CELEX: 32006D0751
Language: lt
Date: 1161907200000
Title: 2006/751/EB: 2006 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/147/EB, įgyvendinantį Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų klasifikavimo pagal degumą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5063)   (Tekstas svarbus EEE)

4.11.2006   
            
            
               LT
            
            
               Europos Sąjungos oficialusis leidinys
            
            
               L 305/8
            
         KOMISIJOS SPRENDIMAS
   2006 m. spalio 27 d.
   iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/147/EB, įgyvendinantį Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų klasifikavimo pagal degumą
   (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5063)
   (Tekstas svarbus EEE)
   (2006/751/EB)
   EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,
   atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
   atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo (1), ypač į jos 20 straipsnio 2 dalį,
   kadangi:
   
               (1)
            
            
               Komisijos sprendimu 2000/147/EB (2) nustatyta statybos produktų klasifikavimo pagal degumą sistema.
            
         
               (2)
            
            
               Peržiūrėjus tam tikras produktų grupes, turėtų būti nustatytos elektros kabelių atskiros degumo klasės.
            
         
               (3)
            
            
               Todėl atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeistas Sprendimas 2000/147/EB.
            
         
               (4)
            
            
               Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę,
            
         PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
   1 straipsnis
   Sprendimo 2000/147/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.
   2 straipsnis
   Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.
   
      Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 27 d.
      
         
            Komisijos vardu
         
         Günter VERHEUGEN
         
            Pirmininko pavaduotojas
         
      
   
   
      (1)  OL L 40, 1989 2 11, p. 12. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
   
      (2)  OL L 50, 2000 2 23, p. 14.
   
      PRIEDAS
      Sprendimo 2000/147/EB priedas iš dalies keičiamas taip:
      
                  1.
               
               
                  1 lentelės antraštė pakeičiama taip: „STATYBOS PRODUKTŲ, IŠSKYRUS GRINDŲ DANGAS, LINIJINIŲ VAMZDŽIŲ ŠILUMOS IZOLIAVIMO PRODUKTUS IR ELEKTROS KABELIUS, DEGUMO KLASĖS“.
               
            
                  2.
               
               
                  1 lentelės išnaša (*) išbraukiama.
               
            
                  3.
               
               
                  Pridedamas toks tekstas:
                  „4   lentelė
                  ELEKTROS KABELIŲ DEGUMO KLASĖS
                  
                              Klasė
                           
                           
                              Bandymo metodas (-ai)
                           
                           
                              Klasifikavimo kriterijai
                           
                           
                              Papildomas klasifikavimas
                           
                        
                              Aca
                              
                           
                           
                              EN ISO 1716
                           
                           
                              PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                              B1ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 scen. 2 (5)
                              
                              
                                 ir
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,75 m; ir THR1 200s ≤ 10 MJ; ir Didžiausias HRR ≤ 20 kW; ir FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Dūmų susidarymas (2)
                                  (6), liepsnojantys lašeliai arba dalelės (3) ir rūgštingumas (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              B2ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 scen. 1 (5)
                              
                              
                                 ir
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,5 m; ir THR1 200s ≤ 15 MJ; ir Didžiausias HRR ≤ 30 kW; ir FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Dūmų susidarymas (2)
                                  (7), liepsnojantys lašeliai arba dalelės (3) ir rūgštingumas (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Cca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 scen. 1 (5)
                              
                              
                                 ir
                              
                           
                           
                              FS ≤ 2,0 m; ir THR1 200s ≤ 30 MJ; ir Didžiausias HRR ≤ 60 kW; ir FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Dūmų susidarymas (2)
                                  (7), liepsnojantys lašeliai arba dalelės (3) ir rūgštingumas (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Dca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 scen. 1 (5)
                              
                              
                                 ir
                              
                           
                           
                              THR1 200s ≤ 70 MJ; ir Didžiausias HRR ≤ 400 kW; ir FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Dūmų susidarymas (2)
                                  (7), liepsnojantys lašeliai arba dalelės (3) ir rūgštingumas (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Eca
                              
                           
                           
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                           
                               
                           
                        
                              Fca
                              
                           
                           
