CELEX: 32006D0751
Language: bg
Date: 2006-10-27 00:00:00
Title: Решение на Комисията от 27 октомври 2006 година за изменение на Решение 2000/147/ЕО за прилагане на Директива 89/106/ЕИО на Съвета относно класифицирането на характеристиките по отношение на реакция на огън на строителните материали (нотифицирано под номер C(2006) 5063)Текст от значение за ЕИП.

Важна правна забележка

|

32006D0751

Официален вестник n° L 305 , 04/11/2006 стр. 0008 - 0012 Официален вестник n° L 142 , 05/06/2007 стр. 0422 - 0426

		20061027Решение на Комисиятаот 27 октомври 2006 годиназа изменение на Решение 2000/147/ЕО за прилагане на Директива 89/106/ЕИО на Съвета относно класифицирането на характеристиките по отношение на реакция на огън на строителните материали(нотифицирано под номер C(2006) 5063)(текст от значение за ЕИП)(2006/751/ЕО)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти [1], и по-специално член 20, параграф 2 от нея,като има предвид, че:(1) В Решение 2000/147/ЕО на Комисията [2] се установява класификация на характеристиките по отношение на реакция на огън на строителните материали.(2) След извършване на преразглеждане на някои продуктови фамилии е необходимо да се установят различни класове по реакция на огън за електрическите кабели.(3) Следователно Решение 2000/147/ЕО трябва да бъде съответно изменено.(4) Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителството,РЕШИ:Член 1Приложението към Решение 2000/147/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.Член 2Адресати на настоящото решение са държавите-членки.Съставено в Брюксел на 27 октомври 2006 година.За КомисиятаGünter VerheugenЗаместник-председател[1] ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).[2] ОВ L 50, 23.2.2000 г., стр. 14.--------------------------------------------------20061027ПРИЛОЖЕНИЕПриложението към Решение 2000/147/ЕО се изменя, както следва:1 Наименованието на таблица 1 се заменя със следния текст: "КЛАСИФИКАЦИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПОДОВИТЕ ПОКРИТИЯ, ЛЕНТОВИДНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПРОВОДИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КАБЕЛИ".2. Бележката под линия (*) от таблица 1 се заличава.3. Добавя се следният текст:"Таблица 4КЛАСИФИКАЦИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КАБЕЛИКлас | Метод/и на изпитване | Критерии за класифициране | Допълнително класифициране |Aca | EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ/kg [1] | |B1ca | FIPEC20 Сценарий 2 [5] и | FS ≤ 1,75 m и THR1200s ≤ 10 MJ и пиково HRR ≤ 20 kW и FIGRA ≤ 120 Ws-1 | Образуване на дим [2] [6] и възпламенени капчици/частици [3] и киселинност [4] [8] |EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |B2ca | FIPEC20 Сценарий 1 [5] и | FS ≤ 1,5 m и THR1200s ≤ 15 MJ и пиково HRR ≤ 30 kW и FIGRA ≤ 150 Ws-1 | Образуване на дим [2] [7] и възпламенени капчици/частици [3] и киселинност [4] [8] |EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |Cca | FIPEC20 Сценарий 1 [5] и | FS ≤ 2,0 m и THR1200s ≤ 30 MJ и пиково HRR ≤ 60 kW и FIGRA ≤ 300 Ws-1 | Образуване на дим [2] [7] и възпламенени капчици/частици [3] и киселинност [4] [8] |EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |Dca | FIPEC20 Сценарий 1 [5] и | THR1200s ≤ 70 MJ и пиково HRR ≤ 400 kW и FIGRA ≤ 1300 Ws-1 | Образуване на дим [2] [7] и възпламенени капчици/частици [3] и киселинност [4] [8] |EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm |Eca | EN 60332-1-2 | H ≤ 425 mm | |Fca | Няма определени параметри |УСЛОВИЯ ОТНОСНО МОНТИРАНЕТО И ЗАКРЕПВАНЕТО И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ИЗПИТВАНЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КАБЕЛИ (КАКТО Е УПОМЕНАТО В БЕЛЕЖКАТА ПОД ЛИНИЯ 5 ОТ ТАБЛИЦА 4)1. Условия относно монтирането и закрепването1.1. Общи изисквания за монтиране на образеца за изпитване за класове B1ca, B2ca, Cca и DcaКабелите се монтират на предната страна на стандартна изпитвателна стълба (EN 50266-1). Използват се парчета от кабели с дължина 3,5 m. Долната част на електрическите кабели е разположена на 20 cm под долния ръб на горелката. Кабелите се разполагат в средата на стълбата (спрямо широчината ѝ).