CELEX: 32017D1442
Language: hu
Date: 2017-07-31 00:00:00
Title: A Bizottság (EU) 2017/1442 végrehajtási határozata (2017. július 31.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nagy tüzelőberendezések tekintetében történő meghatározásáról (az értesítés a C(2017) 5225. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg. )

17.8.2017   
               
               
                  HU
               
               
                  Az Európai Unió Hivatalos Lapja
               
               
                  L 212/1
               
            A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1442 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
      (2017. július 31.)
      a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nagy tüzelőberendezések tekintetében történő meghatározásáról
      
         
            (az értesítés a C(2017) 5225. számú dokumentummal történt)
         
      
      (EGT-vonatkozású szöveg)
      AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
      tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
      tekintettel az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikke (5) bekezdésére,
      mivel:
      
                  (1)
               
               
                  A 2010/75/EU irányelv II. fejezetének hatálya alá tartozó létesítményekre vonatkozó engedélyek feltételeit az elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésekből kiindulva kell megállapítani, és az illetékes hatóságoknak olyan kibocsátási határértékeket kell meghatározniuk, amelyek biztosítják, hogy normál üzemeltetési feltételek mellett a kibocsátások ne haladják meg a BAT-következtetésekben meghatározott elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket.
               
            
                  (2)
               
               
                  A 2011. május 16-i bizottsági határozattal (2) létrehozott, a tagállamok, az érintett iparágak és a környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervezetek képviselőiből álló fórum 2016. október 20-án megküldte véleményét a Bizottságnak a nagy tüzelőberendezésekre vonatkozó BAT-referenciadokumentum javasolt tartalmával kapcsolatban. Ez a vélemény nyilvánosan hozzáférhető.
               
            
                  (3)
               
               
                  Az e határozat mellékletében található BAT-következtetések a BAT-referenciadokumentum központi elemeit képezik.
               
            
                  (4)
               
               
                  Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2010/75/EU irányelv 75. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,
               
            ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
      1. cikk
      A nagy tüzelőberendezések tekintetében elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetések az e határozat mellékletében foglalt formában elfogadásra kerülnek.
      2. cikk
      Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
      
         Kelt Brüsszelben, 2017. július 31-én.
         
            
               a Bizottság részéről
            
            Karmenu VELLA
            
               a Bizottság tagja
            
         
      
      
         (1)  HL L 334., 2010.12.17., 17. o.
      
      
         (2)  HL C 146., 2011.5.17., 3. o.
      
      
         MELLÉKLET
         
            AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKKAL (BAT) KAPCSOLATOS KÖVETKEZTETÉSEK
         
         ALKALMAZÁSI KÖR
         Ezek a BAT-következtetések a 2010/75/EU irányelv I. mellékletében meghatározott alábbi tevékenységekre vonatkoznak:
         
                     —
                  
                  
                     1.1: Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MW teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben, kizárólag amennyiben ez a tevékenység legalább 50 MW teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezésekben történik.
                  
               
                     —
                  
                  
                     1.4: Szén vagy más tüzelőanyagok gázosítása legalább 20 MW teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben, kizárólag amennyiben ez a tevékenység a tüzelőberendezéshez közvetlenül kapcsolódik.
                  
               
                     —
                  
                  
                     5.2: Hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása nem veszélyes hulladékok esetében 3 tonna/óra feletti kapacitású, veszélyes hulladékok esetében pedig 10 tonna/nap feletti kapacitású hulladék-együttégető művekben, kizárólag amennyiben ez a tevékenység a fenti 1.1. pont hatálya alá tartozó tüzelőberendezésekben történik.
                  
               Ezek a BAT-következtetések különösen a fent említett tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó upstream és downstream tevékenységekre, köztük az alkalmazott kibocsátás-megelőzési és -ellenőrzési technikákra vonatkoznak.
         Az e BAT-következtetésekben figyelembe vett tüzelőanyagok közé tartozik valamennyi szilárd, folyékony és/vagy gáz-halmazállapotú éghető anyag, beleértve a következőket:
         
                     —
                  
                  
                     szilárd tüzelőanyagok (pl. szén, lignit, tőzeg),
                  
               
                     —
                  
                  
                     biomassza (a 2010/75/EU irányelv 3. cikkének 31. pontjának meghatározása szerint),
                  
               
                     —
                  
                  
                     folyékony tüzelőanyagok (pl. nehéz tüzelőolaj és gázolaj),
                  
               
                     —
                  
                  
                     gáz-halmazállapotú tüzelőanyagok (pl. földgáz, hidrogént tartalmazó gáz és szintézisgáz),
                  
               
                     —
                  
                  
                     ágazatspecifikus tüzelőanyagok (pl. a vegyiparból, valamint a vas- és acéliparból származó melléktermékek),
                  
               
                     —
                  
                  
                     hulladék, kivéve a 2010/75/EU irányelv 3. cikkének 39. pontjában meghatározott vegyes települési hulladékot, valamint 42. cikke (2) bekezdése a) pontjának ii. és iii. alpontjában felsorolt egyéb hulladékokat.
                  
               E BAT-következtetések nem terjednek ki az alábbiakra:
         
                     —
                  
                  
                     tüzelőanyagok égetése 15 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező egységekben,
                  
               
                     —
                  
                  
                     a 2010/75/EU irányelv 33. és 35. cikkében meghatározott, a korlátozott élettartamú és a távfűtési berendezésekre vonatkozó mentességet élvező tüzelőberendezések az engedélyükben megállapított eltérések lejártáig, az eltérés hatálya alá tartozó szennyező anyagokra vonatkozó BAT-AEL értékek, valamint azon egyéb szennyező anyagok tekintetében, amelyek kibocsátását az eltérés által érintett műszaki intézkedések csökkentették volna,
                  
               
                     —
                  
                  
                     a tüzelőanyagok gázosítása, ha nem közvetlenül kapcsolódik az abból eredő szintézisgáz elégetéséhez,
                  
               
                     —
                  
                  
                     a tüzelőanyagok gázosítása és a szintézisgáz későbbi elégetése, ha közvetlenül kapcsolódik az ásványolaj és gáz finomításához,
                  
               
                     —
                  
                  
                     az égetési vagy gázosítási tevékenységekhez közvetlenül nem kapcsolódó upstream és downstream tevékenységek,
                  
               
                     —
                  
                  
                     technológiai kemencékben vagy fűtőberendezésekben történő égetés,
                  
               
                     —
                  
                  
                     utóégető berendezésekben történő égetés,
                  
               
                     —
                  
                  
                     fáklyázás,
                  
               
                     —
                  
                  
                     a cellulóz- és papírgyártásra szolgáló létesítményeken belül a regeneráló kazánokban és a TRS-égetőkben történő égetés, mivel ez a cellulóz, a papír és a karton gyártására vonatkozó BAT-következtetések hatálya alá tartozik,
                  
               
                     —
                  
                  
                     finomítói tüzelőanyagok égetése a finomító létesítményben, mivel ez nem tartozik az ásványolaj- és gázfinomításra vonatkozó BAT-következtetések hatálya alá,
                  
               
                     —
                  
                  
                     a hulladék ártalmatlanítása vagy hasznosítása az alábbi helyeken:
                     
                                 —
                              
                              
                                 hulladékégető művek (a 2010/75/EU irányelv 3. cikke 40. pontjának meghatározása szerint),
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 olyan hulladék-együttégető művek, amelyekben a keletkező hő több mint 40 %-a veszélyes hulladék égetéséből ered,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 csak hulladékok égetésére szolgáló hulladék-együttégető művek, kivéve, ha ezek a hulladékok legalább részben a 2010/75/EU irányelv 3. cikke 31. pontjának b) alpontjában meghatározott biomasszából állnak,
                              
                           mivel ez a hulladékégetésére vonatkozó BAT-következtetések hatálya alá tartozik.
                  
               Egyéb BAT-következtetések és referenciadokumentumok, amelyek az e BAT-következtetések hatálya alá tartozó tevékenységek szempontjából lényegesek lehetnek:
         
                     —
                  
                  
                     Közös szennyvíztisztító és hulladékgáz-tisztító/-kezelő rendszerek a vegyipari ágazatban (CWW)
                  
               
                     —
                  
                  
                     A vegyipar elérhető legjobb technológiáira (BAT) vonatkozó referenciadokumentum-sorozat (LVOC stb.)
                  
               
                     —
                  
                  
                     Gazdasági vonatkozások és a környezeti elemek közötti kölcsönhatások (ECM)
                  
               
                     —
                  
                  
                     Tárolásból származó kibocsátások (EFS)
                  
               
                     —
                  
                  
                     Energiahatékonyság (ENE)
                  
               
                     —
                  
                  
                     Ipari hűtőrendszerek (ICS)
                  
               
                     —
                  
                  
                     Vas- és acélgyártás (IS)
                  
               
                     —
                  
                  
                     Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó létesítményekből (IED-létesítmények) származó, levegőbe és vízbe történő kibocsátások monitoringja (ROM)
                  
               
                     —
                  
                  
                     Cellulóz-, papír- és kartongyártás (PP)
                  
               
                     —
                  
                  
                     Ásványolaj és gáz finomítása (REF)
                  
               
                     —
                  
                  
                     Hulladékégetés (WI)
                  
               
                     —
                  
                  
                     Hulladékkezelés (WT)
                  
               FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
         E BAT-következtetések alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:
         
                     Használt kifejezés
                  
                  
                     Fogalommeghatározás
                  
               
                     Általános fogalmak
                  
               
                     Kazán
                  
                  
                     Bármely tüzelőberendezés, a motorok, gázturbinák, technológiai kemencék és fűtőberendezések kivételével
                  
               
                     Kombinált ciklusú gázturbina (CCGT)
                  
                  
                     A CCGT olyan tüzelőberendezés, amelyben két termodinamikai ciklust (nevezetesen Brayton- és Rankine-ciklust) alkalmaznak. A CCGT-ben egy (a Brayton-ciklus szerint villamos energiát előállító) gázturbina füstgázának hője hasznos energiává alakul át egy hőhasznosító gőzkazánban (HRSG), ahol gőzt fejleszt, amely azután kitágul egy (a Rankine-ciklus szerint kiegészítő villamos energiát előállító) gőzturbinában.
                     E BAT-következtetések alkalmazásában a CCGT a hőhasznosító gőzkazánban történő kiegészítő égetést is megvalósító konfigurációt és az anélküli konfigurációt is magában foglalja.
                  
               
                     Tüzelőberendezés
                  
                  
                     Olyan műszaki berendezés, amelyben tüzelőanyagot égetnek el az így keletkező hő hasznosítása céljából. E BAT-következtetések alkalmazásában az alábbiak alkotta kombináció:
                     
                                 —
                              
                              
                                 két vagy több olyan különálló tüzelőberendezés, amelyek esetében a füstgázokat közös kéményen keresztül bocsátják ki, vagy
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 különálló tüzelőberendezések, amelyeket első alkalommal 1987. július 1-jén vagy azt követően engedélyeztek, illetve amelyek üzemeltetője ezen időpontban vagy ezt követően nyújtott be teljes engedélykérelmet, és amelyeket úgy létesítettek, hogy műszaki és gazdasági tényezők figyelembevételével az illetékes hatóság megítélése szerint füstgázaik közös kéményen keresztül kiengedhetők,
                              
                           egyetlen tüzelőberendezésnek tekintendő.
                     Egy ilyen kombináció teljes névleges bemenő hőteljesítményének kiszámításához az összes érintett, legalább 15 MW névleges bemenő hőteljesítményű egyedi tüzelőberendezés kapacitását össze kell adni.
                  
               
                     Égetőegység
                  
                  
                     Egyedi tüzelőberendezés
                  
               
                     Folyamatos mérés
                  
                  
                     A telephelyen tartósan beszerelt automatizált mérőrendszerrel végzett mérések
                  
               
                     Közvetlen kibocsátás
                  
                  
                     Kibocsátás (fogadó víztestbe) azon a ponton, ahol a kibocsátás további tisztítás nélkül elhagyja a létesítményt
                  
               
                     Füstgáz-kéntelenítő (FGD) rendszer
                  
                  
                     Egy kibocsátáscsökkentő technikából vagy több kibocsátáscsökkentő technika kombinációjából álló olyan rendszer, amelynek célja a tüzelőberendezés által kibocsátott SOX mértékének csökkentése
                  
               
                     Füstgáz-kéntelenítő (FGD-) rendszer – meglévő
                  
                  
                     Olyan füstgáz-kéntelenítő (FGD-) rendszer, amely nem minősül új FGD-rendszernek
                  
               
                     Füstgáz-kéntelenítő (FGD-) rendszer – új
                  
                  
                     Vagy egy új berendezésben létesített füstgáz-kéntelenítő (FGD-) rendszer, vagy egy olyan FGD-rendszer, amelynek keretében egy meglévő berendezésben legalább egy kibocsátáscsökkentési technikát e BAT-következtetések közzétételét követően vezettek be vagy cseréltek ki teljesen
                  
               
                     Gázolaj
                  
                  
                     A 2710 19 25 , a 2710 19 29 , a 2710 19 47 , a 2710 19 48 , a 2710 20 17  és a 2710 20 19  KN-kód alá tartozó valamennyi ásványolaj eredetű folyékony tüzelőanyag.
                     Vagy bármely, ásványolaj eredetű folyékony tüzelőanyag, amelynek – az ASTM D86 módszer szerint – 250 °C-os hőmérsékleten (veszteségekkel együtt) kevesebb mint 65 térf.%-a, 350 °C-os hőmérsékleten pedig (veszteségekkel együtt) legalább 85 térf.%-a párlódik le.
                  
               
                     Nehéz tüzelőolaj
                  
                  
                     A 2710 19 51 –2710 19 68 , a 2710 20 31 , a 2710 20 35  és a 2710 20 39  KN-kód alá tartozó, valamennyi ásványolaj eredetű folyékony tüzelőanyag.
                     Vagy a gázolaj kivételével bármely olyan, ásványolaj eredetű folyékony tüzelőanyag, amely lepárlási határértékeiből adódóan a tüzelőanyag rendeltetésű nehézolajok kategóriájába tartozik és amelynek – az ASTM D86 módszer szerint – 250 °C-os hőmérsékleten (veszteségekkel együtt) kevesebb mint 65 térf.%-a párlódik le. Amennyiben a lepárlás nem határozható meg az ASTM D86 módszerrel, úgy a kőolajszármazék nehéz tüzelőolajnak minősül
                  
               
                     Nettó elektromos hatásfok (égetőegység és IGCC)
                  
                  
                     A nettó elektromos teljesítménynek (a fő transzformátor nagyfeszültségű oldalán termelt villamos energia, mínusz a például kiegészítő rendszerek fogyasztására betáplált energia) és a tüzelőanyag/alapanyag (a tüzelőanyag/alapanyag alsó fűtőértékeként megadott) energiabevitelének az aránya az égetőegység határán, egy adott időszak alatt
                  
               
                     Nettó mechanikai energiahatékonyság
                  
                  
                     A terhelt kapcsolónál mért mechanikai teljesítmény és a tüzelőanyag által biztosított hőteljesítmény aránya
                  
               
                     Nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítás (égetőegység és IGCC)
                  
                  
                     A nettó termelt energiának (a termelt villamos energia, melegvíz, gőz, mechanikai energia, mínusz a (például kiegészítő rendszerek fogyasztására) betáplált elektromos és/vagy hőenergia) és a tüzelőanyag (a tüzelőanyag alsó fűtőértékeként megadott) energiabevitelének az aránya az égetőegység határán, egy adott időszak alatt
                  
               
                     Nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítás (gázosító egység)
                  
                  
                     A nettó termelt energiának (a termelt villamos energia, melegvíz, gőz, mechanikai energia és szintézisgáz (a szintézisgáz alsó fűtőértékeként megadva), mínusz a (például kiegészítő rendszerek fogyasztására) betáplált elektromos és/vagy hőenergia) és a tüzelőanyag/alapanyag (a tüzelőanyag/alapanyag alsó fűtőértékeként megadott) energiabevitelének az aránya a gázosító egység határán, egy adott időszak alatt
                  
               
                     Üzemóra
                  
                  
                     azon órákban kifejezett időtartam, amelynek során a tüzelőberendezés egésze vagy egy része üzemel, és kibocsátásokat juttat a levegőbe; az üzemóra számításába a beindítás és a leállítás időszaka nem számít bele
                  
               
                     Időszakos mérés
                  
                  
                     A mérendő érték (a mérés tárgyát képező adott mennyiség) meghatározott időközönként való megállapítása
                  
               
                     Berendezés – meglévő
                  
                  
                     Olyan tüzelőberendezés, amely nem minősül új berendezésnek
                  
               
                     Berendezés – új
                  
                  
                     A létesítményben először e BAT-következtetések közzétételét követően engedélyezett tüzelőberendezés, vagy a meglévő alapokon egy tüzelőberendezés teljeskörű cseréje e BAT-következtetések közzétételét követően.
                  
               
                     Utóégető berendezés
                  
                  
                     Olyan, nem független tüzelőberendezésként üzemeltetett rendszer, amelynek célja a füstgázok égetés útján történő tisztítása, például utánégető (azaz maradékgáz-égető), amelyet a füstgáz szennyező anyag-tartalmának (pl. illékony szerves vegyületek, VOC) eltávolítására alkalmaznak az ott keletkező hő visszanyerésével vagy anélkül. A többlépcsős tüzelési technikák, amelyek esetében az egyes égetési szakaszokra olyan külön kamrákban kerül sor, amelyeknek az égési folyamat tekintetében eltérő jellemzői lehetnek (például a tüzelőanyag/levegő aránya, a hőmérsékleti profil), az égési folyamat szerves részei, és nem minősülnek utóégető berendezésnek. Ehhez hasonlóan amikor egy technológiai fűtőberendezésben/kemencében vagy más égési folyamat során keletkező gázokat később az energetikai értékük visszanyerése céljából, villamosenergia, gőz, forró víz/olaj vagy mechanikai energia termelése érdekében egy külön tüzelőberendezésben (kiegészítő tüzelőanyag felhasználásával vagy anélkül) oxidálják, akkor az utóbbi berendezés nem minősül utóégető berendezésnek.
                  
               
                     Prediktív kibocsátásmérési rendszer (PEMS)
                  
                  
                     Egy adott kibocsátási forrás által kibocsátott adott szennyező anyag kibocsátás-koncentrációjának a koncentrációnak több jellemző, folyamatosan nyomon követett folyamatparaméterrel (pl. a gáz-halmazállapotú tüzelőanyag-fogyasztással, a levegő/tüzelőanyag aránnyal), valamint a tüzelőanyagok és alapanyagok minőségére vonatkozó adatokkal (pl. a kéntartalommal) fennálló összefüggése alapján történő folyamatos meghatározására szolgáló rendszer.
                  
               
                     A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok
                  
                  
                     A petrolkémiai ipar, illetve a vegyipar által előállított gáz-halmazállapotú és/vagy folyékony melléktermékek, amelyeket tüzelőberendezésekben nem kereskedelmi tüzelőanyagként használnak fel
                  
               
                     Technológiai kemencék vagy fűtőberendezések
                  
                  
                     A technológiai kemencék vagy fűtőberendezések a következők:
                     
                                 —
                              
                              
                                 olyan tüzelőberendezések, amelyek füstgázait közvetlen érintkezésen alapuló fűtési mechanizmus révén tárgyak vagy nyersanyagok hőkezelésére használják fel (például cement- és mészégető kemence, üvegolvasztó kemence, aszfaltkemence, szárítási folyamat, a petrolkémiai iparban, illetve a vegyiparban alkalmazott reaktor, vasfémfeldolgozó kemencék), vagy
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 olyan tüzelőberendezések, amelyek a sugárzó és/vagy konduktív hőt egy szilárd falon keresztül, közbenső hőhordozó közeg alkalmazása nélkül adják át tárgyaknak vagy nyersanyagoknak (például kokszoló kemencesor, léghevítő, kemence vagy reaktor, amely a petrolkémiai iparban, illetve a vegyiparban alkalmazott anyagáramot hevít, például vízgőzös pirolitikus krakkoló kemence, az LNG-terminálokon a cseppfolyósított földgáz (LNG) újragázosítására használt technológiai fűtőberendezés).
                              
                           A helyes energetikai hasznosítási gyakorlatok alkalmazásának következtében a technológiai fűtőberendezések/kemencék kapcsolódó gőz-/villamosenergia-termelő rendszerrel rendelkezhetnek. Ez a technológiai fűtőberendezés/kemence kialakítása szerves részének tekintendő, amelyet önmagában nem lehet figyelembe venni.
                  
               
                     Finomítói tüzelőanyagok
                  
                  
                     Nyersolaj finomításának desztillációs vagy konverziós szakaszaiból létrejött szilárd, folyékony vagy gáz-halmazállapotú tüzelőanyag. Ilyen például a finomítói fűtőgáz (RFG), a szintézisgáz, a finomítói olajak és a petrolkoksz
                  
               
                     Maradékanyagok
                  
                  
                     Az e dokumentum hatálya alá tartozó tevékenységekből hulladékként vagy melléktermékként keletkező anyagok vagy tárgyak
                  
               
                     Indítási és leállítási időszak
                  
                  
                     A 2012/249/EU bizottsági végrehajtási határozat rendelkezéseivel összhangban meghatározott időszak (*1)
                     
                  
               
                     Égetőgység – meglévő
                  
                  
                     Olyan égetőegység, amely nem minősül új egységnek
                  
               
                     Égetőgység – új
                  
                  
                     A tüzelőberendezésben először e BAT-következtetések közzétételét követően engedélyezett égetőegység, vagy a tüzelőberendezés meglévő alapjain e BAT-következtetések közzétételét követően teljeskörű cserén átesett égetőegység
                  
               
                     Érvényes (óránkénti átlag)
                  
                  
                     Egy óránkénti átlagérték akkor tekinthető érvényesnek, ha nincs karbantartás vagy működési hiba az automatizált mérőrendszerben.
                  
               
            
         
                     Használt kifejezés
                  
                  
                     Fogalommeghatározás
                  
               
                     Szennyező anyagok/paraméterek
                  
               
                     As
                  
                  
                     Az arzén és vegyületei mennyiségének összege As-ben kifejezve
                  
               
                     C3
                     
                  
                  
                     Olyan szénhidrogének, amelyek szénatomszáma három
                  
               
                     C4+
                  
                  
                     Olyan szénhidrogének, amelyek szénatomszáma legalább négy
                  
               
                     Cd
                  
                  
                     A kadmium és vegyületei mennyiségének összege Cd-ban kifejezve
                  
               
                     Cd + Tl
                  
                  
                     A kadmium, a tallium és vegyületeik mennyiségének összege Cd + Tl-ban kifejezve
                  
               
                     CH4
                     
                  
                  
                     Metán
                  
               
                     CO
                  
                  
                     Szén-monoxid
                  
               
                     KOI
                  
                  
                     Kémiai oxigénigény. A szerves anyag teljes oxidációjához (szén-dioxiddá alakulásához) szükséges oxigénmennyiség
                  
               
                     COS
                  
                  
                     Karbonil-szulfid
                  
               
                     Cr
                  
                  
                     A króm és vegyületei mennyiségének összege Cr-ban kifejezve
                  
               
                     Cu
                  
                  
                     A réz és vegyületei mennyiségének összege Cu-ben kifejezve
                  
               
                     Por
                  
                  
                     Összes (levegőben) szálló por (PM)
                  
               
                     Fluorid
                  
                  
                     Oldott fluorid F–-ban kifejezve
                  
               
                     H2S
                  
                  
                     Kénhidrogén
                  
               
                     HCl
                  
                  
                     Az összes szervetlen gáz-halmazállapotú klórvegyület HCl-ban kifejezve
                  
               
                     HCN
                  
                  
                     Hidrogén-cianid
                  
               
                     HF
                  
                  
                     Az összes szervetlen gáz-halmazállapotú fluorvegyület HF-ban kifejezve
                  
               
                     Hg
                  
                  
                     A higany és vegyületei mennyiségének összege Hg-ben kifejezve
                  
               
                     N2O
                  
                  
                     Dinitrogén-oxid
                  
               
                     NH3
                     
                  
                  
                     Ammónia
                  
               
                     Ni
                  
                  
                     A nikkel és vegyületei mennyiségének összege Ni-ben kifejezve
                  
               
                     NOX
                     
                  
                  
                     A nitrogén-monoxid (NO) és a nitrogén-dioxid (NO2) mennyiségének összege NO2-ban kifejezve
                  
               
                     Pb
                  
                  
                     Az ólom és vegyületei mennyiségének összege Pb-ban kifejezve
                  
               
                     PCDD/F
                  
                  
                     Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és -furánok
                  
               
                     RCG
                  
                  
                     Nyers koncentráció a füstgázban. A SO2 koncentrációja a kezeletlen füstgázban éves átlagban (az Általános megfontolások szerinti standard körülmények között) a SOX-leválasztó rendszer bemeneténél, 6 térf.% O2 vonatkoztatási-oxigéntartalom mellett
                  
               
                     Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V
                  
                  
                     Az antimon, az arzén, az ólom, a króm, a kobalt, a réz, a mangán, a nikkel, a vanádium és vegyületeik mennyiségének összege Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V-ben kifejezve
                  
               
                     SO2
                     
                  
                  
                     Kén-dioxid
                  
               
                     SO3
                     
                  
                  
                     Kén-trioxid
                  
               
                     SOX
                     
                  
                  
                     A kén-dioxid (SO2) és a kén-trioxid (SO3) mennyiségének összege SO2-ban kifejezve
                  
               
                     Szulfát
                  
                  
                     Oldott szulfát SO4
                        2–-ban kifejezve
                  
               
                     Könnyen felszabaduló szulfid
                  
                  
                     Az oldott szulfidok és a savasodás során könnyen felszabaduló nem oldott szulfidok mennyiségének összege S2–-ban kifejezve
                  
               
                     Szulfit
                  
                  
                     Oldott szulfit SO3
                        2–-ban kifejezve
                  
               
                     TOC
                  
                  
                     Teljes szervesszén-tartalom C-ben kifejezve (a vízben)
                  
               
                     TSS
                  
                  
                     Összes lebegőanyag. Az összes (vízben) lebegőanyag tömegkoncentrációja üvegszálas szűrőkkel végzett szűréssel és gravimetriás módszerrel mérve
                  
               
                     TVOC
                  
                  
                     Az összes illékony szerves vegyület C-ben kifejezve (a levegőben)
                  
               
                     Zn
                  
                  
                     A cink és vegyületei mennyiségének összege Zn-ben kifejezve
                  
               BETŰSZAVAK
         E BAT-következtetések alkalmazásában az alábbi betűszavakat kell alkalmazni:
         
                     Betűszó
                  
                  
                     Fogalommeghatározás
                  
               
                     ASU
                  
                  
                     Levegőellátó egység
                  
               
                     CCGT
                  
                  
                     Kombinált ciklusú gázturbina kiegészítő tüzeléssel vagy anélkül
                  
               
                     CFB
                  
                  
                     Cirkulációs fluid ágy
                  
               
                     CHP
                  
                  
                     Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés
                  
               
                     COG
                  
                  
                     Kamragáz
                  
               
                     COS
                  
                  
                     Karbonil-szulfid
                  
               
                     DLN
                  
                  
                     Száraz alacsony NOX-kibocsátású égők
                  
               
                     DSI
                  
                  
                     Szorbens injektálása a füstgázelvezető vezetékbe
                  
               
                     ESP
                  
                  
                     Elektrosztatikus porleválasztó
                  
               
                     FBC
                  
                  
                     Fluidágyas égetés
                  
               
                     FGD
                  
                  
                     Füstgáz-kéntelenítés
                  
               
                     HFO
                  
                  
                     Nehéz tüzelőolaj
                  
               
                     HRSG
                  
                  
                     Hőhasznosító gőzkazán
                  
               
                     IGCC
                  
                  
                     Integrált elgázosító kombinált ciklus
                  
               
                     LHV
                  
                  
                     Alsó fűtőérték
                  
               
                     LNB
                  
                  
                     Alacsony NOx-kibocsátású égők
                  
               
                     LNG
                  
                  
                     Cseppfolyósított földgáz
                  
               
                     OCGT
                  
                  
                     Nyílt ciklusú gázturbina
                  
               
                     OTNOC
                  
                  
                     A normál üzemeltetési feltételektől eltérő feltételek
                  
               
                     PC
                  
                  
                     Portüzelés
                  
               
                     PEMS
                  
                  
                     Prediktív kibocsátásmérési rendszer
                  
               
                     SCR
                  
                  
                     Szelektív katalitikus redukció
                  
               
                     SDA
                  
                  
                     Száraz abszorber porlasztás (-os eljárás)
                  
               
                     SNCR
                  
                  
                     Szelektív nem katalitikus redukció
                  
               ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK
         
            Elérhető legjobb technikák
         
         Az e BAT-következtetésekben felsorolt és bemutatott technikák nem előíró jellegűek és nem teljeskörűek. Más olyan technikák is alkalmazhatók, amelyek garantálják a környezetvédelem legalább azonos szintjét.
         Eltérő rendelkezés hiányában a BAT-következtetések általánosan alkalmazhatók.
         
