BAT-AEL nu se aplică.
            
               (194)  În cazul instalațiilor existente care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (195)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (196)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 20 mg/Nm3.
            
               (197)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 7 mg/Nm3.
            
               (198)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 1 500 h/an, aceste niveluri BAT-AEL nu se aplică.
            
               (199)  În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.
            
               (200)  În cazul instalațiilor puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 25 mg/Nm3.
            
               (201)  În cazul instalațiilor puse în funcțiune cel târziu la 7 ianuarie 2014, limita superioară a intervalului BAT-AEL este de 15 mg/Nm3.
            
               (202)  Aceste niveluri BAT-AEL se aplică doar în cazul instalațiilor care utilizează combustibili derivați din procese chimice care implică substanțe clorurate.