Всеки кабел или сноп от кабели, който ще се подлага на изпитване, е прикрепен здраво за всяка пречка на стълбата с метален тел (от стомана или мед). За електрическите кабели с диаметър, по-малък или равен на 50 mm, е необходимо да се използва тел с диаметър 0,5—1,0 mm. За електрическите кабели с диаметър над 50 mm е необходимо да се използва тел с диаметър от 1,0 до 1,5 mm.По време на монтирането на епруветките първата от тях се разполага приблизително в центъра на стълбата, а следващите епруветки се прибавят от двете ѝ страни, така че цялата редица да бъде приблизително центрирана спрямо стълбата.Разстоянието между сноповете и тяхното групиране е обяснено по-долу.На всеки 25 cm по височината се прокарва хоризонтална линия за измерване на разпространението на пламъка в зависимост от времето. Първата линия (тоест нулевата линия) трябва да бъде на една и съща височина с горелката.Кабелите се монтират, както следва в зависимост от класифицирането, което се иска да бъде извършено:1.1.1. Класове B2ca, Cca и клас DcaИзбраният начин на монтаж зависи от диаметъра на електрическия кабел, както е указано в таблица 4.1.Таблица 4.1МОНТИРАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ДИАМЕТЪРА НА КАБЕЛАДиаметър на кабела | Монтиране |По-голям или равен на 20 mm | Оставя се разстояние от 20 mm между кабелите |Между 5 и 20 mm | Оставя се разстояние между кабелите, равно на диаметъра на един кабел |По-малък или равен на 5 mm | Кабелите се групират на снопове с диаметър от по 10 mm. Сноповете не се усукват. Разстоянието между сноповете е 10 mm |Праговите стойности на диаметъра се определят, като диаметърът се закръглява до най-близкия милиметър, освен в случаите на кабели с диаметър под 5 mm, при които такова закръгляване не се извършва.Използват се следните формули за определяне на броя на парчетата от всеки кабел, които ще се използват за всяко изпитване.1.1.1.1. За кабелите с диаметър, по-голям или равен на 20 mmБроят на кабелите (N) се получава по следната формула:N = intd+ 20… уравнение 1,където:dc е диаметърът на кабела (изразен в mm и закръглен към най-близкия милиметър);функцията int = цялата част от резултата (тоест закръглената към по-малката сума стойност).1.1.1.2. За кабелите с диаметър, по-голям от 5 mm, но по-малък от 20 mmБроят на кабелите (N) се получава по следната формула:N = int300 + d2dc… уравнение 2,където:dc е диаметърът на кабела (изразен в mm и закръглен);функцията int = цялата част от резултата (тоест закръглената надолу стойност).1.1.1.3. За кабелите или жиците с диаметър, по-малък или равен на 5 mmБроят на сноповете кабели от по 10 mm диаметър (Nbu) се получава по следната формула:N= int= 15… уравнение 3,Следователно е необходимо да се монтират 15 снопа, като всеки е на разстояние от по 10 mm.Броят на кабелите във всеки сноп (n) е равен на:n = intdc2… уравнение 4,където:dc е диаметърът на кабела (изразен в mm, без да бъде закръглен).Следователно броят на парчетата кабели или жици с диаметър, по-малък от 5 mm (CL), е равен на:CL = n × 15… уравнение 5.1.1.1.4. Обща дължина на кабела за всяко изпитванеОбщата дължина L (изразена в милиметри) за всяко изпитване е равна на:L = n × 15 × 3,5 за dc ≤ 5 mmилиL = N × 3,5 за dc > 5 mm… уравнение 6.1.1.2. Клас B1caНегорима пластина от калциев силикат с плътност 870 ± 50 kg/m3 и с дебелина 11 ± 2 mm се закрепва на задната страна на кабелното трасе. Тази пластина може да бъде монтирана на две части.