            Az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
         
         Amennyiben az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL) különböző átlagolási időszakokra is meg vannak adva, az összes BAT-AEL-nek meg kell felelni.
         Az e BAT-következtetésekben meghatározott BAT-AEL-eket nem kötelező alkalmazni az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett, vészhelyzetben használandó folyékonytüzelőanyag- és gáztüzelésű tartalék turbinák és motorok esetében, amennyiben a vészhelyzetben való használat nem egyeztethető össze a BAT-AEL-értékeknek való megfeleléssel.
         
            A levegőbe történő kibocsátásokra vonatkozó BAT-AEL-ek
         
         Az e BAT-következtetésekben a levegőbe történő kibocsátásokra vonatkozóan megadott, elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-értékek) a kibocsátott anyag egységnyi térfogatú füstgáz térfogatához viszonyított tömegeként, normál körülmények között – 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz gáz esetében – mért és mg/Nm3, μg/Nm3 vagy ng I-TEQ/Nm3értékegységben kifejezett koncentrációszintekre értendők.
         A levegőbe történő kibocsátásokra vonatkozó BAT-AEL-ek nyomon követése a BAT 4-ben van megadva.
         Az e dokumentumban a BAT-AEL értékek kifejezéséhez használt vonatkoztatási-oxigéntartalom értékeit az alábbi táblázat mutatja be.
         
                     Tevékenység
                  
                  
                     Vonatkoztatási-oxigéntartalom (OR)
                  
               
                     Szilárd tüzelőanyagok égetése
                  
                  
                     6 térf.%
                  
               
                     Szilárd tüzelőanyagok égetése folyékony és/vagy gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokkal együtt
                  
               
                     Hulladék-együttégetés
                  
               
                     Folyékony és/vagy gáz-halmazállapotú tüzelőanyagok égetése, amennyiben arra nem gázturbinában vagy motorban kerül sor
                  
                  
                     3 térf.%
                  
               
                     Folyékony és/vagy gáz-halmazállapotú tüzelőanyagok égetése, amennyiben arra gázturbinában vagy motorban kerül sor
                  
                  
                     15 térf.%
                  
               
                     Égetés IGCC-berendezésekben
                  
               A kibocsátási koncentrációnak a vonatkoztatási-oxigéntartalomra való átszámításához a következő egyenletet kell alkalmazni:
         
            
         ahol:
         
                     ER
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     kibocsátási koncentráció az OR vonatkoztatási-oxigéntartalomnál;
                  
               
                     OR
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     vonatkoztatási-oxigéntartalom térf. %-ban;
                  
               
                     EM
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     a mért kibocsátási koncentráció;
                  
               
                     OM
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     mért oxigénszint térf. %-ban.
                  
               Az átlagolási időszakokra a következő fogalommeghatározások vonatkoznak:
         
                     Átlagszámítási időszak
                  
                  
                     Fogalommeghatározás
                  
               
                     Napi átlag
                  
                  
                     Folyamatos méréssel kapott érvényes óránkénti átlagértékek 24 órás időszakra számított átlaga
                  
               
                     Éves átlag
                  
                  
                     Folyamatos méréssel kapott érvényes óránkénti átlagértékek egy éves időszakra számított átlaga
                  
               
                     A mintavételi időszak átlaga
                  
                  
                     Három egymást követő, egyenként legalább 30 percen át tartó mérés átlagértéke (1)
                     
                  
               
                     Az egy év alatt kapott minták átlaga
                  
                  
                     Az egyes paraméterekre vonatkozóan meghatározott ellenőrzési gyakoriságnak megfelelően végzett időszakos mérések egy év alatt kapott értékeinek átlaga
                  
               
            A vízbe történő kibocsátásokra vonatkozó BAT-AEL-ek
         
         Az e BAT-következtetésekben a vízbe történő kibocsátásokra vonatkozóan megadott, elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-értékek) a kibocsátott anyag egységnyi térfogatú víz térfogatához viszonyított tömegeként, μg/l, mg/l vagy g/l mértékegységben kifejezett koncentrációszintekre értendők. A BAT-AEL-értékek napi átlagokra, azaz 24 órás térfogatáram-arányos egyesített mintákra vonatkoznak. Időarányos egyesített mintákat is lehet használni, feltéve, hogy a térfogatáram megfelelő stabilitása igazolható.
         A vízbe történő kibocsátásokra vonatkozó BAT-AEL-ek nyomon követése a BAT 5-ben van megadva.
         
            Az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó energiahatékonysági szintek (BAT-AEEL-ek)
         
         Az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó energiahatékonysági szint (BAT-AEEL) az égetőegység nettó energiakibocsátásának (kibocsátásainak) és az égetőegység tüzelőanyag-/alapanyag-energiabevitelének az egység tényleges kialakítása szerinti arányára utal. A nettó energiakibocsátás(oka)t az égető, a gázosító vagy az IGCC-egység határán, beleértve a kiegészítő rendszereket (például a füstgázkezelő rendszereket), az egységet teljes terheléssel üzemeltetve kell meghatározni.
         Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő (CHP) erőművek esetében:
         
                     —
                  
                  
                     a nettó teljes tüzelőanyag-hasznosításra vonatkozó BAT-AEEL egy teljes terhelés mellett üzemeltetett és elsősorban a hőellátás, másodsorban a termelhető villamos energia maximalizálása érdekében beállított égetőegységre vonatkozik,
                  
               
                     —
                  
                  
                     a nettó elektromos hatásfokra vonatkozó BAT-AEEL a teljes terhelés mellett csak villamos energiát termelő égetőegységre vonatkozik.
                  
               A BAT-AEEL-eket százalékban kell kifejezni. A tüzelőanyag/alapanyag energiabevitele az alsó fűtőérték.
         A BAT-AEEL-ek nyomon követése a BAT 2-ben van megadva.
         
            A tüzelőberendezések/-egységek besorolása a teljes névleges bemenő hőteljesítményük alapján
         
         E BAT-következtetések alkalmazásában, amikor a teljes névleges bemenő hőteljesítményre vonatkozóan értéktartomány van megadva, akkor azt úgy kell értelmezni, hogy „legalább a tartomány alsó határértéke, és kisebb, mint a tartomány felső határértéke”. Például a 100–300 MWth berendezéskategória a következőképpen értendő: olyan tüzelőberendezések, amelyeknek a teljes névleges bemenő hőteljesítménye legalább 100 MW és kisebb, mint 300 MW.
         Ha egy tüzelőberendezésnek egy olyan részét, amely egy közös kéményen belül egy vagy több különálló csatornán keresztül bocsát ki füstgázokat, kevesebb mint 1 500 óra/év üzemeltetik, akkor a berendezésnek azt a részét e BAT-következtetések alkalmazásában külön lehet vizsgálni. A BAT-AEL-értékek a berendezés valamennyi része tekintetében a berendezés teljes névleges bemenő hőteljesítményére vonatkoznak. Ilyen esetekben minden egyes ilyen csatornán keresztül történő kibocsátást külön kell ellenőrizni.
         1.   ÁLTALÁNOS BAT-KÖVETKEZTETÉSEK
         A 2–7. pontokban foglalt, egyes tüzelőanyagokra vonatkozó BAT-következtetéseket az e pontban foglalt általános BAT-következtetésekkel együtt kell alkalmazni.
         1.1.   Környezetközpontú irányítási rendszerek
         
         
                  
                     BAT 1.
                  
                  
                     Az átfogó környezeti teljesítmény javítása érdekében alkalmazandó elérhető legjobb technika (BAT) olyan környezetközpontú irányítási rendszer (EMS) bevezetését és követését jelenti, amely az összes alábbi szempontot magában foglalja:
                     
                                 i.
                              
                              
                                 vezetői elkötelezettség, felsővezetői szinten is;
                              
                           
                                 ii.
                              
                              
                                 olyan környezetvédelmi politika meghatározása a vezetőség részéről, amely a létesítmény környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában foglalja;
                              
                           
                                 iii.
                              
                              
                                 a szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és megvalósítása a pénzügyi tervezéssel és beruházással összhangban;
                              
                           
                                 iv.
                              
                              
                                 az eljárások megvalósítása, különös figyelmet fordítva az alábbiakra:
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             szervezeti felépítés és felelősség;
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             toborzás, képzés, tudatosság és kompetencia;
                                          
                                       
                                             c)
                                          
                                          
                                             kommunikáció;
                                          
                                       
                                             d)
                                          
                                          
                                             munkavállalók bevonása;
                                          
                                       
                                             e)
                                          
                                          
                                             dokumentálás;
                                          
                                       
                                             f)
                                          
                                          
                                             hatékony folyamatirányítás;
                                          
                                       
                                             g)
                                          
                                          
                                             tervezett rendszeres karbantartási programok;
                                          
                                       
                                             h)
                                          
                                          
                                             készültség és reagálás vészhelyzet esetén;
                                          
                                       
                                             i)
                                          
                                          
                                             a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása;
                                          
                                       
                           
                                 v.
                              
                              
                                 a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések, különös figyelmet fordítva az alábbiakra:
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             monitoring és mérés [lásd még az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatálya alá tartozó létesítményekből (IED-létesítmények) származó, levegőbe és vízbe történő kibocsátások monitoringjáról szóló, JRC által készített referenciajelentést (ROM)];
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             korrekciós és megelőző intézkedés;
                                          
                                       
                                             c)
                                          
                                          
                                             nyilvántartás vezetése;
                                          
                                       
                                             d)
                                          
                                          
                                             független (amennyiben megvalósítható) belső és külső ellenőrzések annak megállapítása érdekében, hogy az EMS összhangban van-e a tervezett intézkedésekkel, valamint hogy megfelelően vezették-e be és tartják-e fenn;
                                          
                                       
                           
                                 vi.
                              
                              
                                 az EMS-nek és folyamatos alkalmasságának, megfelelőségének és hatékonyságának felülvizsgálata a felső vezetés részéről;
                              
                           
                                 vii.
                              
                              
                                 a tisztább technológiák fejlődésének követése;
                              
                           
                                 viii.
                              
                              
                                 a létesítmény végső leszerelése esetén jelentkező környezeti hatások, köztük az alábbiak figyelembevétele az új berendezés tervezési fázisában és teljes élettartama során:
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             a földalatti szerkezetek kialakításának mellőzése;
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             a leszerelést megkönnyítő funkciók beépítése;
                                          
                                       
                                             c)
                                          
                                          
                                             szennyeződésektől könnyen megtisztítható felületbevonatok kiválasztása;
                                          
                                       
                                             d)
                                          
                                          
                                             a vegyi anyagok bezáródását minimalizáló, valamint az elvezetést vagy tisztítást megkönnyítő berendezés-konfiguráció alkalmazása;
                                          
                                       
                                             e)
                                          
                                          
                                             a létesítmény szakaszos bezárását lehetővé tevő rugalmas, önálló berendezések tervezése;
                                          
                                       
                                             f)
                                          
                                          
                                             lehetőség szerint biológiailag lebontható és újrahasznosítható anyagok használata;
                                          
                                       
                           
                                 ix.
                              
                              
                                 ágazati összehasonlító teljesítményértékelés rendszeres alkalmazása.
                                 Ezen ágazat esetében különösen fontos figyelembe venni továbbá az EMS következő funkcióit, amelyek leírását adott esetben tartalmazza a megfelelő BAT:
                              
                           
                                 x.
                              
                              
                                 minőségbiztosítási/minőség-ellenőrzési programok, amelyek biztosítják valamennyi tüzelőanyag jellemzőinek teljeskörű meghatározását és ellenőrzését (lásd: BAT 9);
                              
                           
                                 xi.
                              
                              
                                 gazdálkodási terv a normál üzemeltetési feltételektől eltérő feltételek között, ezen belül az indítási és leállítási időszakok alatt bekövetkező, a levegőbe és/vagy a vízbe történő kibocsátások csökkentése érdekében (lásd: BAT 10 és BAT 11);
                              
                           
                                 xii.
                              
                              
                                 hulladékgazdálkodási terv a hulladék keletkezésének elkerülése, újrafelhasználásának, újrahasznosításának vagy más módon való visszanyerésének előkészítése érdekében, beleértve a BAT 16-ban megadott technikák alkalmazását;
                              
                           
                                 xiii.
                              
                              
                                 szisztematikus módszer a környezetbe történő ellenőrizetlen és/vagy nem tervezett kibocsátások, különösen a következők azonosítására és kezelésére:
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             a tüzelőanyagok, adalékok, melléktermékek és hulladékok kezeléséből és tárolásából származó kibocsátás a talajba és a felszín alatti vízbe;
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             a tüzelőanyagnak a tárolási és kezelési tevékenységek során bekövetkező önmelegedéséhez és/vagy öngyulladásához kapcsolódó kibocsátások;
                                          
                                       
                           
                                 xiv.
                              
                              
                                 porkezelési terv a tüzelőanyagok, a maradékanyagok és az adalékok berakodásából, kirakodásából, tárolásából és/vagy kezeléséből származó diffúz kibocsátások megelőzésére vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentésére;
                              
                           
                                 xv.
                              
                              
                                 zajcsökkentési intézkedési terv, amennyiben érzékeny területeken zajártalom várható vagy áll fenn tartósan, azon belül:
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             a létesítmény határán történő zajmérés végzésére vonatkozó protokoll;
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             zajcsökkentési program;
                                          
                                       
                                             c)
                                          
                                          
                                             zajjal kapcsolatos eseményekre adandó válaszról szóló, megfelelő intézkedéseket és határidőket tartalmazó protokoll;
                                          
                                       
                                             d)
                                          
                                          
                                             a korábbi, zajjal kapcsolatos események és a korrekciós intézkedések áttekintése, továbbá a zajjal kapcsolatos eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése az érintett felek körében;
                                          
                                       
                           
                                 xvi.
                              
                              
                                 a bűzös anyagok égetésére, gázosítására vagy együttégetésére vonatkozó bűzkibocsátás elleni intézkedési terv, amely magában foglalja a következőket:t
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             a bűzkibocsátás monitoringjának végzésére vonatkozó protokoll;
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             szükség esetén a bűzkibocsátás azonosítására és megszüntetésére vagy csökkentésére szolgáló bűzmegszüntetési program;
                                          
                                       
                                             c)
                                          
                                          
                                             a bűzkibocsátással kapcsolatos események rögzítésére vonatkozó protokoll, valamint a megfelelő intézkedések és határidők;
                                          
                                       
                                             d)
                                          
                                          
                                             a korábbi, bűzkibocsátással kapcsolatos események és a korrekciós intézkedések áttekintése, továbbá a bűzkibocsátással kapcsolatos eseményekkel összefüggő ismeretek terjesztése az érintett felek körében.
                                          
                                       
                           Amennyiben az értékelés azt mutatja, hogy a x–xvi) pontban felsorolt elemek bármelyike nem szükséges, az erre vonatkozó döntést – az indokokat is beleértve – írásban rögzíteni kell.
                  
               
            Alkalmazhatóság
         
         A környezetközpontú irányítási rendszer hatálya (pl. részletessége) és jellege (pl. szabványosított vagy nem szabványosított) általában a létesítmény természetével, méretével és összetettségével, valamint lehetséges környezeti hatásainak körével függ össze.
         1.2.   Nyomon követés
         
         
                  
                     BAT 2.
                  
                  
                     Az elérhető legjobb technika (BAT) a gázosító-, az IGCC- és/vagy az égetőegységek nettó elektromos hatásfokának és/vagy nettó teljes tüzelőanyag-hasznosításának és/vagy nettó mechanikai energiahatékonyságának meghatározása EN-szabványok szerinti teljes terhelés mellett elvégzett teljesítményvizsgálattal (2) az egység üzembe helyezését követően és minden olyan módosítás után, amely jelentős mértékben befolyásolhatja az egység nettó elektromos hatásfokát és/vagy nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítását és/vagy nettó mechanikai energiahatékonyságát. Amennyiben nem áll rendelkezésre EN-szabvány, az elérhető legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványok alkalmazása, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.
                  
               
                  
                     BAT 3.
                  
                  
                     A BAT a levegőbe és a vízbe történő kibocsátásokkal kapcsolatos lényeges folyamatparaméterek nyomon követése, beleértve az alábbiakat.
                     
                                 Áram
                              
                              
                                 Paraméter(ek)
                              
                              
                                 Nyomon követés
                              
                           
                                 Füstgáz
                              
                              
                                 Áramlás
                              
                              
                                 Időszakos vagy folyamatos meghatározás
                              
                           
                                 Oxigéntartalom, hőmérséklet és nyomás
                              
                              
                                 Időszakos vagy folyamatos mérés
                              
                           
                                 Vízgőztartalom (3)
                                 
                              
                           
                                 Füstgáz kezeléséből származó szennyvíz
                              
                              
                                 Áramlás, pH és hőmérséklet
                              
                              
                                 Folyamatos mérés
                              
                           
               
                  
                     BAT 4.
                  
                  
                     Az elérhető legjobb technika (BAT) a levegőbe történő kibocsátások EN-szabványoknak megfelelő nyomon követése legalább az alábbi gyakorisággal. Amennyiben nem áll rendelkezésre EN-szabvány, az elérhető legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványok alkalmazása, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.
                     
                                 Anyag/Paraméter
                              
                              
                                 Tüzelőanyag/Folyamat/Tüzelőberendezés típusa
                              
                              
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                              
                              
                                 Szabvány(ok) (4)
                                 
                              
                              
                                 A minimális ellenőrzési gyakoriság (5)
                                 
                              
                              
                                 Az ellenőrzés a következő BAT-(ok)hoz kapcsolódik
                              
                           
                                 NH3
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             SCR és/vagy SNCR alkalmazása esetén
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 Általános EN-szabványok
                              
                              
                                 Folyamatos (6)
                                     (7)
                                 
                              
                              
                                 BAT 7
                              
                           
                                 NOX
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Szén és/vagy lignit, beleértve a hulladék-együttégetést
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Szilárd biomassza és/vagy tőzeg, beleértve a hulladék-együttégetést
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             HO- és/vagy gázolajtüzelésű kazánok és motorok
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Gázolajtüzelésű gázturbinák
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Földgáztüzelésű kazánok, motorok és turbinák
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             A vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             A vgyiparból származó technológiai tüzelőanyagok
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             IGCC berendezések
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 Általános EN-szabványok
                              
                              
                                 Folyamatos (6)
                                     (8)
                                 
                              
                              
                                 BAT 20
                                 BAT 24
                                 BAT 28
                                 BAT 32
                                 BAT 37
                                 BAT 41
                                 BAT 42
                                 BAT 43
                                 BAT 47
                                 BAT 48
                                 BAT 56
                                 BAT 64
                                 BAT 65
                                 BAT 73
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Tengeri platformokon használt tüzelőberendezések
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 EN 14792
                              
                              
                                 Évente egyszer (9)
                                 
                              
                              
                                 BAT 53
                              
                           
                                 N2O
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Szén és/vagy lignit cirkulációs fluidágyas kazánokban
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Szilárd biomassza és/vagy tőzeg cirkulációs fluidágyas kazánokban
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 EN 21258
                              
                              
                                 Évente egyszer (10)
                                 
                              
                              
                                 BAT 20
                                 BAT 24
                              
                           
                                 CO
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Szén és/vagy lignit, beleértve a hulladék-együttégetést
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Szilárd biomassza és/vagy tőzeg, beleértve a hulladék-együttégetést
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             HFO- és/vagy gázolajtüzelésű kazánok és motorok
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Gázolajtüzelésű gázturbinák
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Földgáztüzelésű kazánok, motorok és turbinák
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             A vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             IGCC berendezések
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 Általános EN-szabványok
                              
                              
                                 Folyamatos (6)
                                     (8)
                                 
                              
                              
                                 BAT 20
                                 BAT 24
                                 BAT 28
                                 BAT 33
                                 BAT 38
                                 BAT 44
                                 BAT 49
                                 BAT 56
                                 BAT 64
                                 BAT 65
                                 BAT 73
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Tengeri platformokon használt tüzelőberendezések
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 EN 15058
                              
                              
                                 Évente egyszer (9)
                                 
                              
                              
                                 BAT 54
                              
                           
                                 SO2
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Szén és/vagy lignit, beleértve a hulladék-együttégetést
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Szilárd biomassza és/vagy tőzeg, beleértve a hulladék-együttégetést
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             HFO- és/vagy gázolajtüzelésű kazánok
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             HFO- és/vagy gázolajtüzelésű motorok
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Gázolajtüzelésű gázturbinák
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             A vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok kazánokban
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             IGCC berendezések
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 Általános EN-szabványok és az EN 14791 szabvány
                              
                              
                                 Folyamatos (6)
                                     (11)
                                     (12)
                                 
                              
                              
                                 BAT 21
                                 BAT 25
                                 BAT 29
                                 BAT 34
                                 BAT 39
                                 BAT 50
                                 BAT 57
                                 BAT 66
                                 BAT 67
                                 BAT 74
                              
                           
                                 SO3
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             SCR alkalmazása esetén
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 Nem áll rendelkezésre EN-szabvány
                              
                              
                                 Évente egyszer
                              
                              
                                 –
                              
                           
                                 Gáz-halmazállapotú kloridok HCl-ban kifejezve
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Szén és/vagy lignit
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok kazánokban
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 EN 1911
                              
                              
                                 Háromhavonta egyszer (6)
                                     (13)
                                     (14)
                                 
                              
                              
                                 BAT 21
                                 BAT 57
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Szilárd biomassza és/vagy tőzeg
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 Általános EN-szabványok
                              
                              
                                 Folyamatos (15)
                                     (16)
                                 
                              
                              
                                 BAT 25
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Hulladék-együttégetés
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 Általános EN-szabványok
                              
                              
                                 Folyamatos (6)
                                     (16)
                                 
                              
                              
                                 BAT 66
                                 BAT 67
                              
                           
                                 HF
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Szén és/vagy lignit
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok kazánokban
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 Nem áll rendelkezésre EN-szabvány
                              
                              
                                 Háromhavonta egyszer (6)
                                     (13)
                                     (14)
                                 
                              
                              
                                 BAT 21
                                 BAT 57
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Szilárd biomassza és/vagy tőzeg
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 Nem áll rendelkezésre EN-szabvány
                              
                              
                                 Évente egyszer (6)
                                     (16)
                                 
                              
                              
                                 BAT 25
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Hulladék-együttégetés
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 Általános EN-szabványok
                              
                              
                                 Folyamatos (6)
                                     (16)
                                 
                              
                              
                                 BAT 66
                                 BAT 67
                              
                           
                                 Por
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Szén és/vagy lignit
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Szilárd biomassza és/vagy tőzeg
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             HFO- és/vagy gázolajtüzelésű kazánok
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             A vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok kazánokban
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             IGCC berendezések
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             HFO- és/vagy gázolajtüzelésű motorok
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Gázolajtüzelésű gázturbinák
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 Általános EN-szabványok, valamint az EN 13284-1 és az EN 13284-2 szabvány
                              
                              
                                 Folyamatos (6)
                                     (17)
                                 
                              
                              
                                 BAT 22
                                 BAT 26
                                 BAT 30
                                 BAT 35
                                 BAT 39
                                 BAT 51
                                 BAT 58
                                 BAT 75
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Hulladék-együttégetés
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 Általános EN-szabványok és az EN 13284-2 szabvány
                              
                              
                                 Folyamatos
                              
                              
                                 BAT 68
                                 BAT 69
                              
                           
                                 Fémek és félfémek a higany kivételével (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Szén és/vagy lignit
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Szilárd biomassza és/vagy tőzeg
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             HFO- és/vagy gázolajtüzelésű kazánok és motorok
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 EN 14385
                              
                              
                                 Évente egyszer (18)
                                 
                              
                              
                                 BAT 22
                                 BAT 26
                                 BAT 30
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Hulladék-együttégetés
                                          
                                       
                              
                                 < 300 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 14385
                              
                              
                                 Hathavonta egyszer (13)
                                 
                              
                              
                                 BAT 68
                                 BAT 69
                              
                           
                                 ≥ 300 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 14385
                              
                              
                                 Háromhavonta egyszer (19)
                                     (13)
                                 
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             IGCC berendezések
                                          
                                       
                              
                                 ≥ 100 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 14385
                              
                              
                                 Évente egyszer (18)
                                 
                              
                              
                                 BAT 75
                              
                           
                                 Hg
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Szén és/vagy lignit, beleértve a hulladék-együttégetést
                                          
                                       
                              
                                 < 300 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 13211
                              
                              
                                 Háromhavonta egyszer (13)
                                     (20)
                                 
                              
                              
                                 BAT 23
                              
                           
                                 ≥ 300 MWth
                                 
                              
                              
                                 Általános EN-szabványok és az EN 14884 szabvány
                              
                              
                                 Folyamatos (16)
                                     (21)
                                 
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Szilárd biomassza és/vagy tőzeg
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 EN 13211
                              
                              
                                 Évente egyszer (22)
                                 
                              
                              
                                 BAT 27
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Hulladék-együttégetés szilárd biomasszával és/vagy tőzeggel
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 EN 13211
                              
                              
                                 Háromhavonta egyszer (13)
                                 
                              
                              
                                 BAT 70
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             IGCC berendezések
                                          
                                       
                              
                                 ≥ 100 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 13211
                              
                              
                                 Évente egyszer (23)
                                 
                              
                              
                                 BAT 75
                              
                           
                                 TVOC
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             HFO- és/vagy gázolajtüzelésű motorok
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok kazánokban
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 EN 12619
                              
                              
                                 Hathavonta egyszer (13)
                                 
                              
                              
                                 BAT 33
                                 BAT 59
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Hulladék-együttégetés szénnel, lignittel, szilárd biomasszával és/vagy tőzeggel
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 Általános EN-szabványok
                              
                              
                                 Folyamatos
                              
                              
                                 BAT 71
                              
                           
                                 Formaldehid
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Földgáz a szikragyújtású, szegénykeverékes gáz- és vegyes üzemű motorokban
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 Nem áll rendelkezésre EN-szabvány
                              
                              
                                 Évente egyszer
                              
                              
                                 BAT 45
                              
                           
                                 CH4
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Földgáztüzelésű motorok
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 EN ISO 25139
                              
                              
                                 Évente egyszer (24)
                                 
                              
                              
                                 BAT 45
                              
                           
                                 PCDD/F
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok kazánokban
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Hulladék-együttégetés
                                          
                                       
                              
                                 Minden méret
                              
                              
                                 EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3
                              
                              
                                 Hathavonta egyszer (13)
                                     (25)
                                 
                              
                              
                                 BAT 59
                                 BAT 71
                              
                           
               
                  
                     BAT 5.
                  