                              Reakcija nenustatyta
                           
                        ELEKTROS KABELIŲ MONTAVIMO IR TVIRTINIMO SĄLYGOS BEI BANDYMŲ PARAMETRŲ APIBRĖŽTYS (KAIP NURODYTA 4 LENTELĖS 5 PASTABOJE)
                  1.   Montavimo ir tvirtinimo sąlygos
                  1.1.   B1ca, B2ca, Cca ir Dca klasėms tinkamo bandymo pavyzdžio montavimas
                  Kabeliai montuojami priekinėje standartinių kopėčių dalyje (EN 50266-1). Naudojami 3,5 m ilgio kabeliai. Apatinės elektros kabelių dalys turi būti 20 cm žemiau nei apatinis degiklio kraštas. Kabeliai turi būti išdėstyti kopėčių viduryje (kopėčių plotyje).
                  Kiekvienas bandinys ar ryšulys metaline viela (plieno arba vario) atskirai tvirtinami prie kiekvieno kopėčių laiptelio. Elektros kabeliams iki 50 mm (imtinai) skersmens reikėtų naudoti 0,5–1,0 mm (imtinai) skersmens vielą. Didesnio kaip 50 mm skersmens kabeliams reikėtų naudoti 1,0–1,5 mm skersmens vielą.
                  Montuojant bandinius, pirmoji dalis turėtų būti tvirtinama maždaug kopėčių viduryje, o kitos bandomosios dalys – bet kurioje pusėje taip, kad visas bandomųjų dalių rinkinys maždaug būtų ties kopėčių viduriu.
                  Tarpų nustatymas ir surišimas į ryšulį paaiškintas toliau.
                  Kas 25 cm turi būti nubrėžiama horizontali linija, kad liepsnos plitimą būtų galima matuoti kaip laiko funkciją. Pirmoji linija (t. y. nulinė linija turi būti tokiame pat aukštyje, kaip ir degiklis).
                  Kabeliai montuojami kaip nurodyta, tai priklauso nuo taikomos klasifikacijos.
                  1.1.1.   B2ca, Cca klasės ir Dca klasė
                  Pasirinkta montavimo tvarka priklauso nuo elektros kabelio skersmens pagal 4.1. lentelę.
                  4.1.   lentelė
                  MONTAVIMAS, KAIP KABELIO SKERSMENS FUNKCIJA
                  
                              Kabelio skersmuo
                           
                           
                              Montavimas
                           
                        
                              20 mm arba didesnis
                           
                           
                              20 mm dydžio tarpai tarp kabelių.
                           
                        
                              5–20 mm
                           
                           
                              Vieno kabelio skersmens dydžio tarpas tarp kabelių.
                           
                        
                              5 mm arba mažesnis
                           
                           
                              Kabeliai surišami į 10 mm skersmens ryšulius. Ryšuliai neturi būti susisukę. Tarpas tarp ryšulių – 10 mm.
                           
                        Slenkstinės vertės nustatomos suapvalinant skersmenį milimetrų tikslumu, išskyrus kabelius, kurių skersmuo mažesnis nei 5 mm; jų skersmuo neapvalinamas.
                  Pateikta formulė naudojama siekiant nustatyti per bandymą naudojamų kabelių skaičių.
                  1.1.1.1.   Kabeliams, kurių skersmuo 20 mm arba didesnis
                  Kabelių skaičius, N, išreiškiamas:
                  
                      … 1 lygtis,
                  čia:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  yra kabelio skersmuo (milimetrais ir suapvalintas milimetrų tikslumu),
                           
                        
                               
                           
                           
                              sveikoji funkcija = sveikoji rezultato dalis (t. y. iki mažesnio skaičiaus suapvalinta vertė).
                           
                        1.1.1.2.   Kabeliams, kurių skersmuo didesnis nei 5 mm, bet mažesnis nei 20 mm
                  Kabelių skaičius, N, išreiškiamas:
                  
                      … 2 lygtis,
                  čia:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  yra kabelio skersmuo (milimetrais ir suapvalintas),
                           
                        
                               
                           
                           
                              sveikoji funkcija = sveikoji rezultato dalis (t. y. iki mažesnio skaičiaus suapvalinta vertė).
                           
                        1.1.1.3.   Kabeliams arba laidams, kurių skersmuo 5 mm arba mažesnis
                  10 mm dydžio ryšulių skaičius, Nbu, išreiškiamas:
                  
                      … 3 lygtis.
                  Vadinasi, montuojama 15 ryšulių, tarp kurių paliekami 10 mm dydžio tarpai.
                  Kabelių skaičius kiekviename ryšulyje (n):
                  
                      … 4 lygtis,
                  čia:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  yra kabelio skersmuo (milimetrais ir 
                                    nesuapvalintas
                                 ).
                           
                        
                               
                           
                           
                              Kabelių ilgių (CL) skaičius, taikomas laidams arba kabeliams, kurių skersmuo mažesnis nei 5 mm:
                              
                                 CL = n × 15 … 5 lygtis.
                           
                        1.1.1.4.   Bendras kabelių ilgis per bandymą
                  Bendras ilgis L (m) per bandymą:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 L = n × 15 × 3,5 d
                                 c ≤ 5 mm
                              arba
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 L = N × 3,5 d
                                 c > 5 mm … 6 lygtis.
                           
                        1.1.2.   B1ca klasė
                  Galinėje kabelių lovio dalyje turi būti pritaisyta nedegi kalcio silikato plokštė, kurios tankis 870 ± 50 kg/m3, o storis 11 ± 2 mm. Ši plokštė gali būti montuojama dviem dalimis.
                  Visais kitais požiūriais kabelių montavimas B2ca, Cca ir Dca klasėms yra toks pat.
                  2.   Bandymo parametrų apibrėžtys
                  4.2.   lentelė
                  FIPEC20 1 IR 2 SCENARIJŲ BANDYMO PARAMETRŲ APIBRĖŽTYS
                  Visi apskaičiuojami parametrai įvertinami per 20 minučių nuo bandymo pradžios (degiklio uždegimas).
                  