Във всички други отношения монтирането на кабелите е едно и също за класове B2ca, Cca и Dca.2. Определяне на параметрите на изпитванетоТаблица 4.2ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА FIPEC20 СЦЕНАРИИ 1 И 2На всички изчислени параметри се извършва оценяване в продължение на 20 минути след началото на изпитването (запалване на горелката).Параметър | Обяснение |Начало на изпитването | Запалване на горелката |Край на изпитването | 20 минути след запалването на горелката (край на периода на изчисляване на параметрите) |HRRsm30, kW | Средна стойност на променливата за 30 секунди на степента на топлоотделяне |SPRsm60, m2/s | Средна стойност на променливата за 60 секунди на степента на димоотделяне |пиково HRR, kW | Максимална стойност на HRRsm30 между началото и края на изпитването, като не се взема предвид топлоотделянето на източника на запалване |пиково SPR, m2/s | Максимална стойност на SPRsm60 между началото и края на изпитването |THR1200, MJ | Общо топлоотделяне (HRRsm30) от началото до края на изпитването, като не се взема предвид топлоотделянето на източника на запалване |TSP1200, m2 | Общо димоотделяне (SPRsm60) между началото и края на изпитването |FIGRA, W/s | Индекс FIGRA (FIre Growth RAte — увеличаване на топлоотделянето), определян като максималната стойност на отношението между HRRsm30, като не се взема предвид топлоотделянето на източника на запалване, и времето. Прагови стойности: HRRsm30 = 3 kW и THR = 0,4 MJ |SMOGRA, cm2/s2 | Индекс SMOGRA (Smoke Growth Rate — увеличаване на димоотделянето), определян като максималната стойност на отношението между SPRsm60 и времето, умножено по 10000. Прагови стойности: SPRsm60 = 0,1 m2/s и TSP = 6 m2 |PCS | Брутен потенциал на топлоотделяне |FS | Разпространяване на пламъка (увредена дължина) |H | Разпространяване на пламъка |FIPEC | Реакция на огън на електрическите кабели (Fire Performance of Electric Cables) |[1] За материала в своята цялост, с изключение на металните материали, и за всеки външен компонент (тоест обвивката) на материала.[2] s1TSP1200 ≤ 50 m2и пиково SPR ≤ 0,25 m2/ss1as1 и прозрачност съгласно EN 61034-2 ≥ 80 %s1bs1 и прозрачност съгласно EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %s2TSP1200 ≤ 400 m2и пиково SPR ≤ 1,5 m2/ss3нито s1, нито s2.[3] За FIPEC20 Сценарии 1 и 2: d0 = липса на възпламенени капчици/частици преди 1200 s; d1 = липса на възпламенени капчици/частици, съществуващи повече от 10 s, преди 1200 s; d2 = нито d0, нито d1.[4] EN 50267-2-3: a1 = проводимост < 2,5 μS/mm и pH > 4,3; a2 = проводимост < 10 μS/mm и pH > 4,3; a3 = нито a1, нито a2. Не е заявено = няма определени параметри.[5] Дебитът на въздуха в помещението се регулира на 8000 ± 800 l/min.FIPEC20 Сценарий 1 = prEN 50399-2-1 с монтиране и закрепване, както е показано по-долу.FIPEC20 Сценарий 2 = prEN 50399-2-2 с монтиране и закрепване, както е показано по-долу.[6] Класът на дима, заявен за кабелите от клас B1ca, трябва да е резултат от изпитването FIPEC20 Сценарий 2.[7] Класът на дима, заявен за кабелите от класове B2ca, Cca и Dca, трябва да е резултат от изпитването FIPEC20 Сценарий 1.[8] Тази класификация има за цел измерване на опасните свойства на газовете, които се образуват в случай на пожар и които влияят отрицателно на способността на изложените на въздействието им лица да вземат ефективни мерки за избягване на такова излагане, а не да се прави описание на тяхната токсичност."--------------------------------------------------