                  
                     Az elérhető legjobb technika (BAT) a füstgázkezelésből vízbe történő kibocsátások EN-szabványoknak megfelelő nyomon követése legalább az alábbi gyakorisággal. Amennyiben nem áll rendelkezésre EN-szabvány, az elérhető legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványok alkalmazása, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.
                     
                                 Anyag/Paraméter
                              
                              
                                 Szabvány(ok)
                              
                              
                                 A minimális ellenőrzési gyakoriság
                              
                              
                                 Az ellenőrzés a következő BAT-(ok)hoz kapcsolódik
                              
                           
                                 Teljes szervesszén-tartalom (TOC) (26)
                                 
                              
                              
                                 EN 1484
                              
                              
                                 Havonta egyszer
                              
                              
                                 BAT 15
                              
                           
                                 Kémiai oxigénigény (KOI) (26)
                                 
                              
                              
                                 Nem áll rendelkezésre EN-szabvány
                              
                           
                                 Összes lebegőanyag (TSS)
                              
                              
                                 EN 872
                              
                           
                                 Fluorid (F–)
                              
                              
                                 EN ISO 10304-1
                              
                           
                                 Szulfát (SO4
                                    2–)
                              
                              
                                 EN ISO 10304-1
                              
                           
                                 Könnyen felszabaduló szulfid (S2–)
                              
                              
                                 Nem áll rendelkezésre EN-szabvány
                              
                           
                                 Szulfit (SO3
                                    2–)
                              
                              
                                 EN ISO 10304-3
                              
                           
                                 Fémek és félfémek
                              
                              
                                 As
                              
                              
                                 Többféle EN-szabvány áll rendelkezésre (pl. EN ISO 11885 vagy EN ISO 17294-2)
                              
                           
                                 Cd
                              
                           
                                 Cr
                              
                           
                                 Cu
                              
                           
                                 Ni
                              
                           
                                 Pb
                              
                           
                                 Zn
                              
                           
                                 Hg
                              
                              
                                 Többféle EN-szabvány áll rendelkezésre (pl. EN ISO 12846 vagy EN ISO 17852)
                              
                           
                                 Klorid (Cl–)
                              
                              
                                 Többféle EN-szabvány áll rendelkezésre (pl. EN ISO 10304-1 vagy EN ISO 15682)
                              
                              
                                 —
                              
                           
                                 Összes nitrogén
                              
                              
                                 EN 12260
                              
                              
                                 —
                              
                           
               1.3.   Általános környezeti és égési teljesítmény
         
         
                  
                     BAT 6.
                  
                  
                     A tüzelőberendezések általános környezeti teljesítményének javítása, valamint a CO és az el nem égett anyagok levegőbe történő kibocsátásának csökkentése céljából a BAT az optimális égés biztosítása és az alábbi technikák megfelelő kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 A tüzelőanyagok elegyítése és keverése
                              
                              
                                 Állandó égési feltételek és/vagy a szennyező anyagok kibocsátáscsökkentésének biztosítása azonos típusú, de különböző minőségű tüzelőanyagok keverésével
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Az égési rendszer karbantartása
                              
                              
                                 Rendszeres tervezett karbantartás a szállítók ajánlásai alapján
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Fejlett irányítási rendszer
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.1. pontban.
                              
                              
                                 A régi tüzelőberendezésekre való alkalmazhatóságnak korlátot szabhat az égési rendszer és/vagy az ellenőrző-irányító rendszer utólagos átalakításának szükségessége
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 A tüzelőberendezés helyes kialakítása
                              
                              
                                 A kemence, az égetőkamrák, az égők és a kapcsolódó eszközök helyes kialakítása
                              
                              
                                 Az új tüzelőberendezésekre általánosan alkalmazható
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag kiválasztása
                              
                              
                                 A rendelkezésre álló tüzelőanyagok közül a jobb környezeti profillal rendelkező (pl. alacsony kén- és/vagy higanytartalmú) tüzelőanyag(ok) választása, vagy ilyen(ek)re való teljes vagy részleges átállás többek között az indítási helyzetekben, vagy amikor tartalék-tüzelőanyagokat használnak.
                              
                              
                                 Az összességében jobb környezeti profillal rendelkező, megfelelő típusú tüzelőanyagok rendelkezésre állása jelentette korlátok között alkalmazható; ezt esetlegesen befolyásolhatja az adott tagállam energiapolitikája vagy ipari technológiai tüzelőanyagok égetése esetén az integrált létesítmény tüzelőanyag-mérlege.
                                 Meglévő tüzelőberendezések esetében a választott tüzelőanyag típusát a berendezés konfigurációja és kialakítása korlátozhatja.
                              
                           
               
                  
                     BAT 7.
                  
                  
                     A NOX-kibocsátás csökkentése céljából alkalmazott szelektív katalitikus redukció (SCR) és/vagy szelektív nem katalitikus redukció (SNCR) használatával levegőbe jutó ammónia kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazható BAT az SCR és/vagy SNCR kialakításának és/vagy működésének optimalizálása (pl. a reagens/NOX optimalizált aránya, a reagens homogén eloszlása és a reagenscseppek optimális mérete).
                     
                        A BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek
                     
                     A BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szint (BAT-AEL) az SCR és/vagy SNCR használatával levegőbe jutó NHX kibocsátása vonatkozásában kevesebb mint 3–10 mg/Nm3 éves átlagban vagy a mintavételi időszak átlagában. A tartomány alsó határa SCR alkalmazásával, a tartomány felső határa pedig SNCR nedves leválasztási technikák nélküli alkalmazásával érhető el. A biomasszát égető, változó terhelés mellett működő berendezések, valamint a nehéz fűtőolajat és/vagy gázolajat égető motorok esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 15 mg/Nm3.
                  
               
                  
                     BAT 8.
                  
                  
                     A normál üzemeltetési feltételek mellett levegőbe történő kibocsátások megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT a kibocsátáscsökkentési rendszerek optimális kapacitással való alkalmazásának és rendelkezésre állásának megfelelő tervezés, üzemeltetés és karbantartás révén történő biztosítása.
                  
               
                  
                     BAT 9.
                  
                  
                     A tüzelő- és/vagy gázosító berendezések általános környezeti teljesítményének javítása és a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmazható BAT a következő elemeknek a minőségbiztosítási/minőség-ellenőrzési programokba való felvétele az összes felhasznált tüzelőanyagra vonatkozóan, a környezetközpontú irányítási rendszer részeként (lásd: BAT 1):
                     
                                 i.
                              
                              
                                 a felhasznált tüzelőanyag teljeskörű kezdeti jellemzése, kitérve legalább az alábbiakban felsorolt paraméterekre, az EN-szabványoknak megfelelően. ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványok is alkalmazhatók, feltéve, hogy használatukkal tudományos szempontból egyenértékű minőségű adat biztosítható;
                              
                           
                                 ii.
                              
                              
                                 a tüzelőanyag minőségének rendszeres vizsgálata annak ellenőrzése érdekében, hogy az megfelel-e a kezdeti jellemzésnek és a berendezés tervezési előírásainak. A vizsgálat gyakoriságát és az alábbi táblázatból a paramétereket a tüzelőanyag változékonysága és a szennyező anyag-kibocsátás jelentősége (például koncentráció a tüzelőanyagban, az alkalmazott füstgázkezelés) értékelésének alapján kell meghatározni, illetve kiválasztani;
                              
                           
                                 iii.
                              
                              
                                 az üzemi beállítások későbbi kiigazítása ahogyan és amikor szükséges és amennyiben kivitelezhető (pl. a tüzelőanyagok jellemzésének és ellenőrzésének integrálása a fejlett irányítási rendszerbe (a leírást lásd a 8.1. pontban)).
                              
                           
                        Leírás
                     
                     A tüzelőanyag kezdeti jellemzését és rendszeres vizsgálatát az üzemeltető és/vagy a tüzelőanyag beszállítója is elvégezheti. Amennyiben a beszállító végzi, a részletes eredményt a termék (tüzelőanyag) szállítói specifikációja és/vagy garancia formájában kell az üzemeltető rendelkezésére bocsátani.
                     
                                 Tüzelőanyag(ok)
                              
                              
                                 A jellemzés tárgyát képező anyagok/paraméterek
                              
                           
                                 Biomassza/tőzeg
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             alsó fűtőérték
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             nedvesség
                                          
                                       
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             hamu
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             C, Cl, F, N, S, K, Na
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             fémek és félfémek (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)
                                          
                                       
                           
                                 Szén/lignit
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             alsó fűtőérték
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             nedvesség
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             illékony anyagok, hamu, kötött karbon, C, H, N, O, S
                                          
                                       
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Br, Cl, F
                                          
                                       
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             fémek és félfémek (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                          
                                       
                           
                                 HFO
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             hamu
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             C, S, N, Ni, V
                                          
                                       
                           
                                 Gázolaj
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             hamu
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             N, C, S
                                          
                                       
                           
                                 Földgáz
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             alsó fűtőérték
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             CH4, C2H6, C3, C4
                                                +, CO2, N2, Wobbe-index
                                          
                                       
                           
                                 A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok (27)
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Br, C, Cl, F, H, N, O, S
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             fémek és félfémek (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                          
                                       
                           
                                 A vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             alsó fűtőérték, CH4 (COG esetében), CXHY (COG esetében), CO2, H2, N2, összes kén, por, Wobbe-index
                                          
                                       
                           
                                 Hulladék (28)
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             alsó fűtőérték
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             nedvesség
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             illékony anyagok, hamu, Br, C, Cl, F, H, N, O, S
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             fémek és félfémek (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                          
                                       
                           
               
                  
                     BAT 10.
                  
                  
                     A normál üzemeltetési feltételektől eltérő feltételek (OTNOC) mellett a levegőbe és/vagy a vízbe jutó kibocsátások csökkentése érdekében alkalmazható BAT a környezetközpontú irányítási rendszer részét képező, a lehetséges szennyező anyag-kibocsátások jelentőségével arányos olyan gazdálkodási terv (lásd: BAT 1) kidolgozása és megvalósítása, amely a következő elemeket foglalja magában:
                     
                                 —
                              
                              
                                 a normál üzemeltetési feltételektől eltérő feltételek (amelyek hatással lehetnek a levegőbe, a vízbe és/vagy a talajba történő kibocsátásokra) előidézése szempontjából relevánsnak tekintett rendszerek megfelelő megtervezése (például alacsony terhelésre törekvő tervezési koncepciók az indítási és leállítási minimumterhelések csökkentésére, a gázturbinákkal való stabil termelés érdekében);
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 az érintett rendszerekre vonatkozó egyedi megelőző karbantartási terv kidolgozása és végrehajtása;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 a normál üzemeltetési feltételektől eltérő feltételek és a kapcsolódó körülmények által okozott kibocsátások felülvizsgálata és nyilvántartásba vétele, valamint szükség esetén korrekciós intézkedések végrehajtása;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 a normál üzemeltetési feltételektől eltérő feltételek fennállása alatt bekövetkezett teljes kibocsátás időszakos értékelése (pl. események gyakorisága, időtartama, a kibocsátások számszerűsítése/becslése), valamint szükség esetén korrekciós intézkedések végrehajtása.
                              
                           
               
                  
                     BAT 11.
                  
                  
                     A BAT a normál üzemeltetési feltételektől eltérő feltételek fennállása alatt a levegőbe és/vagy vízbe történő kibocsátások megfelelő nyomon követése.
                     
                        Leírás
                     
                     Az ellenőrzés elvégezhető a kibocsátások közvetlen mérésével, vagy helyettesítő paraméterek ellenőrzésével, amennyiben az tudományos szempontból a kibocsátások közvetlen mérésével azonos vagy annál magasabb színvonalat képvisel. Az indítás és a leállítás során történő kibocsátásokat elég évente legalább egyszer, egy tipikus indítási/leállítási eljárás keretében végrehajtott részletes kibocsátásmérés alapján értékelni, és e mérés eredményei alapján az év során végrehajtott egyes indítás/leállítás alatt bekövetkező kibocsátásokat megbecsülni.
                  
               1.4.   Energiahatékonyság
         
         
                  
                     BAT 12.
                  
                  
                     Az évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett égető, gázosító és/vagy IGCC-egységek energiahatékonyságának növelése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák megfelelő kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Az égés optimalizálása
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.2. pontban.
                                 Az égés optimalizálása minimálisra csökkenti az el nem égett anyagok mennyiségét a füstgázban és a szilárd égéstermékekben.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 A munkaközeg feltételeinek optimalizálása
                              
                              
                                 A munkaközegnek minősülő gáz vagy gőz lehető legmagasabb nyomása és hőmérséklete mellett való működés a például a NOx-kibocsátás csökkentéséhez vagy az igényelt energia jellemzőihez kapcsolódó korlátok között
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 A gőzciklus optimalizálása
                              
                              
                                 A turbina alacsonyabb kilépőnyomással való üzemeltetése a hűtőt a tervezési feltételeken belül megengedett lehető legalacsonyabb hőmérsékletű hűtővízzel használva
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Az energiafogyasztás minimális szintre való csökkentése
                              
                              
                                 A belső energiafogyasztás minimálisra csökkentése (például a tápvízszivattyú nagyobb hatékonysága révén)
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Az égési levegő előmelegítése
                              
                              
                                 Az égési füstgázból visszanyert hő egy részének újrafelhasználása az égés során használt levegő előmelegítése céljából
                              
                              
                                 A NOX-kibocsátás csökkentésének szükségességéhez kapcsolódó korlátok között általánosan alkalmazható
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag előmelegítése
                              
                              
                                 A tüzelőanyag előmelegítése visszanyert hő felhasználásával
                              
                              
                                 A kazán kialakításához és a NOX-kibocsátás csökkentésének szükségességéhez kapcsolódó korlátok között általánosan alkalmazható
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Fejlett irányítási rendszer
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.2. pontban.
                                 A fő égési paraméterek számítógépes ellenőrzése lehetővé teszi az égés hatékonyságának javítását
                              
                              
                                 Az új egységekre általánosan alkalmazható A régi egységekre való alkalmazhatóságnak korlátot szabhat az égési rendszer és/vagy az ellenőrző-irányító rendszer utólagos átalakításának szükségessége
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 A tápvíz előmelegítése visszanyert hő felhasználásával
                              
                              
                                 A gőzleválasztóból kilépő víz előmelegítése visszanyert hővel a kazánban való újrafelhasználása előtt
                              
                              
                                 Csak gőzkörökre vonatkozik, forróvizes kazánokra nem.
                                 A meglévő egységekre való alkalmazhatóságot korlátozhatják a berendezés konfigurációjához és a visszanyerhető hő mennyiségéhez kapcsolódó korlátok.
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 Hővisszanyerés kapcsolt energiatermelés (CHP) révén
                              
                              
                                 Hővisszanyerés (főként a gőzrendszerből) az ipari folyamatokban/tevékenységekben vagy a távfűtési hálózatban felhasználásra kerülő forró víz/gőz előállításához. További hővisszanyerés a következőkből lehetséges:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             füstgáz,
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             rostélyos hűtővel való hűtés,
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             cirkulációs fluid ágy
                                          
                                       
                              
                                 A helyi hő- és energiaigényhez kapcsolódó korlátok között alkalmazható.
                                 Az alkalmazhatóság a kiszámíthatatlan üzemi hőprofilú gázkompresszorok esetében korlátozott lehet.
                              
                           
                                 j.
                              
                              
                                 Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre való előkészítés
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.2. pontban.
                              
                              
                                 Csak olyan új egységek esetében alkalmazható, amelyeknél reális lehetőség van a hőnek az egység közelében való jövőbeni felhasználására
                              
                           
                                 k.
                              
                              
                                 Füstgázkondenzátor
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.2. pontban.
                              
                              
                                 A CHP-egységekre általánosan alkalmazható, feltéve, hogy kellő igény van az alacsony hőmérsékletű hőre
                              
                           
                                 l.
                              
                              
                                 Hőtárolás
                              
                              
                                 A hő tárolása a CHP-üzemmódban
                              
                              
                                 Csak a CHP-berendezésekre vonatkozik.
                                 Az alkalmazhatóság az alacsony hőterhelés-igény esetében korlátozott lehet.
                              
                           
                                 m.
                              
                              
                                 Nedves kémény
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.2. pontban.
                              
                              
                                 A nedves FGD-rendszerrel felszerelt új és meglévő egységek esetében általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 n.
                              
                              
                                 Hűtőtornyon keresztül történő kibocsátás
                              
                              
                                 A kibocsátások levegőbe juttatása erre a célra kialakított kémény helyett hűtőtornyon keresztül
                              
                              
                                 Csak nedves FGD-rendszerrel felszerelt egységek esetében alkalmazható, amelyeknél a füstgázt kibocsátás előtt újra kell hevíteni, és ahol az egység hűtőrendszere egy hűtőtorony
                              
                           
                                 o.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag előszárítása
                              
                              
                                 A tüzelőanyag nedvességtartalmának égés előtti csökkentése az égési feltételek javítása érdekében
                              
                              
                                 A biomassza és/vagy tőzeg égetésére az öngyulladás kockázatához kapcsolódó korlátok között alkalmazható (pl. a tőzeg nedvességtartalmának a szállítási láncban végig 40 % felett kell maradnia).
                                 A meglévő berendezések utólagos átalakítását korlátozhatja a szárítási művelettel elérhető plusz fűtőérték, valamint az, hogy egyes kazánok kialakítása és berendezések konfigurációja csupán korlátozott utólagos átalakítási lehetőségeket tesz lehetővé.
                              
                           
                                 p.
                              
                              
                                 A hőveszteség minimális szintre való csökkentése
                              
                              
                                 A például a salakkal bekövetkező vagy a sugárzóforrások szigetelésével csökkenthető hulladékhő-veszteségek minimális szintre való csökkentése
                              
                              
                                 Csak a szilárd tüzelésű égetőegységek és a gázosító/IGCC-egységek esetében alkalmazható
                              
                           
                                 q.
                              
                              
                                 Fejlett anyagok
                              
                              
                                 Olyan fejlett anyagok használata, amelyek bizonyítottan képesek ellenállni a magas üzemi hőmérsékleteknek és nyomásoknak, és így növelik a gőzelőállítási/égési folyamat hatékonyságát
                              
                              
                                 Csak új berendezések esetében alkalmazható
                              
                           
                                 r.
                              
                              
                                 Gőzturbina korszerűsítése
                              
                              
                                 Ide olyan technikák tartoznak, mint például a közepes nyomású gőz hőmérsékletének és nyomásának növelése, az alacsony nyomású turbinával való kiegészítés, valamint a turbinalapátok geometriájának módosítása.
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot korlátozhatja a kereslet, a gőzállapot és/vagy a berendezés korlátozott élettartama.
                              
                           
                                 s.
                              
                              
                                 Szuperkritikus és ultra-szuperkritikus gőzállapot
                              
                              
                                 Olyan gőzkörök használata, gőzújrahevítő rendszereket is beleértve, amelyekben a gőz elérheti szuperkritikus körülmények esetén a 220,6 bárt meghaladó nyomást és a 374 °C feletti hőmérsékletet, ultra-szuperkritikus körülmények esetén pedig a 250–300 bárt meghaladó nyomást és az 580–600 °C feletti hőmérsékletet.
                              
                              
                                 Csak a legalább 600 MWth teljesítményű és évente több mint 4 000  órán át üzemeltetett új egységek esetében alkalmazható.
                                 Nem alkalmazható abban az esetben, ha az egység célja alacsony hőmérsékletű és/vagy nyomású gőz előállítása a feldolgozóiparban.
                                 Nem alkalmazható a CHP-üzemmódban gőzt termelő gázturbinák és motorok esetében.
                                 Biomasszát égető egységek esetében az alkalmazhatóságnak korlátot szabhat a bizonyos biomasszák esetében magas hőmérsékleten bekövetkező korrózió.
                              
                           
               1.5.   Vízfogyasztás és vízbe történő kibocsátások
         
         
                  
                     BAT 13.
                  
                  
                     A vízfogyasztás és a szennyezett víz mennyiségének csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi két technika közül az egyik vagy mindkettő alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Víz-újrahasznosítás
                              
                              
                                 A berendezésből származó maradék vizes áramokat, ezen belül a talaj felszínén elfolyó vizet újra felhasználják más célokra. Az újrahasznosítás mértékét a befogadó vízáram minőségi követelményei és a berendezés vízmérlege korlátozza.
                              
                              
                                 Nem alkalmazható a hűtőrendszerekből származó szennyvízre, ha abban vízkezelésre használt vegyi anyagok és/vagy nagy koncentrációban tengervízből származó só van jelen.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 A száraz kazánhamu kezelése
                              
                              
                                 A száraz, forró kazánhamu a kemencéből egy mechanikus szállítószalag-rendszerre hullik, ahol a környezeti levegővel érintkezve lehűl. A folyamat során nem használnak vizet.
                              
                              
                                 Csak a szilárd tüzelőanyagot égető berendezések esetében alkalmazható.
                                 Lehetnek olyan technikai korlátozások, amelyek megakadályozzák a meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakítását.
                              
                           
               
                  
                     BAT 14.
                  
                  
                     A nem szennyezett szennyvíz szennyeződésének megelőzése és a vízbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmazható BAT a szennyvízáramok elkülönítése, és külön kezelése a szennyező anyag-tartalmuktól függően.
                     
                        Leírás
                     
                     A jellemzően elkülönített és külön kezelt szennyvízáramok közé a talaj felszínén elfolyó víz, a hűtővíz és a füstgáz tisztításából származó szennyvíz tartozik.
                     
                        Alkalmazhatóság
                     
                     A meglévő berendezések esetében a vízelvezető rendszerek kialakítása miatt az alkalmazhatóság korlátozott lehet.
                  
               
                  
                     BAT 15.
                  
                  
                     A füstgáz kezeléséből származó, vízbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák megfelelő kombinációjának alkalmazása, valamint másodlagos módszerek alkalmazása a hígítás elkerülése érdekében a lehető legközelebb a forráshoz.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 A jellemzően megelőzött/csökkentett szennyező anyagok
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 Elsődleges technikák
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Optimalizált égés (lásd: BAT 6) és füstgázkezelő rendszerek (pl. SCR/SNCR, lásd: BAT 7)
                              
                              
                                 Szerves vegyületek, ammónia (NH3)
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 Másodlagos technikák (29)
                                 
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Adszorpció aktív szénen
                              
                              
                                 Szerves vegyületek, higany (Hg)
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Aerob biológiai tisztítás
                              
                              
                                 Biológiailag lebontható szerves vegyületek, ammónium (NH4
                                    +)
                              
                              
                                 A szerves vegyületek kezelésére általánosan alkalmazható. Magas (azaz 10 g/l körüli) kloridkoncentrációk esetén előfordulhat, hogy az ammónium (NH4
                                    +) aerob biológiai tisztítása nem alkalmazható.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Anoxikus/anaerob biológiai tisztítás
                              
                              
                                 Higany (Hg), nitrát (NO3
                                    –), nitrit (NO2
                                    –)
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Koaguláció és flokkuláció
                              
                              
                                 Lebegőanyagok
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Kristályosítás
                              
                              
                                 Fémek és félfémek, szulfát (SO4
                                    2–), fluorid (F–)
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Szűrés (pl. homokszűrés, mikroszűrés, ultraszűrés)
                              
                              
                                 Lebegőanyagok, fémek
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Flotálás
                              
                              
                                 Lebegőanyagok, szabad olaj
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 Ioncsere
                              
                              
                                 Fémek
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 j.
                              
                              
                                 Semlegesítés
                              
                              
                                 Savak, lúgok
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 k.
                              
                              
                                 Oxidáció
                              
                              
                                 Szulfid (S2–), szulfit (SO3
                                    2–)
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 l.
                              
                              
                                 Kicsapás
                              
                              
                                 Fémek és félfémek, szulfát (SO4
                                    2–), fluorid (F–)
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 m.
                              
                              
                                 Ülepítés
                              
                              
                                 Lebegőanyagok
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 n.
                              
                              
                                 Sztrippelés
                              
                              
                                 Ammónia (NH3)
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           A BAT-AEL értékek a fogadó víztestbe azon a ponton történő közvetlen kibocsátásokra vonatkoznak, ahol a kibocsátás elhagyja a létesítményt.
                     
                        1. táblázat
                     
                     
                        A füstgáz kezeléséből származó, fogadó víztestbe történő közvetlen kibocsátásokra vonatkozó BAT-AEL értékek
                     
                     
                                 Anyag/Paraméter
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek
                              
                           
                                 Napi átlag
                              
                           
                                 Teljes szervesszén-tartalom (TOC)
                              
                              
                                 20–50 mg/l (30)
                                     (31)
                                     (32)
                                 
                              
                           
                                 Kémiai oxigénigény (KOI)
                              
                              
                                 60–150 mg/l (30)
                                     (31)
                                     (32)
                                 
                              
                           
                                 Összes lebegőanyag (TSS)
                              
                              
                                 10–30 mg/l
                              
                           
                                 Fluorid (F–)
                              
                              
                                 10–25 mg/l (32)
                                 
                              
                           
                                 Szulfát (SO4
                                    2–)
                              
                              
                                 1,3–2,0 g/l (32)
                                     (33)
                                     (34)
                                     (35)
                                 
                              
                           
                                 Könnyen felszabaduló szulfid (S2–)
                              
                              
                                 0,1–0,2 mg/l (32)
                                 
                              
                           
                                 Szulfit (SO3
                                    2–)
                              
                              
                                 1–20 mg/l (32)
                                 
                              
                           
                                 Fémek és félfémek
                              
                              
                                 As
                              
                              
                                 10–50 μg/l
                              
                           
                                 Cd
                              
                              
                                 2–5 μg/l
                              
                           
                                 Cr
                              
                              
                                 10–50 μg/l
                              
                           
                                 Cu
                              
                              
                                 10–50 μg/l
                              
                           
                                 Hg
                              
                              
                                 0,2–3 μg/l
                              
                           
                                 Ni
                              
                              
                                 10–50 μg/l
                              
                           
                                 Pb
                              
                              
                                 10–20 μg/l
                              
                           
                                 Zn
                              
                              
                                 50–200 μg/l
                              
                           
               1.6.   Hulladékgazdálkodás
         
         
                  
                     BAT 16.
                  
                  
                     Az égési és/vagy gázosítási eljárásokból és kibocsátáscsökkentő technikákból ártalmatlanításra küldött hulladék mennyiségének csökkentése érdekében alkalmazható BAT a műveletek olyan módon történő megszervezése, hogy – fontossági sorrendben és figyelembe véve az életciklus-szemléletet – a lehető legnagyobb mértékű legyen:
                     
                                 a.
                              