                     
                  
                              Parametras
                           
                           
                              Paaiškinimas
                           
                        
                              Bandymo pradžia
                           
                           
                              Degiklio uždegimas.
                           
                        
                              Bandymo pabaiga
                           
                           
                              20 minučių po degiklio uždegimo (parametrams apskaičiuoti skirto laikotarpio pabaiga).
                           
                        
                              HRRsm30, kW
                           
                           
                              Šilumos išskyrimo greitis, kurio vidurkis apskaičiuotas taikant 30 s slankųjį vidurkį.
                           
                        
                              SPRsm60, m2/s
                           
                           
                              Dūmų susidarymo greitis, kurio vidurkis apskaičiuotas taikant 60 s slankųjį vidurkį.
                           
                        
                              Didžiausias HRR, kW
                           
                           
                              HRRsm30 maksimumas nuo bandymo pradžios iki pabaigos, išskyrus degimo šaltinio poveikį.
                           
                        
                              Didžiausias SPR, m2/s
                           
                           
                              SPRsm60 maksimumas nuo bandymo pradžios iki pabaigos.
                           
                        
                              THR1 200, MJ
                           
                           
                              Bendras šilumos išskyrimas (HRRsm30) nuo bandymo pradžios iki pabaigos, išskyrus degimo šaltinio poveikį.
                           
                        
                              TSP1 200, m2
                              
                           
                           
                              Bendras dūmų susidarymas (HRRsm60) nuo bandymo pradžios iki pabaigos.
                           
                        
                              FIGRA, W/s
                           
                           
                              Ugnies augimo greičio indeksas, apibrėžiamas kaip didžiausia HRRsm30, išskyrus degimo šaltinio poveikį, ir laiko dalmens vertė. Slenkstinės vertės HRRsm30 = 3 kW ir THR = 0,4 MJ.
                           
                        
                              SMOGRA, cm2/s2
                              
                           
                           
                              Dūmų augimo greičio indeksas, apibrėžiamas kaip didžiausia koeficiento tarp SPRsm60 ir laiko dalmens vertė, padauginta iš 10 000. Slenkstinė vertė SPRsm60 0,1 m2/s ir TSP = 6 m2.
                           
                        
                              PCS
                           
                           
                              Suminis šilumingumas.
                           
                        
                              FS
                           
                           
                              Liepsnos paplitimas (pažeistas ilgis).
                           
                        
                              H
                           
                           
                              Liepsnos paplitimas.
                           
                        
                              FIPEC
                           
                           
                              Elektros kabelių degumas.“
                           
                        
            
         (1)  Visam produktui, išskyrus metalines medžiagas, ir visoms išorinėms produkto sudedamosioms dalims (t. y. apvalkalui).
      
         (2)  
      
                  s1
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 50 m2
                     ir SPR ≤ 0,25 m2/s
               
            
                  s1a
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 ir praleidimo koeficientas pagal EN 61034-2 ≥ 80 %
               
            
                  s1b
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 ir praleidimo koeficientas pagal EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %
               
            
                  s2
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 400 m2 ir didžiausias SPR ≤ 1,5 m2/s
               
            
                  s3
               
               
                  =
               
               
                  ne s1 arba s2
               
            
         (3)  FIPEC20 1 ir 2 scenarijai: d0 = nėra liepsnojančių lašelių arba dalelių per 1 200 s laikotarpį; d1 = nėra liepsnojančių lašelių arba dalelių, išliekančių ilgiau kaip 10 s per 1 200 s laikotarpį; d2 = ne d0 arba d1.
      
         (4)  EN 50267-2-3: a1 = laidumas < 2,5 μS/mm ir pH > 4,3; a2 = laidumas < 10 μS/mm ir pH > 4,3; a3 = ne a1 arba a2. Nedeklaruota = reakcija nenustatyta.
      
         (5)  Oro srauto į kamerą greitis – 8 000 ± 800 l/min.
      FIPEC20 1 scenarijus = prEN 50399-2-1 su montavimu ir tvirtinimu, kaip nurodyta toliau.
      FIPEC20 2 scenarijus = prEN 50399-2-2 su montavimu ir tvirtinimu, kaip nurodyta toliau.
      
         (6)  B1ca klasės kabeliams dūmų klasė nustatoma taikant FIPEC20 2 scenarijaus bandymą.
      
         (7)  B2ca, Cca, Dca klasių kabeliams dūmų klasė nustatoma taikant FIPEC20 1 scenarijaus bandymą.
      
         (8)  Nustatomos pavojingos per gaisrą susidarančių dujų savybės, kurios pablogina šių dujų poveikį patyrusių asmenų gebėjimą pasišalinti iš gaisro vietos, ir neaprašomas šių dujų nuodingumas.