                              
                                 a hulladékképződés megelőzése, pl. a melléktermékként keletkező maradékanyagok arányának maximalizálása;
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 a hulladék újrahasználatra való előkészítése, pl. a kért sajátos minőségi kritériumoknak megfelelően;
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 a hulladékok újrahasznosítása;
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 a hulladék egyéb hasznosítása (például energetikai hasznosítás);
                              
                           az alábbi technikák megfelelő kombinációjának alkalmazásával:
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Gipsz melléktermékként történő előállítása
                              
                              
                                 A nedves FGD-rendszerben végbemenő kalcium-alapú reakció maradékanyagai minőségének optimalizálása annak érdekében, hogy felhasználhatók legyenek a bányászott gipsz helyett (pl. a gipszkarton lemezek gyártására alapanyagként). A nedves FGD-rendszerben felhasznált mészkő minősége befolyásolja az előállított gipsz tisztaságát.
                              
                              
                                 A gipsz elvárt minőségéhez, az egyes felhasználásokhoz kapcsolódó egészségügyi követelményekhez, valamint a piaci feltételekhez kapcsolódó korlátok között általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 A maradékanyagok újrafeldolgozása vagy hasznosítása az építőiparban
                              
                              
                                 A maradékanyagok (pl. a félszáraz kéntelenítési eljárásokból származó maradékanyagok, a pernye, a kazánhamu) újrafeldolgozása vagy hasznosítása építőanyagként (pl. útépítéshez, homok helyett a betongyártáshoz vagy a cementiparban)
                              
                              
                                 Az anyag egyes felhasználásokhoz kapcsolódó minőségi követelményeihez (pl. a fizikai tulajdonságokhoz, a károsanyag-tartalomhoz), valamint a piaci feltételekhez kapcsolódó korlátok között általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Energetikai hasznosítás hulladéknak a tüzelőanyag-szerkezetben való felhasználásával
                              
                              
                                 A szén, a lignit, a nehéz tüzelőolaj, a tőzeg és a biomassza égetéséből származó, szénben gazdag hamu és iszap maradék energiaértékét például a tüzelőanyaghoz való keveréssel lehet hasznosítani.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható az olyan berendezések esetében, amelyek képesek hulladékot is fogadni a tüzelőanyag-szerkezetben, és műszakilag alkalmasak a tüzelőanyagoknak az égetőkamrába való betáplálására.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 A kimerült katalizátor előkészítése újrafelhasználásra
                              
                              
                                 A katalizátor előkészítése újrafelhasználásra (pl. az SCR-katalizátorok esetében akár négyszer) az eredeti teljesítmény egy részét vagy egészét helyreállítja, és ezzel több évtizedre meghosszabbítja a katalizátor élettartamát. A kimerült katalizátor újrafelhasználásra való előkészítése egy katalizátorkezelési rendszer szerves részét képezi.
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot korlátozhatja a katalizátor mechanikai állapota, valamint a NOx- és a NH3-kibocsátás csökkentéséhez szükséges teljesítmény.
                              
                           
               1.7.   Zajkibocsátás
         
         
                  
                     BAT 17.
                  
                  
                     A zajkibocsátás csökkentése céljából alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Operatív intézkedések
                              
                              
                                 Ide tartoznak a következők:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             a berendezések fokozott ellenőrzése és karbantartása,
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             lehetőség szerint a körülzárt területek ajtóinak és ablakainak zárása,
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             a berendezések tapasztalt személyzet által történő üzemeltetése,
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             amennyiben lehetséges, a zajos tevékenységek éjszakai végzésének kerülése,
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             zajenyhítési intézkedések a karbantartási tevékenységek során.
                                          
                                       
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Alacsony zajszintű berendezések
                              
                              
                                 Potenciálisan a kompresszorok, szivattyúk és lemezek tartoznak ide.
                              
                              
                                 Új vagy kicserélt berendezések esetében általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Zajcsökkentés
                              
                              
                                 A zaj terjedése a zajkibocsátó és a zajvevő közé helyezett akadályokkal csökkenthető. Megfelelő akadálynak tekinthetők a védőfalak, gátak és épületek.
                              
                              
                                 Az új berendezésekre általánosan alkalmazható. Meglévő berendezések esetében az akadályok behelyezését a helyhiány korlátozhatja.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 A zaj szabályozására szolgáló berendezések
                              
                              
                                 Ide tartoznak a következők:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             zajcsökkentő berendezések,
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             a berendezés szigetelése,
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             a zajos berendezések körülzárása,
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             az épületek hangszigetelése.
                                          
                                       
                              
                                 Az alkalmazhatóságot a helyhiány korlátozhatja.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 A berendezések és épületek megfelelő elhelyezése
                              
                              
                                 A zajszintek a zajkibocsátó és a zajvevő közötti távolság növelésével és épületek zajvédő falként történő használatával csökkenthetők.
                              
                              
                                 Az új berendezésekre általánosan alkalmazható. Meglévő berendezések esetében a berendezések és gyártóegységek áthelyezését a helyhiány vagy a magas költségek korlátozhatják.
                              
                           
               2.   A SZILÁRD TÜZELŐANYAGOK ÉGETÉSÉRE VONATKOZÓ BAT-KÖVETKEZTETÉSEK
         2.1.   A szén és/vagy a lignit égetésére vonatkozó BAT-következtetések
         
         Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések általánosan alkalmazhatók a szén és/vagy lignit égetésére. Ezeket az 1. pontban foglalt általános BAT-következtetésekkel együtt kell alkalmazni.
         2.1.1.   Általános környezeti teljesítmény
         
         
                  
                     BAT 18.
                  
                  
                     A szén és/vagy a lignit égetése általános környezeti teljesítményének javítása érdekében a BAT 6 mellett a BAT az alábbi technika alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 A kazán magas hatásfokát biztosító integrált égetési folyamat, amely a NOx-kibocsátás csökkentésére szolgáló elsődleges technikákat (pl. levegő többlépcsős beadagolása, tüzelőanyag többlépcsős beadagolása, alacsony NOx-kibocsátású égők (LNB) és/vagy füstgáz-visszavezetés) is magában foglal.
                              
                              
                                 Az olyan égetési folyamatok teszik lehetővé ezt az integrációt, mint a portüzelés, a fluidágyas tüzelés vagy a mozgórostélyos tüzelés.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
               2.1.2.   Energiahatékonyság
         
         
                  
                     BAT 19.
                  
                  
                     A szén és/vagy a lignit égetése energiahatékonyságának növelése érdekében alkalmazható BAT a BAT 12-ben és az alábbiakban megadott technikák megfelelő kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 A száraz kazánhamu kezelése
                              
                              
                                 A száraz, forró kazánhamu a kemencéből egy mechanikus szállítószalag-rendszerre hullik, ahol az ismételt égetés céljából a kemencébe történt visszairányítást követően a környezeti levegővel érintkezve lehűl. A hasznos energiát a hamu ismételt elégete és a hamu lehűtése során is visszanyerik.
                              
                              
                                 Lehetnek olyan technikai korlátozások, amelyek megakadályozzák a meglévő égetőegységek utólagos átalakítását.
                              
                           
                        
                     
                        2. táblázat
                     
                     
                        A szén és/vagy a lignit égetésére vonatkozó, BAT-hoz kapcsolódó energiahatékonysági szintek (BAT-AEEL-ek)
                     
                     
                                 Az égetőegység típusa
                              
                              
                                 BAT-AEEL-ek (36)
                                     (37)
                                 
                              
                           
                                 Nettó elektromos hatásfok (%) (38)
                                 
                              
                              
                                 Nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítás (%) (38)
                                     (39)
                                     (40)
                                 
                              
                           
                                 Új egység (41)
                                     (42)
                                 
                              
                              
                                 Meglévő egység (41)
                                     (43)
                                 
                              
                              
                                 Új vagy meglévő egység
                              
                           
                                 Széntüzelésű, ≥ 1 000  MWth
                                 
                              
                              
                                 45–46
                              
                              
                                 33,5–44
                              
                              
                                 75–97
                              
                           
                                 Lignittüzelésű, ≥ 1 000  MWth
                                 
                              
                              
                                 42–44 (44)
                                 
                              
                              
                                 33,5–42,5
                              
                              
                                 75–97
                              
                           
                                 Széntüzelésű, < 1 000  MWth
                                 
                              
                              
                                 36,5–41,5 (45)
                                 
                              
                              
                                 32,5–41,5
                              
                              
                                 75–97
                              
                           
                                 Lignittüzelésű, < 1 000  MWth
                                 
                              
                              
                                 36,5–40 (46)
                                 
                              
                              
                                 31,5–39,5
                              
                              
                                 75–97
                              
                           
               2.1.3.   NOX, N2O és CO levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 20.
                  
                  
                     A szén és/vagy a lignit égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése és ezzel együtt a CO és a N2O levegőbe történő kibocsátásának korlátozása érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Az égés optimalizálása
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 Általában más technikákkal együttesen alkalmazzák
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 A NOx-kibocsátás csökkentésére szolgáló egyéb elsődleges technikák (pl. levegő többlépcsős beadagolása, tüzelőanyag többlépcsős beadagolása, füstgáz-visszavezetés, alacsony NOx-kibocsátású égők (LNB)) kombinációja
                              
                              
                                 Az egyes technikák leírását lásd a 8.3. pontban.
                                 A kazán kialakítása befolyásolhatja a megfelelő elsődleges technikák (kombinációjának) kiválasztását és teljesítményét.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Szelektív, nem-katalitikus redukció (SNCR)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 Kiszökésgátló SCR-rel alkalmazható.
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóság korlátozott lehet az olyan kazánok esetében, amelyek nagy keresztmetszete megakadályozza a NH3 és a NOx homogén keveredését.
                                 Az alkalmazhatóság az évente kevesebb mint 1 500  órán át, nagyon változó kazánterhelés mellett üzemeltetett tüzelőberendezések esetében korlátozott lehet.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Szelektív katalitikus redukció (SCR)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 A kevesebb mint 300 MWth teljesítményű és évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 A kevesebb mint 100 MWth teljesítményű tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható általánosan.
                                 Az évente 500–1 500  órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések, valamint a legalább 300 MWth teljesítményű és évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében az utólagos átalakításnak műszaki és gazdasági korlátai lehetnek
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Kombinált technikák a NOx- és SOx-kibocsátások csökkentésére
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Eseti alapon, a tüzelőanyag jellemzőinek és az égési folyamatnak a függvényében alkalmazható
                              
                           
                        
                     
                        3. táblázat
                     
                     
                        A szén és/vagy a lignit égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (47)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (48)
                                     (49)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 100–150
                              
                              
                                 100–270
                              
                              
                                 155–200
                              
                              
                                 165–330
                              
                           
                                 100–300
                              
                              
                                 50–100
                              
                              
                                 100–180
                              
                              
                                 80–130
                              
                              
                                 155–210
                              
                           
                                 ≥ 300, szén- és/vagy lignittüzelésű FBC-kazán, valamint lignittüzelésű PC-kazán
                              
                              
                                 50–85
                              
                              
                                 < 85–150 (50)
                                     (51)
                                 
                              
                              
                                 80–125
                              
                              
                                 140–165 (52)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300, széntüzelésű PC-kazán
                              
                              
                                 65–85
                              
                              
                                 65–150
                              
                              
                                 80–125
                              
                              
                                 < 85–165 (53)
                                 
                              
                           Tájékoztatásul az évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések és az új tüzelőberendezések éves átlagos CO-kibocsátási szintjei általában a következők:
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye (MWth)
                              
                              
                                 Tájékoztató jellegű CO-kibocsátási szintek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 < 30–140
                              
                           
                                 ≥ 300, szén- és/vagy lignittüzelésű FBC-kazán, valamint lignittüzelésű PC-kazán
                              
                              
                                 < 30–100 (54)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300, széntüzelésű PC-kazán
                              
                              
                                 < 5–100 (54)
                                 
                              
                           
               2.1.4.   SOX, HCl és HF levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 21.
                  
                  
                     A szén és/vagy a lignit égetéséből a SOX, a HCl és a HF levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Szorbens injektálása a kazánba (kemencébe vagy ágyba)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.4. pontban.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Szorbens injektálása a füstgázelvezető vezetékbe (DSI)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.4. pontban.
                                 A technológiát HCl/HF eltávolítására lehet alkalmazni olyan esetben, amikor FGD kimeneti technika végrehajtására nem kerül sor.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Száraz porlasztószárító (SDA)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.4. pontban.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Cirkulációs fluidágyas (CFB) száraz mosó
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Nedves mosás
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.4. pontban.
                                 A technológiákat HCl/HF eltávolítására lehet alkalmazni olyan esetben, amikor FGD kimeneti technika végrehajtására nem kerül sor.
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Nedves füstgáz-kéntelenítő (nedves FGD-) rendszer
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.4. pontban.
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 A technika kevesebb mint 300 MWth teljesítményű tüzelőberendezések esetében való alkalmazásának és az évente 500–1 500  órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának műszaki és gazdasági korlátai lehetnek
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Tengervizes FGD-rendszer
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Kombinált technikák a NOx- és SOx-kibocsátások csökkentésére
                              
                              
                                 Eseti alapon, a tüzelőanyag jellemzőinek és az égési folyamatnak a függvényében alkalmazható
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 A nedves FGD-rendszer után található gázos gáz-előmelegítő berendezés cseréje vagy eltávolítása
                              
                              
                                 A nedves FGD-rendszer után található gázos gáz-előmelegítő berendezés cseréje többcsöves hőcserélőre, vagy a füstgáz eltávolítása és kibocsátása hűtőtornyon vagy nedves kéményen keresztül.
                              
                              
                                 Csak akkor alkalmazható, ha nedves FGD-rendszerrel és utána gázos gáz-előmelegítő berendezéssel felszerelt tüzelőberendezésekben cserélni kell a hőcserélőt.
                              
                           
                                 j.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag kiválasztása
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.4. pontban.
                                 Olyan tüzelőanyag alkalmazása, amelynek alacsony a kéntartalma (pl. szárazon csak 0,1 térf.%), klórtartalma vagy fluortartalma
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához kapcsolódó korlátok között alkalmazható; ez az adott tagállam energiapolitikájának függvénye. Az alkalmazhatóságot a konkrétan az egyedi hazai tüzelőanyagok égetésére tervezett tüzelőberendezések esetében korlátozhatják a kialakítás jelentette korlátok.
                              
                           
                        
                     
                        4. táblázat
                     
                     
                        A szén és/vagy a lignit égetéséből a SO2 levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag
                              
                              
                                 Napi átlag
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (55)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (56)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 150–200
                              
                              
                                 150–360
                              
                              
                                 170–220
                              
                              
                                 170–400
                              
                           
                                 100–300
                              
                              
                                 80–150
                              
                              
                                 95–200
                              
                              
                                 135–200
                              
                              
                                 135–220 (57)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300, PC-kazán
                              
                              
                                 10–75
                              
                              
                                 10-130 (58)
                                 
                              
                              
                                 25–110
                              
                              
                                 25–165 (59)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300, fluidágyas kazán (60)
                                 
                              
                              
                                 20–75
                              
                              
                                 20–180
                              
                              
                                 25–110
                              
                              
                                 50–220
                              
                           Olyan, több mint 300 MW teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező tüzelőberendezés esetében, amelyet konkrétan hazai lignit elégetésére terveztek, és amelynek tekintetében bizonyítható, hogy műszaki-gazdasági okokból nem képes elérni a 4. táblázatban említett BAT-AEL-értékeket, a 4. táblázatban megállapított napi átlagos BAT-AEL-értékek nem alkalmazandók, és az éves átlagos BAT-AEL-tartomány felső határa a következő:
                     
                                 i.
                              
                              
                                 új FGD-rendszer esetében: RCG × 0,01, de maximum 200 mg/Nm3;
                              
                           
                                 ii.
                              
                              
                                 meglévő FGD-rendszer esetében: RCG × 0,03, de maximum 320 mg/Nm3;
                                 ahol RCG a SO2 koncentrációja a kezeletlen füstgázban éves átlagban (az Általános megfontolások szerinti standard körülmények között) a SOX-leválasztó rendszer bemeneténél, 6 térf. % O2 vonatkoztatási-oxigéntartalom mellett;
                              
                           
                                 iii.
                              
                              
                                 amennyiben az FGD-rendszer részeként szorbenst injektálnak a kazánba, az RCG e technika SO2-csökkentésének hatékonyságát (ηΒSI) figyelembe véve a következőképpen módosítható: RCG (kiigazított) = RCG (mért)/(1–ηBSI).
                              
                           
                        5. táblázat
                     
                     
                        A szén és/vagy a lignit égetéséből a HCl és a HF levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Szennyező anyag
                              
                              
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag vagy az egy év alatt kapott minták átlaga
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (61)
                                 
                              
                           
                                 HCl
                              
                              
                                 < 100
                              
                              
                                 1–6
                              
                              
                                 2–10 (62)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 1–3
                              
                              
                                 1–5 (62)
                                     (63)
                                 
                              
                           
                                 HF
                              
                              
                                 < 100
                              
                              
                                 < 1–3
                              
                              
                                 < 1–6 (64)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 < 1–2
                              
                              
                                 < 1–3 (64)
                                 
                              
                           
               2.1.5.   Por és részecskéhez kötött fém levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 22.
                  
                  
                     A szén és/vagy a lignit égetéséből a por és a részecskéhez kötött fémek levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Elektrosztatikus porleválasztó (ESP)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.5. pontban.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Zsákos szűrő
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Szorbens injektálása a kazánba
                                 (kemencébe vagy ágyba)
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.5. pontban.
                                 A technikákat főként a SOx-, a HCl- és/vagy a HF-kibocsátás csökkentésére alkalmazzák.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Száraz vagy félszáraz FGD-rendszer
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Nedves füstgáz-kéntelenítő (nedves FGD-) rendszer
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot lásd a BAT 21. pontban.
                              
                           
                        
                     
                        6. táblázat
                     
                     
                        A szén és/vagy a lignit égetéséből a por levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (65)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (66)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–18
                              
                              
                                 4–16
                              
                              
                                 4–22 (67)
                                 
                              
                           
                                 100–300
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–14
                              
                              
                                 3–15
                              
                              
                                 4–22 (68)
                                 
                              
                           
                                 300–1 000 
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–10 (69)
                                 
                              
                              
                                 3–10
                              
                              
                                 3–11 (70)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 1 000 
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–8
                              
                              
                                 3–10
                              
                              
                                 3–11 (71)
                                 
                              
                           
               2.1.6.   Higany levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 23.
                  
                  
                     A szén és/vagy a lignit égetéséből a higany levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 Az elsősorban más szennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére alkalmazott technikák járulékos előnyei
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Elektrosztatikus porleválasztó (ESP)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.5. pontban.
                                 A higanyt nagyobb hatékonysággal lehet eltávolítani, ha a füstgáz hőmérséklete 130 °C alatti.
                                 A technikát főként porcsökkentésre alkalmazzák.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Zsákos szűrő
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.5. pontban.
                                 A technikát főként porcsökkentésre alkalmazzák.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Száraz vagy félszáraz FGD-rendszer
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.5. pontban.
                                 A technikákat főként a SOx-, a HCl- és/vagy a HF-kibocsátás csökkentésére alkalmazzák.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Nedves füstgáz-kéntelenítő (nedves FGD-) rendszer
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot lásd a BAT 21-ben.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Szelektív katalitikus redukció (SCR)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 Csak olyan egyéb technikákkal együttesen alkalmazzák, amelyek célja a higany oxidációjának fokozása vagy csökkentése egy későbbi FGD- vagy portalanító rendszerben történő leválasztás előtt.
                                 A technikát főként a NOx-kibocsátás csökkentésére alkalmazzák.
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot lásd a BAT 20-ban.
                              
                           
                                 A higanykibocsátás csökkentését célzó egyedi technikák
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Szénszorbens (pl. aktív szén vagy halogénezett aktív szén) injektálása a füstgázba
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.5. pontban.
                                 Általában ESP-vel/zsákos szűrővel együttesen alkalmazzák. Ennek a technikának az alkalmazása további kezelési lépéseket tehet szükségessé a higanyt tartalmazó karbonfrakciónak a pernye további újrafelhasználása előtt történő további elkülönítése érdekében.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Halogénezett adalékanyagok használata a tüzelőanyagban vagy a kemencébe injektálva
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.5. pontban.
                              
                              
                                 Alacsony halogéntartalmú tüzelőanyag esetében általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag előkezelése
                              
                              
                                 A tüzelőanyag mosása, elegyítése és keverése a higanytartalom korlátozásának/csökkentésének vagy a higany kibocsátáscsökkentő berendezések általi leválasztásának javítása érdekében
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóság a tüzelőanyag jellemzésére és a technika lehetséges eredményességének becslésére vonatkozó előzetes felmérés tárgyát képezi.
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag kiválasztása
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.5. pontban.
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához kapcsolódó korlátok között alkalmazható; ezt az adott tagállam energiapolitikája befolyásolhatja.
                              
                           
                        
                     
                        7. táblázat
                     
                     
                        A szén és a lignit égetéséből a higany levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (μg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag vagy az egy év alatt kapott minták átlaga
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (72)
                                 
                              
                           
                                 szén
                              
                              
                                 lignit
                              
                              
                                 szén
                              
                              
                                 lignit
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 < 1–3
                              
                              
                                 < 1–5
                              
                              
                                 < 1–9
                              
                              
                                 < 1–10
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 < 1–2
                              
                              
                                 < 1–4
                              
                              
                                 < 1–4
                              
                              
                                 < 1–7
                              
                           
               2.2.   A szilárd biomassza és/vagy tőzeg égetésére vonatkozó BAT-következtetések
         
         Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések általánosan alkalmazhatók a szilárd biomassza és/vagy tőzeg égetésére. Ezeket az 1. pontban foglalt általános BAT-következtetésekkel együtt kell alkalmazni.
         2.2.1.   Energiahatékonyság
         
         
            8. táblázat
         
         
            A szilárd biomassza és/vagy tőzeg égetésére vonatkozó, BAT-hoz kapcsolódó energiahatékonysági szintek (BAT-AEEL-ek)
         
         
                     Az égetőegység típusa
                  
                  
                     BAT-AEEL-ek (73)
                         (74)
                     
                  
               
                     Nettó elektromos hatásfok (%) (75)
                     
                  
                  
                     Nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítás (%) (76)
                         (77)
                     
                  
               
                     Új egység (78)
                     
                  
                  
                     Meglévő egység
                  
                  
                     Új egység
                  
                  
                     Meglévő egység
                  
               
                     Szilárd biomassza- és/vagy tőzegtüzelésű kazán
                  
                  
                     33,5–> 38
                  
                  
                     28–38
                  
                  
                     73–99
                  
                  
                     73–99
                  
               2.2.2.   NOX, N2O és CO levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 24.
                  
                  
                     A szilárd biomassza és/vagy tőzeg égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése és ezzel együtt a levegőbe történő CO- és N2O-kibocsátások korlátozása érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Az égés optimalizálása
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Alacsony NOx-kibocsátású égők (LNB)
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Levegő többlépcsős beadagolása
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Tüzelőanyag többlépcsős beadagolása
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Füstgáz-visszavezetés
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Szelektív, nem-katalitikus redukció (SNCR)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 Kiszökésgátló SCR-rel alkalmazható.
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át, nagyon változó kazánterhelés mellett üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 Az alkalmazhatóság az évente 500–1 500  órán át, nagyon változó kazánterhelés mellett üzemeltetett tüzelőberendezések esetében korlátozott lehet.
                                 A meglévő tüzelőberendezések esetében az injektált reagensekhez előírt hőmérsékleti tartományhoz és tartózkodási időhöz kapcsolódó korlátok között alkalmazható
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Szelektív katalitikus redukció (SCR)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 Nagyon lúgos tüzelőanyagok (pl. szalma) használata szükségessé teheti SCR-rendszer beépítését a porleválasztó rendszer után.
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 A kevesebb mint 300 MWth teljesítményű meglévő tüzelőberendezések esetében az utólagos átalakításnak műszaki és gazdasági korlátai lehetnek.
                                 A kevesebb mint 100 MWth teljesítményű meglévő tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható általánosan.
                              
                           
                        
                     
                        9. táblázat
                     
                     
                        A szilárd biomassza és/vagy tőzeg égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (79)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (80)
                                 
                              
                           
                                 50–100
                              
                              
                                 70–150 (81)
                                 
                              
                              
                                 70–225 (82)
                                 
                              
                              
                                 120–200 (83)
                                 
                              
                              
                                 120–275 (84)
                                 
                              
                           
                                 100–300
                              
                              
                                 50–140
                              
                              
                                 50–180
                              
                              
                                 100–200
                              
                              
                                 100–220
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 40–140
                              
                              
                                 40–150 (85)
                                 
                              
                              
                                 65–150
                              
                              
                                 95–165 (86)
                                 
                              
                           Tájékoztatásul az éves átlagos CO-kibocsátási szintek általában a következők:
                     
                                 —
                              
                              
                                 kevesebb mint 30–250 mg/Nm3 a 50–100 MWth teljesítményű, évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések és a 50–100 MWth teljesítményű új tüzelőberendezések esetében,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 kevesebb mint 30–160 mg/Nm3 a 100–300 MWth teljesítményű, évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések és a 100–300 MWth teljesítményű új tüzelőberendezések esetében,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 kevesebb mint 30–80 mg/Nm3 a legalább 300 MWth teljesítményű, évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések és a legalább 300 MWth teljesítményű új tüzelőberendezések esetében.
                              
                           
               2.2.3.   SOX, HCl és HF levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 25.
                  
                  
                     A szilárd biomassza és/vagy tőzeg égetéséből a SOX, a HCl és a HF levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Szorbens injektálása a kazánba (kemencébe vagy ágyba)
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.4. pontban.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Szorbens injektálása a füstgázelvezető vezetékbe (DSI)
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Száraz porlasztószárító (SDA)
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Cirkulációs fluidágyas (CFB) száraz mosó
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Nedves mosás
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Füstgázkondenzátor
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Nedves füstgáz-kéntelenítő (nedves FGD-) rendszer
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 Az évente 500–1 500  órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának műszaki és gazdasági korlátai lehetnek
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag kiválasztása
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához kapcsolódó korlátok között alkalmazható; ezt az adott tagállam energiapolitikája befolyásolhatja.
                              
                           
                        
                     
                        10. táblázat
                     
                     
                        A szilárd biomassza és/vagy tőzeg égetéséből a SO2levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 SO2-ra vonatkozó BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (87)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (88)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 15–70
                              
                              
                                 15–100
                              
                              
                                 30–175
                              
                              
                                 30–215
                              
                           
                                 100–300
                              
                              
                                 < 10–50
                              
                              
                                 < 10–70 (89)
                                 
                              
                              
                                 < 20–85
                              
                              
                                 < 20–175 (90)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 < 10–35
                              
                              
                                 < 10–50 (89)
                                 
                              
                              
                                 < 20–70
                              
                              
                                 < 20–85 (91)
                                 
                              
                           
                        
                     
                        11. táblázat
                     
                     
                        A szilárd biomassza és/vagy tőzeg égetéséből a HCl és a HF levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 HCl-ra vonatkozó BAT-AEL-értékek (mg/Nm3) (92)
                                     (93)
                                 
                              
                              
                                 HF-ra vonatkozó BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag vagy az egy év alatt kapott minták átlaga
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                              
                                 A mintavételi időszak átlaga
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (94)
                                     (95)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (96)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (96)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 1–7
                              
                              
                                 1–15
                              
                              
                                 1–12
                              
                              
                                 1–35
                              
                              
                                 < 1
                              
                              
                                 < 1,5
                              
                           
                                 100–300
                              
                              
                                 1–5
                              
                              
                                 1–9
                              
                              
                                 1–12
                              
                              
                                 1–12
                              
                              
                                 < 1
                              
                              
                                 < 1
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 1–5
                              
                              
                                 1–5
                              
                              
                                 1–12
                              
                              
                                 1–12
                              
                              
                                 < 1
                              
                              
                                 < 1
                              
                           
               2.2.4.   Por és részecskéhez kötött fém levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 26.
                  
                  
                     A szilárd biomassza és/vagy tőzeg égetéséből a por és a részecskéhez kötött fémek levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Elektrosztatikus porleválasztó (ESP)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.5. pontban.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Zsákos szűrő
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Száraz vagy félszáraz FGD-rendszer
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.5. pontban.
                                 A technikákat főként a SOx-, a HCl- és/vagy a HF-kibocsátás csökkentésére alkalmazzák.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Nedves füstgáz-kéntelenítő (nedves FGD-) rendszer
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot lásd a BAT 25. pontban.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag kiválasztása
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.5. pontban.
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához kapcsolódó korlátok között alkalmazható; ezt az adott tagállam energiapolitikája befolyásolhatja.
                              
                           
                        
                     
                        12. táblázat
                     
                     
                        A szilárd biomassza és/vagy tőzeg égetéséből a por levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 Porra vonatkozó BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (97)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (98)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–15
                              
                              
                                 2–10
                              
                              
                                 2–22
                              
                           
                                 100–300
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–12
                              
                              
                                 2–10
                              
                              
                                 2–18
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–10
                              
                              
                                 2–10
                              
                              
                                 2–16
                              
                           
               2.2.5.   Higany levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 27.
                  
                  
                     A szilárd biomassza és/vagy tőzeg égetéséből a higany levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 A higanykibocsátás csökkentését célzó egyedi technikák
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Szénszorbens (pl. aktív szén vagy halogénezett aktív szén) injektálása a füstgázba
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.5. pontban.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Halogénezett adalékanyagok használata a tüzelőanyagban vagy a kemencébe injektálva
                              
                              
                                 Alacsony halogéntartalmú tüzelőanyag esetében általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag kiválasztása
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához kapcsolódó korlátok között alkalmazható; ezt az adott tagállam energiapolitikája befolyásolhatja.
                              
                           
                                 Az elsősorban más szennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére alkalmazott technikák járulékos előnyei
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Elektrosztatikus porleválasztó (ESP)
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.5. pontban.
                                 A technikákat főként porcsökkentésre alkalmazzák.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Zsákos szűrő
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Száraz vagy félszáraz FGD-rendszer
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.5. pontban.
                                 A technikákat főként a SOx-, a HCl- és/vagy a HF-kibocsátás csökkentésére alkalmazzák.
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Nedves füstgáz-kéntelenítő (nedves FGD-) rendszer
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot lásd a BAT 25. pontban.
                              
                           A BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szint (BAT-AEL) a szilárd biomassza és/vagy tőzeg égetéséből a higany levegőbe történő kibocsátásának vonatkozásában kevesebb mint 1–5 μg/Nm3 a mintavételi időszak átlagában.
                  
               3.   A FOLYÉKONY TÜZELŐANYAGOK ÉGETÉSÉRE VONATKOZÓ BAT-KÖVETKEZTETÉSEK
         Az e pontban ismertetett BAT-következtetések nem alkalmazhatók tengeri platformokon használt tüzelőberendezések esetében; azokra a 4.3. pont vonatkozik.
         3.1.   HFO- és/vagy gázolajtüzelésű kazánok
         
         Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések általánosan alkalmazhatók a HFO és/vagy gázolaj kazánokban való égetésére. Ezeket a 1. pontban foglalt általános BAT-következtetésekkel együtt kell alkalmazni.
         3.1.1.   Energiahatékonyság
         
         
            13. táblázat
         
         
            A HFO és/vagy gázolaj kazánokban való égetésére vonatkozó, BAT-hoz kapcsolódó energiahatékonysági szintek (BAT-AEEL-ek)
         
         
                     Az égetőegység típusa
                  
                  
                     BAT-AEEL-ek (99)
                         (100)
                     
                  
               
                     Nettó elektromos hatásfok (%)
                  
                  
                     Nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítás (%) (101)
                     
                  
               
                     Új egység
                  
                  
                     Meglévő egység
                  
                  
                     Új egység
                  
                  
                     Meglévő egység
                  
               
                     HFO- és/vagy gázolajtüzelésű kazán
                  
                  
                     > 36,4
                  
                  
                     35,6–37,4
                  
                  
                     80–96
                  
                  
                     80–96
                  
               3.1.2.   NOX és CO levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 28.
                  
                  
                     A HFO és/vagy gázolaj kazánokban való égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése és ezzel együtt a CO levegőbe történő kibocsátásának korlátozása érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Levegő többlépcsős beadagolása
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Tüzelőanyag többlépcsős beadagolása
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Füstgáz-visszavezetés
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Alacsony NOx-kibocsátású égők (LNB)
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Víz/gőz bevezetése
                              
                              
                                 A víz rendelkezésre állásának korlátai között alkalmazható.
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Szelektív, nem-katalitikus redukció (SNCR)
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át, nagyon változó kazánterhelés mellett üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 Az alkalmazhatóság az évente 500–1 500  órán át, nagyon változó kazánterhelés mellett üzemeltetett tüzelőberendezések esetében korlátozott lehet.
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Szelektív katalitikus redukció (SCR)
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 Az évente 500–1 500  órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának műszaki és gazdasági korlátai lehetnek.
                                 A kevesebb mint 100 MWth teljesítményű tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható általánosan.
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Fejlett irányítási rendszer
                              
                              
                                 Az új tüzelőberendezésekre általánosan alkalmazható. A régi tüzelőberendezésekre való alkalmazhatóságnak korlátot szabhat az égési rendszer és/vagy az ellenőrző-irányító rendszer utólagos átalakításának szükségessége
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag kiválasztása
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához kapcsolódó korlátok között alkalmazható; ezt az adott tagállam energiapolitikája befolyásolhatja.
                              
                           
                        
                     
                        14. táblázat
                     
                     
                        A HFO és/vagy gázolaj kazánokban való égetéséből a NOx levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (102)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (103)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 75–200
                              
                              
                                 150–270
                              
                              
                                 100–215
                              
                              
                                 210–330 (104)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 45–75
                              
                              
                                 45–100 (105)
                                 
                              
                              
                                 85–100
                              
                              
                                 85–110 (106)
                                     (107)
                                 
                              
                           Tájékoztatásul az éves átlagos CO-kibocsátási szintek általában a következők:
                     
                                 —
                              
                              
                                 10–30 mg/Nm3 a kevesebb mint 100 MWth teljesítményű, évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések és a kevesebb mint 100 MWth teljesítményű új tüzelőberendezések esetében,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 10–20 mg/Nm3 a legalább 100 MWth teljesítményű, évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések és a legalább 100 MWth teljesítményű új tüzelőberendezések esetében.
                              
                           
               3.1.3.   SOX, HCl és HF levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 29.
                  
                  
                     A HFO és/vagy gázolaj kazánokban való égetéséből a SOX, a HCl és a HF levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Szorbens injektálása a füstgázelvezető vezetékbe (DSI)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.4. pontban.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Száraz porlasztószárító (SDA)
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Füstgázkondenzátor
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Nedves füstgáz-kéntelenítő
                                 (nedves FGD-) rendszer
                              
                              
                                 A technika kevesebb mint 300 MWth teljesítményű tüzelőberendezések esetében való alkalmazásának műszaki és gazdasági korlátai lehetnek.
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 Az évente 500–1 500  órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának műszaki és gazdasági korlátai lehetnek
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Tengervizes FGD-rendszer
                              
                              
                                 A technika kevesebb mint 300 MWth teljesítményű tüzelőberendezések esetében való alkalmazásának műszaki és gazdasági korlátai lehetnek.
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 Az évente 500–1 500  órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának műszaki és gazdasági korlátai lehetnek
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag kiválasztása
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához kapcsolódó korlátok között alkalmazható; ezt az adott tagállam energiapolitikája befolyásolhatja.
                              
                           
                        
                     
                        15. táblázat
                     
                     
                        A HFO és/vagy gázolaj kazánokban való égetéséből a SO2 levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 SO2-ra vonatkozó BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (108)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (109)
                                 
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 50–175
                              
                              
                                 50–175
                              
                              
                                 150–200
                              
                              
                                 150–200 (110)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 35–50
                              
                              
                                 50–110
                              
                              
                                 50–120
                              
                              
                                 150–165 (111)
                                     (112)
                                 
                              
                           
               3.1.4.   Por és részecskéhez kötött fém levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 30.
                  
                  
                     A HFO és/vagy gázolaj kazánokban való égetéséből a por és a részecskéhez kötött fémek levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Elektrosztatikus porleválasztó (ESP)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.5. pontban.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Zsákos szűrő
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Multiciklonok
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.5. pontban.
                                 A multiciklonok más portalanítás technikákkal együttesen is alkalmazhatók.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Száraz vagy félszáraz FGD-rendszer
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.5. pontban.
                                 A technikát főként a SOx-, a HCl- és/vagy a HF-kibocsátás csökkentésére alkalmazzák.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Nedves füstgáz-kéntelenítő (nedves FGD-) rendszer
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.5. pontban.
                                 A technikát főként a SOx-, a HCl- és/vagy a HF-kibocsátás csökkentésére alkalmazzák.
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot lásd a BAT 29. pontban.
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag kiválasztása
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.5. pontban.
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához kapcsolódó korlátok között alkalmazható; ezt az adott tagállam energiapolitikája befolyásolhatja.
                              
                           
                        
                     
                        16. táblázat
                     
                     
                        A HFO és/vagy gázolaj kazánokban való égetéséből a por levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 Porra vonatkozó BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (113)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (114)
                                 
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 2–10
                              
                              
                                 2–20
                              
                              
                                 7–18
                              
                              
                                 7–22 (115)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–10
                              
                              
                                 7–10
                              
                              
                                 7–11 (116)
                                 
                              
                           
               3.2.   HFO- és/vagy gázolajtüzelésű motorok
         
         Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések általánosan alkalmazhatók a HFO és/vagy gázolaj dugattyús motorokban történő égetésére. Ezeket a 1. pontban foglalt általános BAT-következtetésekkel együtt kell alkalmazni.
         Ami a HFO- és/vagy gázolajtüzelésű motorokat illeti, a NOX-ra, SO2-ra és porra vonatkozó másodlagos kibocsátáscsökkentési technikák műszaki, gazdasági és logisztikai/infrastrukturális korlátok miatt addig nem alkalmazhatók az olyan, szigeteken található berendezésekre, amelyek kisméretű, elszigetelt rendszer (117) vagy mikroméretű, elszigetelt rendszer (118) részét képezik, ameddig nem kapcsolják össze őket a szárazföldi villamosenergia-hálózattal, vagy nem biztosítanak számukra hozzáférést földgázellátóhoz. Az e motorokra vonatkozó BAT-AEL-ek ezért új motorok esetében 2025. január 1-jétől, meglévő motorok esetében pedig 2030. január 1-jétől, csak kisméretű, elszigetelt rendszerekben vagy mikroméretű, elszigetelt rendszerekben alkalmazhatók.
         3.2.1.   Energiahatékonyság
         
         
                  
                     BAT 31.
                  
                  
                     A HFO és/vagy gázolaj dugattyús motorokban való égetése energiahatékonyságának növelése érdekében alkalmazható BAT a BAT 12-ben és az alábbiakban megadott technikák megfelelő kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Kombinált ciklus
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.2. pontban.
                              
                              
                                 Az évente legalább 1 500  órán át üzemeltetett új egységek esetében általánosan alkalmazható.
                                 A meglévő egységekre a gőzciklus kialakításához és a rendelkezésre álló helyhez kapcsolódó korlátok között alkalmazható.
                                 Az évente kevesebb mint 1 500  órán át üzemeltetett meglévő egységek esetében nem alkalmazható.
                              
                           
                        
                     
                        17. táblázat
                     
                     
                        A HFO és/vagy gázolaj dugattyús motorokban történő égetésére vonatkozó, BAT-hoz kapcsolódó energiahatékonysági szintek (BAT-AEEL-ek)
                     
                     
                                 Az égetőegység típusa
                              
                              
                                 BAT-AEEL-ek (119)
                                 
                              
                           
                                 Nettó elektromos hatásfok (%) (120)
                                 
                              
                           
                                 Új egység
                              
                              
                                 Meglévő egység
                              
                           
                                 HFO- és/vagy gázolajtüzelésű dugattyús motorok – egyszeres ciklus
                              
                              
                                 41,5–44,5 (121)
                                 
                              
                              
                                 38,3–44,5 (121)
                                 
                              
                           
                                 HFO- és/vagy gázolajtüzelésű dugattyús motor – kombinált ciklus
                              
                              
                                 > 48 (122)
                                 
                              
                              
                                 Nincs BAT-AEEL.
                              
                           
               3.2.2.   NOX, CO és illékony szerves vegyületek levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 32.
                  
                  
                     A HFO és/vagy gázolaj dugattyús motorokban való égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Dízelmotorok alacsony NOx-kibocsátású kialakítása
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Kipufogógáz-visszavezetés (EGR)
                              
                              
                                 Négyütemű motorok esetében nem alkalmazható.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Víz/gőz bevezetése
                              
                              
                                 A víz rendelkezésre állásának korlátai között alkalmazható.
                                 Az alkalmazhatóság korlátozott lehet abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre utólag beszerelhető csomag.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Szelektív katalitikus redukció (SCR)
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 Az évente 500–1 500  órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának műszaki és gazdasági korlátai lehetnek.
                                 A meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának korlátot szabhat a rendelkezésre álló hely nagysága
                              
                           
               
                  
                     BAT 33.
                  
                  
                     A HFO és/vagy gázolaj dugattyús motorokban való égetéséből a CO és az illékony szerves vegyületek levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi két technika közül az egyik vagy mindkettő alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Az égés optimalizálása
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Oxidációs katalizátorok
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 Az alkalmazhatóságot a tüzelőanyag kéntartalma korlátozhatja.
                              
                           
                        
                     
                        18. táblázat
                     
                     
                        A HFO és/vagy gázolaj dugattyús motorokban való égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (123)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (124)
                                     (125)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 115–190 (126)
                                 
                              
                              
                                 125–625
                              
                              
                                 145–300
                              
                              
                                 150–750
                              
                           Tájékoztatásul a csak HFO-t égető, évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések és az új tüzelőberendezések esetében:
                     
                                 —
                              
                              
                                 az éves átlagos CO-kibocsátási szint általában 50–175 mg/Nm3,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 a TVOC-kibocsátási szint mintavételi időszak alatti átlaga általában 10–40 mg/Nm3.
                              
                           
               3.2.3.   SOX, HCl és HF levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 34.
                  
                  
                     A HFO és/vagy gázolaj dugattyús motorokban való égetéséből a SOX, a HCl és a HF levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag kiválasztása
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.4. pontban.
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához kapcsolódó korlátok között alkalmazható; ezt az adott tagállam energiapolitikája befolyásolhatja.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Szorbens injektálása a füstgázelvezető vezetékbe (DSI)
                              
                              
                                 Meglévő tüzelőberendezések esetében lehetnek technikai korlátozások.
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Nedves füstgáz-kéntelenítő (nedves FGD-) rendszer
                              
                              
                                 A technika kevesebb mint 300 MWth teljesítményű tüzelőberendezések esetében való alkalmazásának műszaki és gazdasági korlátai lehetnek.
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 Az évente 500–1 500  órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának műszaki és gazdasági korlátai lehetnek
                              
                           
                        
                     
                        19. táblázat
                     
                     
                        A HFO és/vagy gázolaj dugattyús motorokban való égetéséből a SO2 levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 SO2-ra vonatkozó BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (127)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (128)
                                 
                              
                           
                                 Minden méret
                              
                              
                                 45–100
                              
                              
                                 100–200 (129)
                                 
                              
                              
                                 60–110
                              
                              
                                 105–235 (129)
                                 
                              
                           
               3.2.4.   Por és részecskéhez kötött fém levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 35.
                  
                  
                     A HFO és/vagy gázolaj dugattyús motorokban való égetéséből a por és a részecskéhez kötött fém kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag kiválasztása
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.5. pontban.
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához kapcsolódó korlátok között alkalmazható; ezt az adott tagállam energiapolitikája befolyásolhatja.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Elektrosztatikus porleválasztó (ESP)
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Zsákos szűrő
                              
                           
                        
                     
                        20. táblázat
                     
                     
                        A HFO és/vagy gázolaj dugattyús motorokban való égetéséből a por levegőbe történő kibocsátásának vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 Porra vonatkozó BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (130)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (131)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 5–10
                              
                              
                                 5–35
                              
                              
                                 10–20
                              
                              
                                 10–45
                              
                           
               3.3.   Gázolajtüzelésű gázturbinák
         
         Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések általánosan alkalmazhatók a gázolaj gázturbinákban történő égetésére. Ezeket az 1. pontban foglalt általános BAT-következtetésekkel együtt kell alkalmazni.
         3.3.1.   Energiahatékonyság
         
         
                  
                     BAT 36.
                  
                  
                     A gázolaj gázturbinákban való égetése energiahatékonyságának növelése érdekében alkalmazható BAT a BAT 12-ben és az alábbiakban megadott technikák megfelelő kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Kombinált ciklus
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.2. pontban.
                              
                              
                                 Az évente legalább 1 500  órán át üzemeltetett új egységek esetében általánosan alkalmazható.
                                 A meglévő egységekre a gőzciklus kialakításához és a rendelkezésre álló helyhez kapcsolódó korlátok között alkalmazható.
                                 Az évente kevesebb mint 1 500  órán át üzemeltetett meglévő egységek esetében nem alkalmazható.
                              
                           
                        
                     
                        21. táblázat
                     
                     
                        Gázolajtüzelésű gázturbinákra vonatkozó, BAT-hoz kapcsolódó energiahatékonysági szintek (BAT-AEEL-ek)
                     
                     
                                 Az égetőegység típusa
                              
                              
                                 BAT-AEEL-ek (132)
                                 
                              
                           
                                 Nettó elektromos hatásfok (%) (133)
                                 
                              
                           
                                 Új egység
                              
                              
                                 Meglévő egység
                              
                           
                                 Gázolajtüzelésű nyílt ciklusú gázturbina
                              
                              
                                 > 33
                              
                              
                                 25–35,7
                              
                           
                                 Gázolajtüzelésű kombinált ciklusú gázturbina
                              
                              
                                 > 40
                              
                              
                                 33–44
                              
                           
               3.3.2.   NOX és CO levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 37.
                  
                  
                     A gázolaj gázturbinákban való égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Víz/gőz bevezetése
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot a víz rendelkezésre állása korlátozhatja.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Alacsony NOx-kibocsátású égők (LNB)
                              
                              
                                 Csak olyan turbinamodellekre alkalmazható, amelyekhez a piacon rendelkezésre állnak alacsony NOx-kibocsátású égők
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Szelektív katalitikus redukció (SCR)
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 Az évente 500–1 500  órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának műszaki és gazdasági korlátai lehetnek.
                                 A meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának korlátot szabhat a rendelkezésre álló hely nagysága
                              
                           
               
                  
                     BAT 38.
                  
                  
                     A gázolaj gázturbinákban való égetéséből a CO levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Az égés optimalizálása
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Oxidációs katalizátorok
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 A meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának korlátot szabhat a rendelkezésre álló hely nagysága
                              
                           
               Tájékoztatásul a gázolaj évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett, vészhelyzetben használandó, vegyes tüzelésű gázturbinákban való égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátására vonatkozó kibocsátási szint általában 145–250 mg/Nm3 éves átlagban vagy a mintavételi időszak átlagában.
         3.3.3.   SOX és por levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 39.
                  
                  
                     A gázolaj gázturbinákban való égetéséből a SOX és a por levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technika alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag kiválasztása
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.4. pontban.
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához kapcsolódó korlátok között alkalmazható; ezt az adott tagállam energiapolitikája befolyásolhatja.
                              
                           
                        
                     
                        22. táblázat
                     
                     
                        A gázolaj gázturbinákban, köztük vegyes tüzelésű gázturbinákban való égetéséből a SO2 levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek
                     
                     
                                 A tüzelőberendezés típusa
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 SO2
                                 
                              
                              
                                 Por
                              
                           
                                 Éves átlag (134)
                                 
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag (135)
                                 
                              
                              
                                 Éves átlag (134)
                                 
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag (135)
                                 
                              
                           
                                 Új és meglévő berendezések
                              
                              
                                 35–60
                              
                              
                                 50–66
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–10
                              
                           
               4.   A GÁZ-HALMAZÁLLAPOTÚ TÜZELŐANYAGOK ÉGETÉSÉRE VONATKOZÓ BAT-KÖVETKEZTETÉSEK
         4.1.   A földgáz égetésére vonatkozó BAT-következtetések
         
         Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések általánosan alkalmazhatók a földgáz égetésére. Ezeket az 1. pontban foglalt általános BAT-következtetésekkel együtt kell alkalmazni. Nem alkalmazhatók tengeri platformokon használt tüzelőberendezések esetében; azokra a 4.3. pont vonatkozik.
         4.1.1.   Energiahatékonyság
         
         
                  
                     BAT 40.
                  
                  
                     A földgáz égetése energiahatékonyságának növelése érdekében alkalmazható BAT a BAT 12-ben és az alábbiakban megadott technikák megfelelő kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Kombinált ciklus
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.2. pontban.
                              
                              
                                 Új gázturbinák és motorok esetében általánosan alkalmazható, kivéve, ha évente kevesebb mint 1 500  órán át üzemeltetik őket.
                                 A meglévő gázturbinákra és motorokra a gőzciklus kialakításához és a rendelkezésre álló helyhez kapcsolódó korlátok között alkalmazható.
                                 Az évente kevesebb mint 1 500  órán át üzemeltetett meglévő gázturbinák és motorok esetében nem alkalmazható.
                                 Nem folyamatos üzemmódban, nagyon változó terheléssel, gyakori indítással és leállítással üzemeltetett, mechanikai hajtásra használt gázturbinák esetében nem alkalmazható.
                                 Kazánok esetében nem alkalmazható.
                              
                           
                        
                     
                        23. táblázat
                     
                     
                        A földgáz égetésére vonatkozó, BAT-hoz kapcsolódó energiahatékonysági szintek (BAT-AEEL-ek)
                     
                     
                                 Az égetőegység típusa
                              
                              
                                 BAT-AEEL-ek (136)
                                     (137)
                                 
                              
                           
                                 Nettó elektromos hatásfok (%)
                              
                              
                                 Nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítás (%) (138)
                                     (139)
                                 
                              
                              
                                 Nettó mechanikai energiahatékonyság (%) (139)
                                     (140)
                                 
                              
                           
                                 Új egység
                              
                              
                                 Meglévő egység
                              
                              
                                 Új egység
                              
                              
                                 Meglévő egység
                              
                           
                                 Gázmotor
                              
                              
                                 39,5–44 (141)
                                 
                              
                              
                                 35–44 (141)
                                 
                              
                              
                                 56–85 (141)
                                 
                              
                              
                                 Nincs BAT-AEEL.
                              
                           
                                 Gáztüzelésű kazán
                              
                              
                                 39–42,5
                              
                              
                                 38–40
                              
                              
                                 78–95
                              
                              
                                 Nincs BAT-AEEL.
                              
                           
                                 Nyílt ciklusú gázturbina, ≥ 50 MWth
                                 
                              
                              
                                 36–41,5
                              
                              
                                 33–41,5
                              
                              
                                 Nincs BAT-AEEL.
                              
                              
                                 36,5–41
                              
                              
                                 33,5–41
                              
                           
                                 Kombinált ciklusú gázturbina (CCGT)
                              
                           
                                 CCGT, 50–600 MWth
                                 
                              
                              
                                 53–58,5
                              
                              
                                 46–54
                              
                              
                                 Nincs BAT-AEEL.
                              
                              
                                 Nincs BAT-AEEL.
                              
                           
                                 CCGT, ≥ 600 MWth
                                 
                              
                              
                                 57–60,5
                              
                              
                                 50–60
                              
                              
                                 Nincs BAT-AEEL.
                              
                              
                                 Nincs BAT-AEEL.
                              
                           
                                 CHP CCGT, 50–600 MWth
                                 
                              
                              
                                 53–58,5
                              
                              
                                 46–54
                              
                              
                                 65–95
                              
                              
                                 Nincs BAT-AEEL.
                              
                           
                                 CHP CCGT, ≥ 600 MWth
                                 
                              
                              
                                 57–60,5
                              
                              
                                 50–60
                              
                              
                                 65–95
                              
                              
                                 Nincs BAT-AEEL.
                              
                           
               4.1.2.   NOX, CO, NMVOC és CH4evegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 41.
                  
                  
                     A földgáz kazánokban való égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Levegő és/vagy tüzelőanyag többlépcsős beadagolása
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.3. pontban.
                                 Levegő többlépcsős beadagolására gyakran alacsony NOX-kibocsátású égők esetében kerül sor
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Füstgáz-visszavezetés
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Alacsony NOx-kibocsátású égők (LNB)
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Fejlett irányítási rendszer
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 Ezt a technikát gyakran más technikákkal együttesen alkalmazzák, illetve az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében önmagában is alkalmazható.
                              
                              
                                 A régi tüzelőberendezésekre való alkalmazhatóságnak korlátot szabhat az égési rendszer és/vagy az ellenőrző-irányító rendszer utólagos átalakításának szükségessége
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Az égési levegő hőmérsékletének csökkentése
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 A technológiai igényekhez kapcsolódó korlátok között általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Szelektív nem katalitikus redukció (SNCR)
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át, nagyon változó kazánterhelés mellett üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 Az alkalmazhatóság az évente 500–1 500  órán át, nagyon változó kazánterhelés mellett üzemeltetett tüzelőberendezések esetében korlátozott lehet.
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Szelektív katalitikus redukció (SCR)
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 A kevesebb mint 100 MWth teljesítményű tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható általánosan.
                                 Az évente 500–1 500  órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának műszaki és gazdasági korlátai lehetnek
                              
                           
               
                  
                     BAT 42.
                  
                  
                     A földgáz gázturbinákban való égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Fejlett irányítási rendszer
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 Ezt a technikát gyakran más technikákkal együttesen alkalmazzák, illetve az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében önmagában is alkalmazható.
                              
                              
                                 A régi tüzelőberendezésekre való alkalmazhatóságnak korlátot szabhat az égési rendszer és/vagy az ellenőrző-irányító rendszer utólagos átalakításának szükségessége
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Víz/gőz bevezetése
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot a víz rendelkezésre állása korlátozhatja.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Száraz alacsony NOX-kibocsátású égők (DLN)
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóság korlátozott lehet olyan turbinák esetében, amelyekhez nem áll rendelkezésre utólag beszerelhető csomag, vagy amelyek víz-/gőztáprendszerekkel rendelkeznek.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Alacsony terhelésre törekvő tervezési koncepció
                              
                              
                                 A folyamatirányítás és a kapcsolódó berendezések átalakítása annak érdekében, hogy az égési hatékonyság olyankor is jó maradjon, amikor az energia iránti kereslet változó, például a bemeneti levegőáram szabályozási lehetőségének javításával vagy az égési folyamat független égetési szakaszokra történő felosztásával.
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot a gázturbina kialakítása korlátozhatja.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Alacsony NOx-kibocsátású égők (LNB)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 A kombinált ciklusú gázturbinával (CCGT) működő tüzelőberendezések esetében általánosan alkalmazható a hőhasznosító gőzkazánok (HRSG-k) kiegészítő tüzelésére.
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Szelektív katalitikus redukció (SCR)
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 A kevesebb mint 100 MWth teljesítményű meglévő tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható általánosan.
                                 A meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának korlátot szabhat a rendelkezésre álló hely nagysága.
                                 Az évente 500–1 500  órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának műszaki és gazdasági korlátai lehetnek
                              
                           
               
                  
                     BAT 43.
                  
                  
                     A földgáz motorokban való égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Fejlett irányítási rendszer
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 Ezt a technikát gyakran más technikákkal együttesen alkalmazzák, illetve az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében önmagában is alkalmazható.
                              
                              
                                 A régi tüzelőberendezésekre való alkalmazhatóságnak korlátot szabhat az égési rendszer és/vagy az ellenőrző-irányító rendszer utólagos átalakításának szükségessége
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Szegénykeverékes tervezési koncepció
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 Általában SCR-rel együttesen alkalmazzák
                              
                              
                                 Csak új gáztüzelésű motorok esetében alkalmazható
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Fejlett szegénykeverékes tervezési koncepció
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Csak új szikragyújtású motorok esetében alkalmazható.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Szelektív katalitikus redukció (SCR)
                              
                              
                                 A meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának korlátot szabhat a rendelkezésre álló hely nagysága.
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 Az évente 500–1 500  órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának műszaki és gazdasági korlátai lehetnek
                              
                           
               
                  
                     BAT 44.
                  
                  
                     A földgáz égetéséből a CO levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az optimális égés biztosítása és/vagy oxidációs katalizátorok felhasználása.
                     
                        Leírás
                     
                     A leírásokat lásd a 8.3. pontban.
                     
                        24. táblázat
                     
                     
                        A földgáz gázturbinákban való égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátásokra vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 A tüzelőberendezés típusa
                              
                              
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (mg/Nm3) (142)
                                     (143)
                                 
                              
                           
                                 Éves átlag (144)
                                     (145)
                                 
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Nyílt ciklusú gázturbinák (OCGT-k) (146)
                                     (147)
                                 
                              
                           
                                 Új OCGT
                              
                              
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 15–35
                              
                              
                                 25–50
                              
                           
                                 A meglévő OCGT-k (a mechanikai hajtású alkalmazásokra használt turbinák kivételével) – mindegyik, kivéve az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezéseket
                              
                              
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 15–50
                              
                              
                                 25–55 (148)
                                 
                              
                           
                                 Kombinált ciklusú gázturbinák (CCGT-k) (146)
                                     (149)
                                 
                              
                           
                                 Új CCGT
                              
                              
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 10–30
                              
                              
                                 15–40
                              
                           
                                 Olyan meglévő CCGT, amelynek a nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítása < 75 %
                              
                              
                                 ≥ 600
                              
                              
                                 10–40
                              
                              
                                 18–50
                              
                           
                                 Olyan meglévő CCGT, amelynek a nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítása ≥ 75 %
                              
                              
                                 ≥ 600
                              
                              
                                 10–50
                              
                              
                                 18–55 (150)
                                 
                              
                           
                                 Olyan meglévő CCGT, amelynek a nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítása < 75 %
                              
                              
                                 50–600
                              
                              
                                 10–45
                              
                              
                                 35–55
                              
                           
                                 Olyan meglévő CCGT, amelynek a nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítása ≥ 75 %
                              
                              
                                 50–600
                              
                              
                                 25–50 (151)
                                 
                              
                              
                                 35–55 (152)
                                 
                              
                           
                                 Nyílt és kombinált ciklusú gázturbinák
                              
                           
                                 Legkésőbb 2003. november 27-én üzembe helyezett gázturbina vagy évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett, vészhelyzetben használandó gázturbina
                              
                              
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 Nincs BAT-AEL
                              
                              
                                 60–140 (153)
                                     (154)
                                 
                              
                           
                                 A meglévő, mechanikai hajtású alkalmazásokra használt gázturbinák – mindegyik, kivéve az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezéseket
                              
                              
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 15–50 (155)
                                 
                              
                              
                                 25–55 (156)
                                 
                              
                           Tájékoztatásul az évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések egyes típusainak és az új tüzelőberendezések egyes típusainak az éves átlagos CO-kibocsátási szintjei általában a következők:
                     
                                 —
                              
                              
                                 Legalább 50 MWth teljesítményű új OCGT: < 5–40 mg/Nm3. A 39 %-nál nagyobb nettó elektromos hatásfokkal (EE) rendelkező berendezések esetében e tartomány felső határát korrekciós tényezővel módosítani lehet: [felső határ] × EE/39, ahol EE a berendezés ISO alapterhelési feltételek mellett meghatározott nettó elektromos energiahatékonysága vagy nettó mechanikai energiahatékonysága.
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 Legalább 50 MWth teljesítményű meglévő OCGT (a mechanikai hajtású alkalmazásokra használt gázturbinák kivételével): < 5–40 mg/Nm3. E tartomány felső határa általában 80 mg/Nm3 olyan meglévő berendezések esetében, amelyekben nem lehet a NOX-kibocsátás csökkentésére szolgáló száraz technikákat megvalósítani, vagy 50 mg/Nm3 az alacsony terheléssel működő berendezések esetében.
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 Legalább 50 MWth teljesítményű új CCGT: < 5–30 mg/Nm3. Az 55 %-nál nagyobb nettó elektromos hatásfokkal (EE) rendelkező berendezések esetében a tartomány felső határát korrekciós tényezővel módosítani lehet: [felső határ] × EE/55, ahol EE a berendezés ISO alapterhelési feltételek mellett meghatározott nettó elektromos energiahatékonysága.
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 Legalább 50 MWth teljesítményű meglévő CCGT: < 5–30 mg/Nm3. E tartomány felső határa általában 50 mg/Nm3 az alacsony terheléssel működő berendezések esetében.
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 Legalább 50 MWth teljesítményű meglévő gázturbinák mechanikai hajtású alkalmazásokra: < 5–40 mg/Nm3. A tartomány felső határa általában 50 mg/Nm3, amikor az berendezések alacsony terheléssel működnek.
                              
                           DLN égőkkel felszerelt gázturbina esetében ezek az indikatív szintek annak az állapotnak felelnek meg, amikor a DLN működése hatékony.
                     
                        25. táblázat
                     
                     
                        A földgáz kazánokban és motorokban való égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 A tüzelőberendezés típusa
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag (157)
                                 
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (158)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (159)
                                 
                              
                           
                                 Kazán
                              
                              
                                 10–60
                              
                              
                                 50–100
                              
                              
                                 30–85
                              
                              
                                 85–110
                              
                           
                                 Motor (160)
                                 
                              
                              
                                 20–75
                              
                              
                                 20–100
                              
                              
                                 55–85
                              
                              
                                 55–110 (161)
                                 
                              
                           Tájékoztatásul az éves átlagos CO-kibocsátási szintek általában a következők:
                     
                                 —
                              
                              
                                 < 5–40 mg/Nm3 az évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett meglévő kazánok esetében,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 < 5–15 mg/Nm3 az új kazánok esetében,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 30–100 mg/Nm3 az évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett meglévő motorok és az új motorok esetében.
                              
                           
               
                  
                     BAT 45.
                  
                  
                     A földgáz szikragyújtású, szegénykeverékes gázmotorokban való égetéséből a nem metán illékony szerves vegyületek (NMVOC) és a metán (CH4) levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazható BAT az optimális égés biztosítása és/vagy oxidációs katalizátorok felhasználása.
                     
                        Leírás
                     
                     A leírásokat lásd a 8.3. pontban. Az oxidációs katalizátorok nem hatékonyak a négynél kevesebb szénatomot tartalmazó telített szénhidrogének kibocsátásának csökkentésében.
                     
                        26. táblázat
                     
                     
                        A földgáz szikragyújtású, szegénykeverékes gázmotorokban való égetéséből a formaldehid és a CH4 levegőbe történő kibocsátásokra vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye (MWth)
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Formaldehid
                              
                              
                                 CH4
                                 
                              
                           
                                 A mintavételi időszak átlaga
                              
                           
                                 Új vagy meglévő berendezés
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés
                              
                           
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 5–15 (162)
                                 
                              
                              
                                 215–500 (163)
                                 
                              
                              
                                 215–560 (162)
                                     (163)
                                 
                              
                           
               4.2.   A vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok égetésére vonatkozó BAT-következtetések
         
         Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések általánosan alkalmazhatók a vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok (kohógáz, kamragáz, konvertergáz) egyéni, együttes vagy más gáz-halmazállapotú és/vagy folyékony tüzelőanyagokkal egyidejűleg történő égetésére. Ezeket az 1. pontban foglalt általános BAT-következtetésekkel együtt kell alkalmazni.
         4.2.1.   Energiahatékonyság
         
         
                  
                     BAT 46.
                  
                  
                     A vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok égetése energiahatékonyságának növelése érdekében alkalmazható BAT a BAT 12-ben és az alábbiakban megadott technikák megfelelő kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Technológiaigáz-kezelési rendszer
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.2. pontban.
                              
                              
                                 Csak integrált acélművek esetében alkalmazható
                              
                           
                        
                     
                        27. táblázat
                     
                     
                        A vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok kazánokban történő égetésére vonatkozó, BAT-hoz kapcsolódó energiahatékonysági szintek (BAT-AEEL-ek)
                     
                     
                                 Az égetőegység típusa
                              
                              
                                 BAT-AEEL-ek (164)
                                     (165)
                                 
                              
                           
                                 Nettó elektromos hatásfok (%)
                              
                              
                                 Nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítás (%) (166)
                                 
                              
                           
                                 Meglévő vegyes tüzelésű gázkazán
                              
                              
                                 30–40
                              
                              
                                 50–84
                              
                           
                                 Új vegyes tüzelésű gázkazán (167)
                                 
                              
                              
                                 36–42,5
                              
                              
                                 50–84
                              
                           
                        
                     
                        28. táblázat
                     
                     
                        A vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok CCGT-kben történő égetésére vonatkozó, BAT-hoz kapcsolódó energiahatékonysági szintek (BAT-AEEL-ek)
                     
                     
                                 Az égetőegység típusa
                              
                              
                                 BAT-AEEL-ek (168)
                                     (169)
                                 
                              
                           
                                 Nettó elektromos hatásfok (%)
                              
                              
                                 Nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítás (%) (170)
                                 
                              
                           
                                 Új egység
                              
                              
                                 Meglévő egység
                              
                           
                                 CHP CCGT
                              
                              
                                 > 47
                              
                              
                                 40–48
                              
                              
                                 60–82
                              
                           
                                 CCGT
                              
                              
                                 > 47
                              
                              
                                 40–48
                              
                              
                                 Nincs BAT-AEEL.
                              
                           
               4.2.2.   NOX és CO levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 47.
                  
                  
                     A vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok kazánokban való égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Alacsony NOx-kibocsátású égők (LNB)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 Kimondottan e célra tervezett, alacsony NOx-kibocsátású égők tüzelőanyagonként több sorban vagy egyedi tulajdonságokkal a többféle tüzelőanyaggal való tüzeléshez (pl. többféle kijelölt fúvóka a különböző tüzelőanyagok égetéséhez vagy a tüzelőanyagok előkeverése)
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Levegő többlépcsős beadagolása
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.3. pontban.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Tüzelőanyag többlépcsős beadagolása
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Füstgáz-visszavezetés
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Technológiaigáz-kezelési rendszer
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.2. pontban.
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához kapcsolódó korlátok között általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Fejlett irányítási rendszer
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 Ezt a technikát általában más technikákkal együttesen alkalmazzák
                              
                              
                                 A régi tüzelőberendezésekre való alkalmazhatóságnak korlátot szabhat az égési rendszer és/vagy az ellenőrző-irányító rendszer utólagos átalakításának szükségessége
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Szelektív, nem-katalitikus redukció (SNCR)
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Szelektív katalitikus redukció (SCR)
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 A kevesebb mint 100 MWth teljesítményű tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható általánosan.
                                 A meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának korlátot szabhat a rendelkezésre álló hely nagysága és a tüzelőberendezés konfigurációja.
                              
                           
               
                  
                     BAT 48.
                  
                  
                     A vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok CCGT-kben való égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Technológiaigáz-kezelési rendszer
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.2. pontban.
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához kapcsolódó korlátok között általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Fejlett irányítási rendszer
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 Ezt a technikát általában más technikákkal együttesen alkalmazzák
                              
                              
                                 A régi tüzelőberendezésekre való alkalmazhatóságnak korlátot szabhat az égési rendszer és/vagy az ellenőrző-irányító rendszer utólagos átalakításának szükségessége
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Víz/gőz bevezetése
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 A vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok égetéséhez DLN-t alkalmazó vegyes tüzelésű gázturbinákban földgáz égetésekor általában vizet/gőzt táplálnak be.
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot a víz rendelkezésre állása korlátozhatja.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Száraz alacsony NOX-kibocsátású égők (DLN)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 A vas- és acélgyártásból származó technológiai gázokat égető DLN-ek különböznek azoktól, amelyek csak földgázt égetnek.
                              
                              
                                 A vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok, például a kamragáz reaktivitásához kapcsolódó korlátok között alkalmazható.
                                 Az alkalmazhatóság korlátozott lehet olyan turbinák esetében, amelyekhez nem áll rendelkezésre utólag beszerelhető csomag, vagy amelyek víz-/gőztáprendszerekkel rendelkeznek.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Alacsony NOx-kibocsátású égők (LNB)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Csak kombinált ciklusú gázturbinával (CCGT) működő tüzelőberendezések hőhasznosító gőzkazánjainak (HRSG-k) kiegészítő tüzelésére alkalmazható.
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Szelektív katalitikus redukció (SCR)
                              
                              
                                 A meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának korlátot szabhat a rendelkezésre álló hely nagysága
                              
                           
               
                  
                     BAT 49.
                  
                  
                     A vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok égetéséből a CO levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Az égés optimalizálása
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Oxidációs katalizátorok
                              
                              
                                 Csak a CCGT-kre vonatkozik.
                                 Az alkalmazhatóságot a helyhiány, a terhelési követelmények és a tüzelőanyag kéntartalma korlátozhatják.
                              
                           
                        
                     
                        29. táblázat
                     
                     
                        A 100 %-ban vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 A tüzelőberendezés típusa
                              
                              
                                 O2 referenciaszintje (térf.%)
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (mg/Nm3) (171)
                                 
                              
                           
                                 Éves átlag
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Új kazán
                              
                              
                                 3
                              
                              
                                 15–65
                              
                              
                                 22–100
                              
                           
                                 Meglévő kazán
                              
                              
                                 3
                              
                              
                                 20–100 (172)
                                     (173)
                                 
                              
                              
                                 22–110 (172)
                                     (174)
                                     (175)
                                 
                              
                           
                                 Új CCGT
                              
                              
                                 15
                              
                              
                                 20–35
                              
                              
                                 30–50
                              
                           
                                 Meglévő CCGT
                              
                              
                                 15
                              
                              
                                 20–50 (172)
                                     (173)
                                 
                              
                              
                                 30–55 (175)
                                     (176)
                                 
                              
                           Tájékoztatásul az éves átlagos CO-kibocsátási szintek általában a következők:
                     
                                 —
                              
                              
                                 < 5–100 mg/Nm3 az évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett meglévő kazánok esetében,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 < 5–35 mg/Nm3 az új kazánok esetében,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 < 5–20 mg/Nm3 az évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett meglévő CCGT-k esetében.
                              
                           
               4.2.3.   SOX levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 50.
                  
                  
                     A vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok égetéséből a SOX levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Technológiaigáz-kezelési rendszer és kiegészítő tüzelőanyag-választás
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.2. pontban.
                                 A vas- és acélmű által megengedett mértékben maximalizálni az alábbiak használatát:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             túlnyomó részben alacsony kéntartalmú kohógáz a tüzelőanyag-szerkezetben;
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             alacsony átlagos kéntartalmú tüzelőanyagok, például olyan, nagyon alacsony kéntartalmú egyedi technológiai tüzelőanyagok kombinációjának használata, mint:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         10 mg/Nm3-nél kisebb kéntartalmú kohógáz;
                                                      
                                                   
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         300 mg/Nm3-nél kisebb kéntartalmú kamragáz;
                                                      
                                                   
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             valamint olyan kiegészítő tüzelőanyagok, mint:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         földgáz;
                                                      
                                                   
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         legfeljebb 0,4 % kéntartalmú folyékony tüzelőanyagok (kazánokban).
                                                      
                                                   
                                       Magas kéntartalmú tüzelőanyagok korlátozott mennyiségben való felhasználása
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához kapcsolódó korlátok között általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Kamragáz-előkezelés a vas- és acélműben
                              
                              
                                 Az alábbi technikák egyikének alkalmazása:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             abszorpciós rendszerek segítségével végzett kéntelenítés,
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             nedves oxidációs kéntelenítés.
                                          
                                       
                              
                                 Csak kamragázt égető tüzelőberendezésekre alkalmazható
                              
                           
                        
                     
                        30. táblázat
                     
                     
                        A 100 %-ban vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok égetéséből a SO2 levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 A tüzelőberendezés típusa
                              
                              
                                 O2 referenciaszintje (%)
                              
                              
                                 SO2-ra vonatkozó BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag (177)
                                 
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag (178)
                                 
                              
                           
                                 Új vagy meglévő kazán
                              
                              
                                 3
                              
                              
                                 25–150
                              
                              
                                 50–200 (179)
                                 
                              
                           
                                 Új vagy meglévő CCGT
                              
                              
                                 15
                              
                              
                                 10–45
                              
                              
                                 20–70
                              
                           
               4.2.4.   Por levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 51.
                  
                  
                     A vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok égetéséből a por levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag kiválasztása/kezelése
                              
                              
                                 Technológiai gázok és alacsony átlagos por- vagy hamutartalmú kiegészítő tüzelőanyagok kombinációjának használata
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához kapcsolódó korlátok között általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Kohógáz-előkezelés a vas- és acélműben
                              
                              
                                 A száraz portalanító eszközök (pl. terelőlemezek, porfogók, ciklonok, elektrosztatikus porleválasztók) egyikének vagy kombinációjának és/vagy azt követően porleválasztónak (Venturi-mosók, rácsos mosók, gyűrűs résszűrők, nedves elektrosztatikus porleválasztók, dezintegrátorok) az alkalmazása
                              
                              
                                 Csak kohógáz égetése esetén alkalmazható.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Konvertergáz-előkezelés a vas- és acélműben
                              
                              
                                 Száraz portalanítás (pl. elektrosztatikus porleválasztó vagy zsákos szűrő) vagy nedves portalanítás (pl. nedves elektrosztatikus porleválasztó vagy mosó) alkalmazása. További leírások a vas- és acélipar elérhető legjobb technológiáira (BAT) vonatkozó referenciadokumentumban találhatók.
                              
                              
                                 Csak konvertergáz égetése esetén alkalmazható.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Elektrosztatikus porleválasztó (ESP)
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.5. pontban.
                              
                              
                                 Kizárólag a magas hamutartalmú kiegészítő tüzelőanyagokat jelentős arányban égető tüzelőberendezésekre alkalmazható.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Zsákos szűrő
                              
                           
                        
                     
                        31. táblázat
                     
                     
                        A 100 %-ban vas- és acélgyártásból származó technológiai gázok égetéséből a por levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 A tüzelőberendezés típusa
                              
                              
                                 Porra vonatkozó BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag (180)
                                 
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag (181)
                                 
                              
                           
                                 Új vagy meglévő kazán
                              
                              
                                 2–7
                              
                              
                                 2–10
                              
                           
                                 Új vagy meglévő CCGT
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–5
                              
                           
               4.3.   A gáz-halmazállapotú és/vagy folyékony tüzelőanyagok tengeri platformokon való égetésére vonatkozó BAT-következtetések
         
         Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések általánosan alkalmazhatók a gáz-halmazállapotú és/vagy folyékony tüzelőanyagok tengeri platformokon való égetésére. Ezeket az 1. pontban foglalt általános BAT-következtetésekkel együtt kell alkalmazni.
         
                  
                     BAT 52.
                  
                  
                     A gáz-halmazállapotú és/vagy folyékony tüzelőanyagok tengeri platformokon való égetése általános környezeti teljesítményének javítása érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technikák
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Folyamatoptimalizálás
                              
                              
                                 A folyamat optimalizálása a mechanikaienergia-igény minimálisra csökkentése érdekében
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 A nyomásveszteségek ellenőrzése
                              
                              
                                 A bemeneti és az elszívórendszerek optimalizálása és karbantartása annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabb legyen a nyomásveszteség
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Terhelésszabályozás
                              
                              
                                 Több generátor vagy kompresszor üzemeltetése olyan terhelési pontokon, amelyek minimálisra csökkentik a kibocsátást
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 A forgó tartalék minimálisra csökkentése
                              
                              
                                 A működési megbízhatóság érdekében forgó tartalékkal való üzemelés esetén a további turbinák száma a lehető legkisebbre csökkenthető, kivéve kivételes körülmények esetén.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag kiválasztása
                              
                              
                                 A tüzelőanyagként használt gáz ellátásának a felszíni olaj- és gázfeldolgozás olyan pontjáról való biztosítása, amely garantálja a tüzelőanyag égési paramétereinek minimális tartományát, például a fűtőértéket és a kéntartalmú vegyületek minimális koncentrációját a SO2 képződés minimálisra csökkentése érdekében. A tüzelőanyagként felhasznált folyékony párlatok esetében előnyben részesülnek az alacsony kéntartalmú tüzelőanyagok.
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Befecskendezés időzítése
                              
                              
                                 A befecskendezés időzítésének optimalizálása a motorokban
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Hővisszanyerés
                              
                              
                                 A gázturbinák/-motorok kipufogógáza hőjének hasznosítása platform fűtésére
                              
                              
                                 Az új tüzelőberendezésekre általánosan alkalmazható.
                                 Meglévő tüzelőberendezések esetében az alkalmazhatóságot korlátozhatja a hőigény mértéke és a tüzelőberendezés elrendezése (hely).
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Több gáz-/olajmező áramkörének integrálása
                              
                              
                                 Egy központi áramforrás alkalmazása több, különböző gáz-/olajmezőkön található, részt vevő platform ellátására
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot korlátozhatja a különböző gáz-/olajmezők helye és a különböző részt vevő platformok üzemszervezése, ideértve a gyártástervezésre, -indításra és -befejezésre vonatkozó ütemtervek összehangolását.
                              
                           
               
                  
                     BAT 53.
                  
                  
                     A gáz-halmazállapotú és/vagy folyékony tüzelőanyagok tengeri platformokon való égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Fejlett irányítási rendszer
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 A régi tüzelőberendezésekre való alkalmazhatóságnak korlátot szabhat az égési rendszer és/vagy az ellenőrző-irányító rendszer utólagos átalakításának szükségessége
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Száraz alacsony NOX-kibocsátású égők (DLN)
                              
                              
                                 Az új gázturbinákra (szabványos berendezésekre) a tüzelőanyag minőségi eltéréseihez kapcsolódó korlátok között alkalmazható.
                                 Az alkalmazhatóságot a meglévő gázturbinák esetében korlátozhatják a következők: az utólag beszerelhető csomag rendelkezésre állása (alacsony terhelés melletti üzemeléshez), a platform üzemszervezésének összetettsége és a rendelkezésre álló hely.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Szegénykeverékes tervezési koncepció
                              
                              
                                 Csak új gáztüzelésű motorok esetében alkalmazható
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Alacsony NOx-kibocsátású égők (LNB)
                              
                              
                                 Csak kazánok esetében alkalmazható.
                              
                           
               
                  
                     BAT 54.
                  
                  
                     A gáz-halmazállapotú és/vagy folyékony tüzelőanyagok tengeri platformokon gázturbinákban való égetéséből a CO levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Az égés optimalizálása
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Oxidációs katalizátorok
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 A meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának korlátot szabhat a rendelkezésre álló hely nagysága és a tömegre vonatkozó korlátozások.
                              
                           
                        
                     
                        32. táblázat
                     
                     
                        A gáz-halmazállapotú tüzelőanyagok tengeri platformokon nyílt ciklusú gázturbinákban való égetéséből a NOx levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 A tüzelőberendezés típusa
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (mg/Nm3) (182)
                                 
                              
                           
                                 A mintavételi időszak átlaga
                              
                           
                                 Gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokat égető új gázturbinák (183)
                                 
                              
                              
                                 15–50 (184)
                                 
                              
                           
                                 Gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokat égető meglévő gázturbinák (183)
                                 
                              
                              
                                 < 50–350 (185)
                                 
                              
                           Tájékoztatásul a mintavételi időszak átlagaként kiszámított CO-kibocsátási szintek általában a következők:
                     
                                 —
                              
                              
                                 < 100 mg/Nm3 az évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett, tengeri platformokon gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokat égető, meglévő gázturbinák esetében;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 < 75 mg/Nm3 a tengeri platformokon gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokat égető, új gázturbinák esetében.
                              
                           
               5.   A VEGYES TÜZELÉSŰ BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ BAT-KÖVETKEZTETÉSEK
         5.1.   A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok égetésére vonatkozó BAT-következtetések
         
         Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések általánosan alkalmazhatók a vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok egyéni, együttes vagy más, gáz-halmazállapotú és/vagy folyékony tüzelőanyagokkal egyidejűleg történő égetésére. Ezeket az 1. pontban foglalt általános BAT-következtetésekkel együtt kell alkalmazni.
         5.1.1.   Általános környezeti teljesítmény
         
         
                  
                     BAT 55.
                  
                  
                     A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok kazánokban való égetése általános környezeti teljesítményének javítása érdekében alkalmazható BAT a BAT 6-ben és az alábbiakban megadott technikák megfelelő kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyag előkezelése
                              
                              
                                 Tüzelőanyag-előkezelés a tüzelőberendezés helyszínén és/vagy azon kívül a tüzelőanyag-égetés környezeti teljesítményének javítása érdekében
                              
                              
                                 A technológiai tüzelőanyagok jellemzőihez és a rendelkezésre álló helyhez kapcsolódó korlátok között alkalmazható.
                              
                           
               5.1.2.   Energiahatékonyság
         
         
            33. táblázat
         
         
            A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok kazánokban való égetésére vonatkozó, BAT-hoz kapcsolódó energiahatékonysági szintek (BAT-AEEL-ek)
         
         
                     Az égetőegység típusa
                  
                  
                     BAT-AEEL-ek (186)
                         (187)
                     
                  
               
                     Nettó elektromos hatásfok (%)
                  
                  
                     Nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítás (%) (188)
                         (189)
                     
                  
               
                     Új egység
                  
                  
                     Meglévő egység
                  
                  
                     Új egység
                  
                  
                     Meglévő egység
                  
               
                     A vegyiparból származó folyékony technológiai tüzelőanyagokat használó kazán, beleértve azt az esetet, ha a tüzelőanyag HFO-val, gázolajjal és/vagy egyéb folyékony tüzelőanyaggal van keverve
                  
                  
                     > 36,4
                  
                  
                     35,6–37,4
                  
                  
                     80–96
                  
                  
                     80–96
                  
               
                     A vegyiparból származó gáz-halmazállapotú technológiai tüzelőanyagokat használó kazán, beleértve azt az esetet, ha a tüzelőanyag földgázzal és/vagy egyéb gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal van keverve
                  
                  
                     39–42,5
                  
                  
                     38–40
                  
                  
                     78–95
                  
                  
                     78–95
                  
               5.1.3.   NOX és CO levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 56.
                  
                  
                     A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése és ezzel együtt a levegőbe történő CO-kibocsátások korlátozása érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Alacsony NOx-kibocsátású égők (LNB)
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Levegő többlépcsős beadagolása
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Tüzelőanyag többlépcsős beadagolása
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 Folyékony tüzelőanyag-keverékek felhasználása esetén a tüzelőanyag többlépcsős beadagolása az égők egyedi kialakítását igényelheti.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Füstgáz-visszavezetés
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Az új tüzelőberendezésekre általánosan alkalmazható.
                                 A meglévő tüzelőberendezésekre a vegyipari létesítmények biztonságához kapcsolódó korlátok között alkalmazható.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Víz/gőz bevezetése
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot a víz rendelkezésre állása korlátozhatja.
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag kiválasztása
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához és/vagy a technológiai tüzelőanyag alternatív felhasználásához kapcsolódó korlátok között alkalmazható.
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Fejlett irányítási rendszer
                              
                              
                                 A régi tüzelőberendezésekre való alkalmazhatóságnak korlátot szabhat az égési rendszer és/vagy az ellenőrző-irányító rendszer utólagos átalakításának szükségessége
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Szelektív, nem-katalitikus redukció (SNCR)
                              
                              
                                 A meglévő tüzelőberendezésekre a vegyipari létesítmények biztonságához kapcsolódó korlátok között alkalmazható.
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 Az alkalmazhatóság az évente 500–1 500  órán át, gyakori tüzelőanyag-váltások és gyakran változó kazánterhelés mellett üzemeltetett tüzelőberendezések esetében korlátozott lehet.
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 Szelektív katalitikus redukció (SCR)
                              
                              
                                 A meglévő tüzelőberendezésekre a csövek elrendezéséhez, a rendelkezésre álló helyhez és a vegyipari létesítmények biztonságához kapcsolódó korlátok között alkalmazható.
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 Az évente 500–1 500  órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések utólagos átalakításának műszaki és gazdasági korlátai lehetnek.
                                 A kevesebb mint 100 MWth teljesítményű tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható általánosan.
                              
                           
                        
                     
                        34. táblázat
                     
                     
                        A 100 %-ban vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok kazánokban való égetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 A tüzelőberendezésben felhasznált tüzelőanyag-fázis
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (190)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (191)
                                 
                              
                           
                                 Gázok és folyadékok keveréke
                              
                              
                                 30–85
                              
                              
                                 80–290 (192)
                                 
                              
                              
                                 50–110
                              
                              
                                 100–330 (192)
                                 
                              
                           
                                 Csak gázok
                              
                              
                                 20–80
                              
                              
                                 70–100 (193)
                                 
                              
                              
                                 30–100
                              
                              
                                 85–110 (194)
                                 
                              
                           Tájékoztatásul az évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett meglévő berendezések és az új berendezések éves átlagos CO-kibocsátási szintjei általában kisebbek, mint 5–30 mg/Nm3.
                  
               5.1.4.   SOX, HCl és HF levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 57.
                  
                  
                     A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok kazánokban való égetéséből a SOX, a HCl és a HF levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag kiválasztása
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.4. pontban.
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához és/vagy a technológiai tüzelőanyag alternatív felhasználásához kapcsolódó korlátok között alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Szorbens injektálása a kazánba (kemencébe vagy ágyba)
                              
                              
                                 A meglévő tüzelőberendezésekre a csövek elrendezéséhez, a rendelkezésre álló helyhez és a vegyipari létesítmények biztonságához kapcsolódó korlátok között alkalmazható.
                                 Nedves FGD-rendszer és tengervizes FGD-rendszer az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem alkalmazható.
                                 A nedves FGD-rendszernek és a tengervizes FGD-rendszernek a kevesebb mint 300 MWth teljesítményű tüzelőberendezések esetében való alkalmazásának és az évente 500–1 500  órán át üzemeltetett meglévő tüzelőberendezések nedves FGD-rendszerrel vagy tengervizes FGD-rendszerrel való utólagos felszerelésének műszaki és gazdasági korlátai lehetnek.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Szorbens injektálása a füstgázelvezető vezetékbe (DSI)
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Száraz porlasztószárító (SDA)
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Nedves mosás
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.4. pontban.
                                 Nedves mosást akkor alkalmaznak a HCl és a HF eltávolítására, ha nem használnak nedves FGD-rendszert a SOX-kibocsátás csökkentésére.
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Nedves füstgáz-kéntelenítő (nedves FGD-) rendszer
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.4. pontban.
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Tengervizes FGD-rendszer
                              
                           
                        
                     
                        35. táblázat
                     
                     
                        A 100 %-ban vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok kazánokban való égetéséből a SO2 levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 A tüzelőberendezés típusa
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag (195)
                                 
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag (196)
                                 
                              
                           
                                 Új és meglévő kazánok
                              
                              
                                 10–110
                              
                              
                                 90–200
                              
                           
                        
                     
                        36. táblázat
                     
                     
                        A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok kazánokban való égetéséből a HCl és a HF levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 HCl
                              
                              
                                 HF
                              
                           
                                 Az egy év alatt kapott minták átlaga
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (197)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (197)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 1–7
                              
                              
                                 2–15 (198)
                                 
                              
                              
                                 < 1–3
                              
                              
                                 < 1–6 (199)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 1–5
                              
                              
                                 1–9 (198)
                                 
                              
                              
                                 < 1–2
                              
                              
                                 < 1–3 (199)
                                 
                              
                           
               5.1.5.   Por és részecskékhez kötött fémek levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 58.
                  
                  
                     A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok kazánokban való égetéséből a por, a részecskéhez kötött fémek és a nyomanyagok levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Elektrosztatikus porleválasztó (ESP)
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.5. pontban.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Zsákos szűrő
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 A tüzelőanyag kiválasztása
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.5. pontban.
                                 A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok és alacsony átlagos por- vagy hamutartalmú kiegészítő tüzelőanyagok kombinációjának használata
                              
                              
                                 A különböző tüzelőanyag-típusok rendelkezésre állásához és/vagy a technológiai tüzelőanyag alternatív felhasználásához kapcsolódó korlátok között alkalmazható.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Száraz vagy félszáraz FGD-rendszer
                              
                              
                                 A leírásokat lásd a 8.5. pontban.
                                 A technikát főként a SOx-, a HCl- és/vagy a HF-kibocsátás csökkentésére alkalmazzák.
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot lásd a BAT 57. pontban.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Nedves füstgáz-kéntelenítő (nedves FGD-) rendszer
                              
                           
                        
                     
                        37. táblázat
                     
                     
                        A 100 %-ban vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagokból álló, gázok és folyadékok keverékének kazánokban való égetéséből a por levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 Porra vonatkozó BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (200)
                                 
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés (201)
                                 
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–15
                              
                              
                                 2–10
                              
                              
                                 2–22 (202)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–10 (203)
                                 
                              
                              
                                 2–10
                              
                              
                                 2–11 (202)
                                 
                              
                           
               5.1.6.   Illékony szerves vegyületek, valamint poliklórozott dibenzodioxinok és dibenzofuránok levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 59.
                  
                  
                     A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok kazánokban való égetéséből illékony szerves vegyületek, valamint poliklórozott dibenzodioxinok és dibenzofuránok levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazható BAT a BAT 6-ban megadott és az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Aktív szén injektálása
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.5. pontban.
                              
                              
                                 Kizárólag a klórozott vegyületeket érintő vegyi eljárásokból származó tüzelőanyagokat felhasználó tüzelőberendezésekre alkalmazható.
                                 Az SCR és a gyorshűtés alkalmazhatósága tekintetében lásd a BAT 56-ot és a BAT 57-et.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Gyorshűtés nedves mosás/füstgázkondenzátor alkalmazásával
                              
                              
                                 A nedves mosás/füstgázkondenzátor leírását lásd a 8.4. pontban.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Szelektív katalitikus redukció (SCR)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 Az SCR-rendszert adaptálni kell, és nagyobbnak kell lennie a kizárólag a NOx-kibocsátás csökkentésére használt SCR-rendszereknél.
                              
                           
                        
                     
                        38. táblázat
                     
                     
                        A 100 %-ban vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok kazánokban való égetéséből a PCDD/F és a TVOC levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Szennyező anyag
                              
                              
                                 Egység
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek
                              
                           
                                 A mintavételi időszak átlaga
                              
                           
                                 PCDD/F (204)
                                 
                              
                              
                                 ng I-TEQ/Nm3
                                 
                              
                              
                                 < 0,012–0,036
                              
                           
                                 TVOC
                              
                              
                                 mg/Nm3
                                 
                              
                              
                                 0,6–12
                              
                           
               6.   A HULLADÉK EGYÜTTÉGETÉSÉRE VONATKOZÓ BAT-KÖVETKEZTETÉSEK
         Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések általánosan alkalmazhatók a hulladék tüzelőberendezésekben való együttégetésére. Ezeket a 1. pontban foglalt általános BAT-következtetésekkel együtt kell alkalmazni.
         Hulladék együttégetése esetén az e pontban megadott BAT-AEL-értékek a keletkezett füstgáz teljes mennyiségére vonatkoznak.
         Ezenkívül ha hulladékot a 2. pont hatálya alá tartozó tüzelőanyagokkal együtt égetnek el, a 2. pontban meghatározott BAT-AEL-ek alkalmazandók i. a keletkező füstgáz teljes mennyiségére és ii. a szóban forgó pont hatálya alá tartozó tüzelőanyagok elégetésével keletkező füstgáznak a 2010/75/EU irányelv VI. mellékletében (4. rész) megadott képlet (keverési szabály) szerint kiszámított mennyiségére, amelyhez a hulladék égetéséből származó füstgáz-mennyiségre vonatkozó BAT-AEL-értékeket a BAT 61 alapján kell meghatározni.
         6.1.1.   Általános környezeti teljesítmény
         
         
                  
                     BAT 60.
                  
                  
                     A hulladék tüzelőberendezésekben való együttégetése általános környezeti teljesítményének javítása, állandó égési feltételek biztosítása és a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmazható BAT a BAT 60 alábbi a) technikájának és a BAT 6-ban megadott technikák kombinációjának és/vagy az alábbi egyéb technikáknak az alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Hulladék előzetes elfogadása és átvétele
                              
                              
                                 Hulladéknak a tüzelőberendezésnél a hulladékkezelés elérhető legjobb technológiáira (BAT) vonatkozó referenciadokumentumban megadott megfelelő BAT szerinti átvételére vonatkozó eljárás végrehajtása. Elfogadhatósági kritériumok megállapítása az olyan kritikus paraméterekre vonatkozóan, mint a fűtőérték, valamint a víz-, a hamu-, a klór- és a fluor-, a kén-, a nitrogén-, a PCB-, a fém- (illékony (pl. Hg, Tl, Pb, Co, Se) és nem illékony (pl. V, Cu, Cd, Cr, Ni)), a foszfor- és a lúgtartalom (állati melléktermékek felhasználása esetén).
                                 Minőségbiztosítási rendszerek alkalmazása minden hulladékmennyiség esetében az együttégetés során elégetett hulladék tulajdonságainak garantálására és a meghatározott kritikus paraméterek értékeinek ellenőrzésére (pl. EN 15358 a nem veszélyes szilárd újrahasznosított tüzelőanyagok tekintetében).
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Hulladék kiválasztása/korlátozása
                              
                              
                                 A hulladék típusának és tömegáramának gondos kiválasztása, valamint a leginkább szennyezett hulladék azon százalékos arányának korlátozása, amely együttégetésre kerülhet. A tüzelőberendezésbe bekerülő hulladékban található hamu, kén, fluor, higany és/vagy klór arányának korlátozása.
                                 Az együttégetésre kerülő hulladék mennyiségének korlátozása
                              
                              
                                 A tagállam hulladékgazdálkodási politikájához kapcsolódó korlátok között alkalmazható.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Hulladék keverése a fő tüzelőanyaghoz
                              
                              
                                 A hulladék és a fő tüzelőanyag alapos összekeverése, mivel a kazán begyújtását és égését befolyásolhatja, ha a tüzelőanyag-áram heterogén vagy rosszul van összekeverve, vagy ha egyenetlen az eloszlása; így ezt meg kell előzni.
                              
                              
                                 A keverés csak akkor lehetséges, ha a fő tüzelőanyag és a hulladék hasonlóan őrölhető, vagy ha a hulladék mennyisége nagyon kicsi a fő tüzelőanyaghoz képest.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Hulladékszárítás
                              
                              
                                 A hulladék előszárítása az égetőkamrába történő bevezetése előtt, a kazán jó teljesítményének fenntartása céljából.
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot korlátozhatja a folyamatból visszanyerhető hő elégtelen volta, a szükséges égési feltételek vagy a hulladék nedvességtartalma.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 A hulladék előkezelése
                              
                              
                                 Lásd a hulladékkezelés és a hulladékégetés elérhető legjobb technológiáira (BAT) vonatkozó referenciadokumentumokban leírt technikákat, beleértve az őrlést, a pirolízist és a gázosítást.
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot lásd a hulladékkezelés elérhető legjobb technológiáira (BAT) vonatkozó referenciadokumentumban és a hulladékégetés elérhető legjobb technológiáira (BAT) vonatkozó referenciadokumentumban.
                              
                           
               
                  
                     BAT 61.
                  
                  
                     A hulladékok tüzelőberendezésekben való együttégetéséből származó fokozott kibocsátások megelőzése érdekében alkalmazható BAT a megfelelő intézkedések meghozatala annak biztosítása érdekében, hogy a füstgáznak a hulladékok együttégetéséből származó részében lévő szennyező anyagok kibocsátása ne haladja meg a hulladékégetésre vonatkozó BAT-következtetések alkalmazásával elérhető kibocsátásokat.
                  
               
                  
                     BAT 62.
                  
                  
                     A hulladékok tüzelőberendezésekben való együttégetése során keletkező maradékanyagok újrahasznosítására gyakorolt hatás minimálisra csökkentése érdekében alkalmazható BAT a gipsz, a hamu és a salak, valamint az egyéb maradékanyagok jó minőségének fenntartása – azokkal a követelményekkel összhangban, amelyek akkor vonatkoznak a maradékanyagok újrahasznosítására, amikor a berendezés nem folytat hulladék-együttégetést – a BAT 60-ban megadott technikák egyikét vagy kombinációját alkalmazva és/vagy az együttégetést olyan hulladékfrakciókra korlátozva, amelyeknek a szennyező anyag-koncentrációi hasonlóak az elégetett tüzelőanyagok szennyező anyag-koncentrációihoz.
                  
               6.1.2.   Energiahatékonyság
         
         
                  
                     BAT 63.
                  
                  
                     A hulladék-együttégetés energiahatékonyságának növelése érdekében alkalmazható BAT a BAT 12-ben és a BAT 19-ben megadott technikák megfelelő kombinációjának alkalmazása a felhasznált fő tüzelőanyag-típustól és a berendezés konfigurációjától függően.
                     A BAT-hoz kapcsolódó energiahatékonysági szinteket (BAT-AEEL-ek) a hulladék biomasszával és/vagy tőzeggel való együttégetésére vonatkozóan a 8. táblázat, a hulladék szénnel és/vagy lignittel való együttégetésére vonatkozóan pedig a 2. táblázat adja meg.
                  
               6.1.3.   NOX és CO levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 64.
                  
                  
                     A hulladék szénnel és/vagy lignittel való együttégetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése és ezzel együtt a CO és a N2O levegőbe történő kibocsátásának korlátozása érdekében alkalmazható BAT a BAT 20-ban megadott technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                  
               
                  
                     BAT 65.
                  
                  
                     A hulladék biomasszával és/vagy tőzeggel való együttégetéséből a NOX levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése és ezzel együtt a CO és a N2O levegőbe történő kibocsátásának korlátozása érdekében alkalmazható BAT a BAT 24-ban megadott technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                  
               6.1.4.   SOX, HCl és HF levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 66.
                  
                  
                     A hulladék szénnel és/vagy lignittel való együttégetéséből a SOX, a HCl és a HF levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT a BAT 21-ben megadott technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                  
               
                  
                     BAT 67.
                  
                  
                     A hulladék biomasszával és/vagy tőzeggel való együttégetéséből a SOX, a HCl és a HF levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT a BAT 25-ben megadott technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                  
               6.1.5.   Por és részecskékhez kötött fémek levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 68.
                  
                  
                     A hulladék szénnel és/vagy lignittel való együttégetéséből a por és a részecskéhez kötött fémek levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazható BAT a BAT 22-ben megadott technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                        39. táblázat
                     
                     
                        A hulladék szénnel és/vagy lignittel való együttégetéséből fémek levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 Tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye (MWth)
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek
                              
                              
                                 Átlagszámítási időszak
                              
                           
                                 Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V (mg/Nm3)
                              
                              
                                 Cd + Tl (μg/Nm3)
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 0,005–0,5
                              
                              
                                 5–12
                              
                              
                                 A mintavételi időszak átlaga
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 0,005–0,2
                              
                              
                                 5–6
                              
                              
                                 Az egy év alatt kapott minták átlaga
                              
                           
               
                  
                     BAT 69.
                  
                  
                     A hulladék biomasszával és/vagy tőzeggel való együttégetéséből a por és a részecskéhez kötött fémek levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazható BAT a BAT 26-ben megadott technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                        40. táblázat
                     
                     
                        A hulladék biomasszával és/vagy tőzeggel való együttégetéséből a fémek levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 BAT-AEL-értékek
                                 (az egy év alatt kapott minták átlaga)
                              
                           
                                 Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V (mg/Nm3)
                              
                              
                                 Cd + Tl (μg/Nm3)
                              
                           
                                 0,075–0,3
                              
                              
                                 < 5
                              
                           
               6.1.6.   Higany levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 70.
                  
                  
                     A hulladék biomasszával, tőzeggel, szénnel és/vagy lignittel való együttégetéséből a higany levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazható BAT a BAT 23-ban és a BAT 27-ben megadott technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                  
               6.1.7.   Illékony szerves vegyületek, valamint poliklórozott dibenzodioxinok és dibenzofuránok levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 71.
                  
                  
                     A hulladék biomasszával, tőzeggel, szénnel és/vagy lignittel való együttégetéséből az illékony szerves vegyületek, valamint a poliklórozott dibenzodioxinok és dibenzofuránok levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazható BAT a BAT 6-ban, a BAT 26-ban megadott és az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Aktív szén injektálása
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.5. pontban.
                                 Ez az eljárás a szennyező anyag-molekulák aktív szén általi adszorpcióján alapul.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Gyorshűtés nedves mosás/füstgázkondenzátor alkalmazásával
                              
                              
                                 A nedves mosás/füstgázkondenzátor leírását lásd a 8.4. pontban.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Szelektív katalitikus redukció (SCR)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 Az SCR-rendszert adaptálni kell, és nagyobbnak kell lennie a kizárólag a NOx-kibocsátás csökkentésére használt SCR-rendszereknél.
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot lásd a BAT 20. és a BAT 24. pontban.
                              
                           
                        
                     
                        41. táblázat
                     
                     
                        A hulladék biomasszával, tőzeggel, szénnel és/vagy lignittel való együttégetéséből a PCDD/F és a TVOC levegőbe történő kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 A tüzelőberendezés típusa
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek
                              
                           
                                 PCDD/F (ng I-TEQ/Nm3)
                              
                              
                                 TVOC (mg/Nm3)
                              
                           
                                 A mintavételi időszak átlaga
                              
                              
                                 Éves átlag
                              
                              
                                 Napi átlag
                              
                           
                                 Biomassza-, tőzeg-, szén- és/vagy lignittüzelésű tüzelőberendezés
                              
                              
                                 < 0,01–0,03
                              
                              
                                 < 0,1–5
                              
                              
                                 0,5–10
                              
                           
               7.   A GÁZOSÍTÁSRA VONATKOZÓ BAT-KÖVETKEZTETÉSEK
         Eltérő rendelkezés hiányában az e pontban ismertetett BAT-következtetések általánosan alkalmazhatók a tüzelőberendezésekkel közvetlenül összefüggő gázosító berendezésekre és az IGCC-berendezésekre. Ezeket az 1. pontban foglalt általános BAT-következtetésekkel együtt kell alkalmazni.
         7.1.1.   Energiahatékonyság
         
         
                  
                     BAT 72.
                  
                  
                     Az IGCC- és gázosító egységek energiahatékonyságának növelése érdekében alkalmazható BAT a BAT 12-ben és az alábbiakban megadott technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Hővisszanyerés a gázosítási folyamatból
                              
                              
                                 Mivel a szintézisgázt a további tisztításhoz le kell hűteni, a visszanyerhető energiával további gőzt lehet előállítani és bevezetni a gőzturbina ciklusába, ezzel pedig további villamos energiát lehet előállítani.
                              
                              
                                 Csak az olyan kazánokhoz közvetlenül kapcsolódó IGCC-egységek és gázosító egységek esetében alkalmazható, amelyekben a szintézisgáz hűtését igénylő szintézisgáz-előkezelésre kerül sor.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 A gázosítási és az égetési folyamatok integrálása
                              
                              
                                 Az egység kialakítható a levegőellátó egység (ASU) és a gázturbina teljes integrálásával úgy, hogy az ASU-ba betáplált összes levegőt a gázturbina kompresszora szolgáltassa (szállítsa).
                              
                              
                                 Az alkalmazhatóságot az IGCC-egységekre korlátozza a rugalmasság iránti igény, mely szerint az integrált berendezésnek gyorsan kell tudnia villamos energiát szolgáltatni a hálózatnak, amennyiben megújuló energiaforráson alapuló erőművek nem állnak rendelkezésre.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Száraz alapanyagot betápláló rendszer
                              
                              
                                 A gázosítási eljárás energiahatékonyságának javítása érdekében száraz rendszer alkalmazása a tüzelőanyagnak a gázosítóberendezésbe való táplálására
                              
                              
                                 Csak az új egységek esetében alkalmazható.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Magas hőmérsékleten és nyomáson történő gázosítás
                              
                              
                                 Az energiaátalakítás hatékonyságának maximalizálása érdekében magas hőmérsékleti és nyomásparaméterekkel működő gázosítási technika alkalmazása
                              
                              
                                 Csak az új egységek esetében alkalmazható.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 A kialakítás továbbfejlesztése
                              
                              
                                 A kialakítás olyan továbbfejlesztései, mint:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             a gázosító berendezés tűzálló és/vagy hűtőrendszerének módosításai;
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             expander beépítése a szintézisgáz égés előtti nyomáseséséből való energia-visszanyerés céljára
                                          
                                       
                              
                                 Az IGCC-egységekre általánosan alkalmazható
                              
                           
                        
                     
                        42. táblázat
                     
                     
                        A gázosító és IGCC-egységre vonatkozó, BAT-hoz kapcsolódó energiahatékonysági szintek (BAT-AEEL-ek)
                     
                     
                                 Az égetőegység kialakításának típusa
                              
                              
                                 BAT-AEEL-ek
                              
                           
                                 IGCC-egység nettó elektromos hatásfoka
                              
                              
                                 Új vagy meglévő gázosító egység nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítása (%)
                              
                           
                                 Új egység
                              
                              
                                 Meglévő egység
                              
                           
                                 Olyan kazánhoz közvetlenül kapcsolódó gázosító egység, amelyben szintézisgáz előzetes kezelésére nem kerül sor
                              
                              
                                 Nincs BAT-AEEL.
                              
                              
                                 > 98
                              
                           
                                 Olyan kazánhoz közvetlenül kapcsolódó gázosító egység, amelyben szintézisgáz előzetes kezelésére kerül sor
                              
                              
                                 Nincs BAT-AEEL.
                              
                              
                                 > 91
                              
                           
                                 IGCC-egység
                              
                              
                                 Nincs BAT-AEEL.
                              
                              
                                 34–46
                              
                              
                                 > 91
                              
                           
               7.1.2.   NOX és CO levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 73.
                  
                  
                     Az IGCC-berendezésekből NOX levegőbe történő kibocsátásának megelőzése és/vagy csökkentése és ezzel együtt a CO levegőbe történő kibocsátásának korlátozása érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Az égés optimalizálása
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Víz/gőz bevezetése
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                                 A gőzturbinából származó közbenső nyomású gőzt használnak fel újra e célra
                              
                              
                                 Csak az IGCC-berendezés részét képező gázturbina esetében alkalmazható.
                                 Az alkalmazhatóságot a víz rendelkezésre állása korlátozhatja.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Száraz alacsony NOX-kibocsátású égők (DLN)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Csak az IGCC-berendezés részét képező gázturbina esetében alkalmazható.
                                 Az új IGCC-berendezésekre általánosan alkalmazható.
                                 Utólag beszerelhető csomag rendelkezésre állásától függően, eseti alapon alkalmazható a meglévő IGCC-berendezésekre. Nem alkalmazható a 15 %-nál nagyobb hidrogéntartalmú szintézisgázok esetében
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 A szintézisgáz hígítása a levegőellátó egységből (ASU) származó hulladéknitrogénnel
                              
                              
                                 Az ASU a gázosító berendezés jó minőségű oxigénnel való ellátása érdekében szétválasztja a levegőben lévő oxigént és nitrogént. Az ASU-ból származó hulladéknitrogént az égést megelőzően a szintézisgázhoz előkeverve újrafelhasználják a gázturbinában uralkodó égési hőmérséklet csökkentésére
                              
                              
                                 Csak akkor alkalmazható, ha a gázosítási eljárásban ASU-t alkalmaznak
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Szelektív katalitikus redukció (SCR)
                              
                              
                                 A leírást lásd a 8.3. pontban.
                              
                              
                                 Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett IGCC-berendezések esetében nem alkalmazható.
                                 A meglévő IGCC-berendezések utólagos átalakításának korlátot szabhat a rendelkezésre álló hely nagysága.
                                 Az évente 500–1 500  órán át üzemeltetett meglévő IGCC-berendezések utólagos átalakításának műszaki és gazdasági korlátai lehetnek
                              
                           
                        
                     
                        43. táblázat
                     
                     
                        IGCC-berendezésekből a levegőbe kerülő NOx-kibocsátásokra vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 IGCC-berendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Éves átlag
                              
                              
                                 Napi átlag vagy a mintavételi időszak alatti átlag
                              
                           
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés
                              
                              
                                 Új berendezés
                              
                              
                                 Meglévő berendezés
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 10–25
                              
                              
                                 12–45
                              
                              
                                 1–35
                              
                              
                                 1–60
                              
                           Tájékoztatásul az évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett meglévő berendezések és az új berendezések éves átlagos CO-kibocsátási szintjei általában kisebbek, mint 5–30 mg/Nm3.
                  
               7.1.3.   SOX levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 74.
                  
                  
                     Az IGCC-berendezésekből SOX levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technika alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Savasgáz-eltávolítás
                              
                              
                                 A gázosítási eljárás alapanyagából származó kénvegyületeket savasgáz-kezeléssel távolítják el a szintézisgázból, pl. egy, a COS-t (és HCN-t) hidrolizáló reaktornak és a H2S valamilyen oldószer, például metil-dietanol-amin felhasználásával történő abszorpciójának alkalmazásával. Ezután a ként folyékony vagy szilárd elemi kénként (például Claus-egységen keresztül) vagy kénsavként hasznosítják a piaci igények függvényében.
                              
                              
                                 A biomasszával működő IGCC-berendezések esetében, a biomassza igen alacsony kéntartalma miatt az alkalmazhatóság korlátozott lehet.
                              
                           A BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szint (BAT-AEL) a legalább 100 MWth teljesítményű IGCC-berendezésekből a levegőbe jutó SO2 kibocsátása vonatkozásában 3–16 mg/Nm3 éves átlagban.
                  
               7.1.4.   Por, részecskékhez kötött fémek, ammónia és halogének levegőbe történő kibocsátása
         
         
                  
                     BAT 75.
                  
                  
                     Az IGCC-berendezésekből por, részecskékhez kötött fémek, ammónia és halogének levegőbe történő kibocsátásának megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazható BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása.
                     
                                 Technika
                              
                              
                                 Leírás
                              
                              
                                 Alkalmazhatóság
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Szintézisgáz szűrése
                              
                              
                                 Portalanítás pernye-ciklonszeparátorok, zsákos szűrők, ESP-k és/vagy szűrőgyertyák alkalmazásával a pernye és az át nem alakított szén eltávolítására. A zsákos szűrőket és az ESP-ket az akár 400 °C hőmérsékletet is elérő szintézisgáz esetében használják.
                              
                              
                                 Általánosan alkalmazható.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 A szintézisgázból származó kátrány és hamu visszavezetése a gázosító berendezésbe
                              
                              
                                 A nyers szintézisgázban keletkező, magas széntartalmú kátrányt és hamut ciklonszeparátorokban leválasztják, és visszavezetik a gázosító berendezésbe, amennyiben a szintézisgáznak a gázosítóberendezés kimeneténél mért hőmérséklete alacsony (< 1 100  °C).
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Szintézisgáz mosása
                              
                              
                                 A szintézisgáz a többi portalanítási technika után nedvesmosón halad át, amelynek során a kloridokat, az ammóniát, a részecskéket és a halidokat választják le.
                              
                           
                        
                     
                        44. táblázat
                     
                     
                        IGCC-berendezésekből a levegőbe kerülő por és részecskéhez kötött fémek kibocsátására vonatkozó BAT-hoz kapcsolódó kibocsátási szintek (BAT-AEL-ek)
                     
                     
                                 IGCC-berendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye
                                 (MWth)
                              
                              
                                 BAT-AEL-értékek
                              
                           
                                 Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V (mg/Nm3)
                                 (A mintavételi időszak átlaga)
                              
                              
                                 Hg (μg/Nm3)
                                 (A mintavételi időszak átlaga)
                              
                              
                                 Por (mg/Nm3)
                                 (éves átlag)
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 < 0,025
                              
                              
                                 < 1
                              
                              
                                 < 2,5
                              
                           
               8.   A TECHNIKÁK LEÍRÁSA
         8.1.   Általános technikák
         
         
                     Technika
                  
                  
                     Leírás
                  
               
                     Fejlett irányítási rendszer
                  
                  
                     Automatikus számítógépes rendszer alkalmazása az égés hatékonyságának ellenőrzésére és a kibocsátások megelőzésének és/vagy csökkentésének támogatására. Ez nagyteljesítményű nyomon követés alkalmazását is magában foglalja.
                  
               
                     Az égés optimalizálása
                  
                  
                     A – például a kemencében/kazánban végbemenő – energiaátalakítás hatékonyságának maximalizálása és ezzel együtt a kibocsátások (különösen a CO-kibocsátás) minimális szintre való csökkentése érdekében hozott intézkedések. Ezt olyan technikák kombinációjával lehet elérni, mint a tüzelőberendezések jó kialakítása, a hőmérséklet (pl. a tüzelőanyag és az égési levegő hatékony keverése) és az égési zónában való tartózkodási idő optimalizálása, valamint fejlett irányítási rendszer alkalmazása.
                  
               8.2.   Az energiahatékonyság növelésére szolgáló technikák
         
         
                     Technika
                  
                  
                     Leírás
                  
               
                     Fejlett irányítási rendszer
                  
                  
                     Lásd a 8.1. pontot.
                  
               
                     Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre való előkészítés
                  
                  
                     Olyan intézkedések, amelyek később lehetővé teszik egy hasznos hőmennyiség kivitelét egy telephelyen kívüli hőterheléshez oly módon, hogy a hő és az energia külön-külön történő termeléséhez képest legalább 10 %-os csökkenést lehessen elérni a primerenergia-felhasználásban. Ez magában foglalja a gőzrendszer olyan meghatározott pontjainak azonosítását és hozzáférhetőségük megőrzését, ahonnan gőz nyerhető ki, valamint elegendő hely biztosítását ahhoz, hogy a későbbiekben be lehessen építeni olyan elemeket, mint például csövek, hőcserélők, kiegészítő vízlágyítási kapacitás, tartalék kazán és ellennyomásos turbinák. Az üzemegyensúlyi (BOP) rendszerek és az irányítási/eszközrendszerek alkalmasak a korszerűsítésre. Az ellennyomásos turbinák későbbi csatlakoztatása is lehetséges.
                  
               
                     Kombinált ciklus
                  
                  
                     Két vagy több termodinamikai ciklus, például egy Brayton-ciklus (gázturbina/hőerőgép) és egy Rankine-ciklus (gőzturbina/kazán) kombinációja azzal a céllal, hogy az első ciklusból származó füstgáz hőveszteségét a későbbi ciklus(ok) hasznos energiává alakítsák át.
                  
               
                     Az égés optimalizálása
                  
                  
                     Lásd a 8.1. pontot.
                  
               
                     Füstgázkondenzátor
                  
                  
                     Olyan hőcserélő, amelyben a vizet a gőzkondenzátorban való hevítés előtt a füstgáz előmelegíti. Így a füstgáz gőztartalma kondenzálódik, ahogy a hűtővíz lehűti. A füstgázkondenzátor egyrészt az égetőegység energiahatékonyságának növelésére, másrészt a szennyező anyagok – például a por, a SOx, a HCl és a HF – füstgázból való eltávolítására szolgál.
                  
               
                     Technológiaigáz-kezelési rendszer
                  
                  
                     Olyan rendszer, amely lehetővé teszi a tüzelőanyagként felhasználható vas- és acélipari technológiai gázoknak (pl. nagyolvasztó, kokszolókemence, konverter gázainak) a tüzelőberendezésekhez való irányítását a tüzelőanyagok rendelkezésre állásától és az integrált acélművekben megtalálható tüzelőberendezések típusától függően.
                  
               
                     Szuperkritikus gőzállapot
                  
                  
                     Olyan gőzkör alkalmazása, a gőzújrahevítő rendszereket is beleértve, amelyben a gőz elérheti a 220,6 bárt meghaladó nyomást és az 540 °C feletti hőmérsékletet.
                  
               
                     Ultra-szuperkritikus gőzállapot
                  
                  
                     Olyan gőzkör alkalmazása, az újrahevítő rendszereket is beleértve, amelyben a gőz elérheti a 250–300 bárt meghaladó nyomást és az 580–600 °C feletti hőmérsékletet.
                  
               
                     Nedves kémény
                  
                  
                     A kémény kialakítása olyan módon, hogy a telített füstgázból kondenzálódhasson a vízgőz, és így elkerülhető legyen a füstgázhevítő alkalmazása a nedves FGD-rendszer után.
                  
               8.3.   A levegőbe kibocsátott NOX és/vagy CO mennyiségének csökkentésére szolgáló technikák
         
         
                     Technika
                  
                  
                     Leírás
                  
               
                     Fejlett irányítási rendszer
                  
                  
                     Lásd a 8.1. pontot.
                  
               
                     Levegő többlépcsős beadagolása
                  
                  
                     Több, eltérő oxigéntartalommal működő, különböző égési zóna kialakítása az égetőkamrában a NOx-kibocsátás csökkentése és az optimális égés biztosítása érdekében. A technika egy szubsztöchimetrikus (azaz levegőhiányos) tüzelésű elsődleges égési zónát és az égés javítása érdekében egy második, újraégető (levegőfelesleggel működő) égési zónát foglal magában. Egyes régi, kisméretű kazánok esetében a kapacitás csökkentésére lehet szükség a levegő többlépcsős beadagolásához szükséges hely biztosításához.
                  
               
                     Kombinált technikák a NOx- és SOx-kibocsátások csökkentésére
                  
                  
                     Komplex, integrált kibocsátáscsökkentő technikák alkalmazása a NOx, SOx és gyakran a füstgázból származó egyéb szennyező anyagok kibocsátásának együttes csökkentésére (például aktív szenes és DeSONOx-eljárások). Ezek akár önmagukban, akár más elsődleges technikákkal együtt is alkalmazhatók a széntüzelésű PC-kazánokban.
                  
               
                     Az égés optimalizálása
                  
                  
                     Lásd a 8.1. pontot.
                  
               
                     Száraz alacsony NOX-kibocsátású égők (DLN)
                  
                  
                     Olyan gázturbinaégők, amelyek előkeverik a levegőt és a tüzelőanyagot, mielőtt azok az égési zónába kerülnének. A levegő és a tüzelőanyag égés előtti összekeverésével homogén hőmérséklet-eloszlás és alacsonyabb lánghőmérséklet alakul ki, ami alacsonyabb NOx-kibocsátást eredményez.
                  
               
                     Füstgáz- vagy kipufogógáz-visszavezetés (FGR/EGR)
                  
                  
                     A füstgáz egy részének visszavezetése az égetőkamrába a friss égési levegő egy része helyett azzal a kettős hatással jár, hogy egyrészt csökkenti a hőmérsékletet, másrészt korlátozza a nitrogén oxidációjához rendelkezésre álló O2-tartalmat, és ezáltal korlátozza a NOx-képződést. A folyamat a kemencéből származó füstgáznak a lángba juttatását jelenti az oxigéntartalom és ezzel együtt a lánghőmérséklet csökkentése érdekében. A speciális égők vagy egyéb intézkedések alkalmazása a füstgázok belső visszavezetésén alapul, amely hűti a láng kiindulópontját és csökkenti az oxigéntartalmat a láng legforróbb részeinél.
                  
               
                     A tüzelőanyag kiválasztása
                  
                  
                     Alacsony nitrogéntartalmú tüzelőanyag felhasználása.
                  
               
                     Tüzelőanyag többlépcsős beadagolása
                  
                  
                     A technika az égetőkamrában több eltérő tüzelőanyag- és levegőinjektálású égési zóna kialakításával a láng, illetve a helyi forró pontok hőmérsékletének csökkentésén alapul. Előfordulhat, hogy az utólagos átalakítás kisebb berendezések esetében kevésbé hatékony, mint a nagyobb berendezések esetében.
                  
               
                     Szegénykeverékes tervezési koncepció és fejlett szegénykeverékes tervezési koncepció
                  
                  
                     A láng csúcshőmérsékletének a szegénykeverékes feltételeken keresztül történő szabályozása a gázmotorokban való NOx-képződés korlátozására szolgáló elsődleges, égést alkalmazó módszer. A szegénykeverékes égésnél csökkentik a tüzelőanyag/levegő arányát azokban a zónákban, ahol a NOx keletkezik, hogy a láng csúcshőmérséklete kisebb legyen a sztöchiometrikus adiabatikus lánghőmérsékletnél, és ezáltal csökkenjen a termikus NOx-képződés. Ennek a tervezési koncepciónak az optimalizált változatát hívják „fejlett szegénykeverékes tervezési koncepciónak”.
                  
               
                     Alacsony NOx-kibocsátású égők (LNB)
                  
                  
                     Az (ultraalacsony vagy fejlett, alacsony NOx-kibocsátású égőfejes) technika azon az alapelven alapul, hogy csökkenti a láng csúcshőmérsékletét; a kazán égőinek olyan a kialakítása, hogy késleltessék, ugyanakkor javítsák az égést, és növeljék a hőátadást (a láng sugárzóképességének növelése). A levegő/tüzelőanyag keverése csökkenti a rendelkezésre álló oxigén mennyiségét és a láng csúcshőmérsékletét, ezáltal késlelteti a tüzelőanyaghoz kötött nitrogén NOx-ká való átalakulását és a termikus NOx-képződést, miközben fenntartja az égés hatékonyságát. A technika a kemence égetőkamrájának módosított kialakításával járhat együtt. Az ultraalacsony NOx-kibocsátású égők (ULNB) kialakításának része a (levegő/tüzelőanyag) többlépcsős adagolásával végzett égetés és a füstgáz-visszavezetés (belső füstgáz-visszavezetés). Régi berendezések utólagos átalakításakor a technika teljesítményét befolyásolhatja a kazán kialakítása.
                  
               
                     Dízelmotorok alacsony NOx-kibocsátású kialakítása
                  
                  
                     A technika a motor belső módosításainak kombinációjából áll, ilyen például az égés és a tüzelőanyag-befecskendezés optimalizálása (a tüzelőanyag-befecskendezés nagyon kései időpontra való időzítése a bemeneti légszelep korai bezárásával), a turbófeltöltés vagy a Miller-ciklus.
                  
               
                     Oxidációs katalizátorok
                  
                  
                     Katalizátorok alkalmazása a szén-monoxid és az el nem égetett szénhidrogének oxigénnel való oxidálására, hogy CO2 és vízgőz jöjjön létre (a katalizátorok általában nemesfémeket, például palládiumot vagy platinát tartalmaznak).
                  
               
                     Az égési levegő hőmérsékletének csökkentése
                  
                  
                     Az égési levegő környezeti hőmérsékleten való felhasználása. Az égési levegőt nem melegítik elő regeneratív léghevítőben.
                  
               
                     Szelektív katalitikus redukció (SCR)
                  
                  
                     A nitrogén-oxidok ammóniával vagy karbamiddal történő szelektív redukciója katalizátor jelenlétében. A technika a NOx (általános vizes oldat formájában hozzáadott) ammóniával katalizátorágyon, 300–450 °C optimális üzemi hőmérsékleten való reagáltatása útján nitrogénné történő redukálásán alapul. Több réteg katalizátor is alkalmazható. Több réteg katalizátor alkalmazásával nagyobb mennyiségű NOx redukálható. A technika kialakítása lehet moduláris; különleges katalizátorok és/vagy előhevítés alkalmazható a kis terhelés vagy a füstgáz széles hőmérsékleti tartományának kezelésére. A „csatornában végzett SCR” vagy „kiszökésgátló SCR” olyan technika, amely az SNCR után az SNCR-egységből szökő ammóniát redukáló SCR-t foglal magában.
                  
               
                     Szelektív, nem-katalitikus redukció (SNCR)
                  
                  
                     A nitrogén-oxidok ammóniával vagy karbamiddal történő szelektív redukciója katalizátor nélkül. A technika a NOx ammóniával vagy karbamiddal magas hőmérsékleten való reagáltatása útján nitrogénné történő redukálásán alapul. Az optimális reakció érdekében 800 és 1 000  °C közötti üzemi hőmérsékleti tartományt kell fenntartani.
                  
               
                     Víz/gőz bevezetése
                  
                  
                     A gázturbinákban, motorokban és kazánokban az égési hőmérséklet csökkentésére és ezáltal a termikus NOx-képződés csökkentésére vizet vagy gőzt használnak hígítóként. Vagy az égés előtt előkeverik a tüzelőanyaggal (a tüzelőanyag emulgeálása, párásítása vagy telítése), vagy közvetlenül az égetőkamrába injektálják (víz-/gőzinjektálás).
                  
               8.4.   A levegőbe kibocsátott SOX, HCl és/vagy HF mennyiségének csökkentésére szolgáló technikák
         
         
                     Technika
                  
                  
                     Leírás
                  
               
                     Szorbens injektálása a kazánba (kemencébe vagy ágyba)
                  
                  
                     Száraz szorbens közvetlen injektálása az égetőkamrába, vagy magnézium- vagy kalciumalapú adszorbensek hozzáadása a fluidágyas kazán ágyához. A szorbens részecskék felülete reakcióba lép a füstgázban vagy a fluidágyas kazánban lévő SO2-dal. Főként porcsökkentő technikával kombinálva alkalmazzák.
                  
               
                     Cirkulációs fluidágyas (CFB) száraz mosó
                  
                  
                     A kazánlevegő-előhevítőből származó füstgáz alul belép a CFB abszorberbe, és függőlegesen felfelé áramolva áthalad egy Venturi-csövön, amelyen belül külön-külön szilárd szorbenst és vizet injektálnak a füstgáz áramába. Főként porcsökkentő technikával kombinálva alkalmazzák.
                  
               
                     Kombinált technikák a NOx- és SOx-kibocsátások csökkentésére
                  
                  
                     Lásd a 8.3. pontot.
                  
               
                     Szorbens injektálása a füstgázelvezető vezetékbe (DSI)
                  
                  
                     Száraz por alakú szorbens injektálása és diszpergálása a füstgáz áramában. A szorbens (pl. nátrium-karbonát, nátrium-bikarbonát, hidratált mész) reakcióba lép a savas gázokkal (például a gáz-halmazállapotú kénnel és a HCl-dal), és szilárd anyagot képez velük, amelyet porcsökkentő technikákkal (zsákos szűrővel vagy elektrosztatikus porleválasztóval) eltávolítanak. A DSI-t főként zsákos szűrővel együtt alkalmazzák.
                  
               
                     Füstgázkondenzátor
                  
                  
                     Lásd a 8.2. pontot.
                  
               
                     A tüzelőanyag kiválasztása
                  
                  
                     Alacsony kén-, klór- és/vagy fluortartalmú tüzelőanyag felhasználása.
                  
               
                     Technológiaigáz-kezelési rendszer
                  
                  
                     Lásd a 8.2. pontot.
                  
               
                     Tengervizes FGD-rendszer
                  
                  
                     A nedves mosás speciális, nem regeneratív típusa, amely a tengervíz természetes lúgos kémhatását használja a füstgázban lévő savas vegyületek semlegesítésére. Általában a portartalom előzetes csökkentését igényli.
                  
               
                     Száraz porlasztószárító (SDA)
                  
                  
                     Lúgos reagens szuszpenzióját/oldatát bevezetik és diszpergálják a füstgáz áramában. Az anyag reakcióba lép a gáz-halmazállapotú kénnel, és azzal szilárd anyagot képez, amelyet porcsökkentő technikákkal (zsákos szűrővel vagy elektrosztatikus porleválasztóval) eltávolítanak. Az SDA-t főként zsákos szűrővel együtt alkalmazzák.
                  
               
                     Nedves füstgáz-kéntelenítő (nedves FGD-) rendszer
                  
                  
                     Olyan technika vagy nedves mosási technikák kombinációja, amely különböző eljárások révén távolítja el a kén-oxidokat a füstgázokból; ezekben az eljárásokban általában egy lúgos szorbens leválasztja a gáz-halmazállapotú SO2-ot és szilárd anyagokká alakítja át. A nedves mosási eljárás során a gáz-halmazállapotú vegyületeket megfelelő folyadékban (vízben vagy lúgos oldatban) feloldják. Ezzel az eljárással egyszerre távolíthatók el a szilárd és a gáz-halmazállapotú vegyületek. A nedvesmosó után a füstgázokat víz telíti, és a füstgázok ürítése előtt le kell választani a cseppeket. A nedves mosás eredményeként keletkező folyadékot szennyvíztisztító telepre juttatják el, a nem oldódó anyagokat pedig ülepítéssel vagy szűréssel összegyűjtik.
                  
               
                     Nedves mosás
                  
                  
                     Folyadék, jellemzően víz vagy vizes oldat használata a füstgáz savas vegyületeinek abszorpcióval való leválasztására.
                  
               8.5.   A levegőbe kibocsátott por, fémek, ezen belül a higany és/vagy PCDD/F mennyiségének csökkentésére szolgáló technikák
         
         
                     Technika
                  
                  
                     Leírás
                  
               
                     Zsákos szűrő
                  
                  
                     A zsákos szűrők vagy szövetszűrők finom szövésű vagy nemezes anyagból készülnek, és a gázt ezen áramoltatják át a részecskék eltávolítása érdekében. A zsákos szűrőhöz olyan szövetanyagot kell választani, amely megfelel az adott füstgáz tulajdonságainak és a maximális üzemi hőmérsékletnek.
                  
               
                     Szorbens injektálása a kazánba (kemencébe vagy ágyba)
                  
                  
                     Az általános leírást lásd a 8.4. pontban. Járulékos előnyként csökken a por- és fémkibocsátás.
                  
               
                     Szénszorbens (pl. aktív szén vagy halogénezett aktív szén) injektálása a füstgázba
                  
                  
                     Higany és/vagy PCDD/F adszorpciója olyan szénszorbensek, például (halogénezett) aktív szén által, amelyeken vagy végeztek, vagy nem végeztek kémiai kezelést. A szorbensinjektáló rendszer hatékonysága kiegészítő zsákos szűrővel növelhető.
                  
               
                     Száraz vagy félszáraz FGD-rendszer
                  
                  
                     Az egyes eljárások (száraz porlasztószárító (SDA), szorbens injektálása füstgázelvezető vezetékbe (DSI), cirkulációs fluidágyas (CFB) száraz mosó) általános leírását lásd a 8.4. pontban. Járulékos előnyként csökken a por- és fémkibocsátás.
                  
               
                     Elektrosztatikus porleválasztó (ESP)
                  
                  
                     Az elektrosztatikus porleválasztók a részecskéket elektromosan feltöltik, és elektromos erőtér hatása alatt leválasztják. Az elektrosztatikus porleválasztók a legkülönbözőbb feltételek mellett képesek üzemelni A kibocsátáscsökkentés hatékonysága jellemzően a mezők számától, a tartózkodási időtől (mérettől), a katalitikus tulajdonságoktól és a korábbi fázisokban beiktatott részecskeszűrő egységektől függ. Az ESP-k általában két–öt mezőt foglalnak magukban. A legkorszerűbb (nagy teljesítményű) ESP-k akár hét mezőt is magukban foglalhatnak.
                  
               
                     A tüzelőanyag kiválasztása
                  
                  
                     Alacsony hamu- vagy fém- (pl. higany-) tartalmú tüzelőanyag felhasználása.
                  
               
                     Multiciklonok
                  
                  
                     Olyan – egy vagy több zárt térben összeszerelt – porcsökkentő rendszerek, amelyekben a centrifugális erő választja le a részecskéket a vivőgázról.
                  
               
                     Halogénezett adalékanyagok használata a tüzelőanyagban vagy a kemencébe injektálva
                  
                  
                     Halogénvegyületek (pl. brómozott adalékok) betáplálása a kemencébe az elemi higany oldható vagy szilárd alakba történő oxidálása céljából, ezáltal fokozva a higanyeltávolítást a következő kibocsátáscsökkentő rendszerekben.
                  
               
                     Nedves füstgáz-kéntelenítő (nedves FGD-) rendszer
                  
                  
                     Az általános leírást lásd a 8.4. pontban. Járulékos előnyként csökken a por- és fémkibocsátás.
                  
               8.6.   A vízbe történő kibocsátások mennyiségének csökkentésére szolgáló technikák
         
         
                     Technika
                  
                  
                     Leírás
                  
               
                     Adszorpció aktív szénen
                  
                  
                     Az oldható szennyező anyagok visszatartása szilárd, erősen porózus részecskék (az adszorbens) felületén. A szerves vegyületek és higany adszorpciójára jellemzően aktív szenet használnak.
                  
               
                     Aerob biológiai tisztítás
                  
                  
                     Az oldott szerves szennyező anyagok oxigénnel történő, a mikroorganizmusok anyagcseréjét felhasználó biológiai oxidációja. A (levegőként vagy tiszta oxigénként beadott) oldott oxigén jelenlétében a szerves összetevők szén-dioxiddá és vízzé ásványosodnak, vagy egyéb metabolitokká és biomasszává alakulnak át. Bizonyos feltételek mellett aerob nitrifikációra is sor kerül, amelynek során a mikroorganizmusok az ammóniumot (NH4
                        +) a köztes nitritté (NO2
                        –) oxidálják, majd azt tovább oxidálják nitráttá (NO3
                        –).
                  
               
                     Anoxikus/anaerob biológiai tisztítás
                  
                  
                     A szennyező anyagoknak a mikroorganizmusok anyagcseréjét felhasználó biológiai redukciója (pl. a nitrát (NO3
                        –) gáz-halmazállapotú elemi nitrogénre, az oxidált higany pedig elemi higanyra redukálódik).
                     A nedves leválasztó rendszerek alkalmazásából eredő szennyvíz anoxikus/anaerob kezelése jellemzően hordozóként aktív szenet alkalmazó rögzített filmes bioreaktorokban történik.
                     A higany eltávolítására szolgáló anoxikus/anaerob biológiai tisztítást más technikákkal együtt alkalmazzák.
                  
               
                     Koaguláció és flokkuláció
                  
                  
                     A koaguláció és flokkuláció a lebegő szilárd anyagok szennyvízből történő kiválasztására használatos, rendszerint egymást követő lépésekben végzett eljárások. A koaguláció úgy történik, hogy a lebegő szilárd anyagok töltésével ellentétes töltésű koaguláló szereket adnak a szennyvízhez. A flokkuláció pedig polimerek hozzáadását jelenti, aminek során a mikrorészecskék egymásnak ütköznek, és nagyobb egységekbe, úgynevezett flokkokba rendeződnek.
                  
               
                     Kristályosítás
                  
                  
                     Az ionos szennyező anyagok eltávolítása a szennyvízből fluidágyas eljárásban oltóanyagon, például homokon vagy ásványi anyagon kikristályosítva őket.
                  
               
                     Szűrés
                  
                  
                     A szennyvízben található szilárd anyagok leválasztása áteresztő közegen való átvezetésük révén. Különféle technikák tartoznak ide, így pl. a homokszűrés, a mikroszűrés és az ultraszűrés.
                  
               
                     Flotálás
                  
                  
                     A szilárd vagy folyékony részecskék leválasztása a szennyvízről azáltal, hogy a finom gázbuborékokhoz (általában levegőhöz) tapadnak. A folyadék felszínére kerülő részecskék összegyűlnek, és onnan fölözővel eltávolíthatók.
                  
               
                     Ioncsere
                  
                  
                     Az ionos szennyező anyagok szennyvízből való leválasztása és cseréje elfogadhatóbb ionokra ioncserélő gyanta segítségével. A szennyező anyagokat átmenetileg visszatartják, majd regeneráló vagy mosófolyadékba engedik vissza.
                  
               
                     Semlegesítés
                  
                  
                     A szennyvíz pH-értékének semleges (körülbelül 7-es) szintre való módosítása vegyi anyagok hozzáadása révén. A pH-érték növelésére általában nátrium-hidroxidot (NaOH) vagy kalcium-hidroxidot (Ca (OH)2), a pH-érték csökkentésére pedig általában kénsavat (H2SO4), sósavat (HCl) vagy szén-dioxidot (CO2) használnak. A semlegesítés során bekövetkezhet egyes szennyező anyagok kicsapódása.
                  
               
                     Olaj-víz szeparáció
                  
                  
                     A szabad olaj eltávolítása a szennyvízből gravitációs szétválasztással olyan eszközökkel, mint például az American Petroleum Institute szeparátora, bordás lemezes olajfogó vagy párhuzamos lemezes olajfogó. Az olaj-víz szeparációt általában flotálás követi, amelyet koaguláció/flokkuláció támogat. Egyes esetekben az emulzió bontására lehet szükség az olaj-víz szeparáció előtt.
                  
               
                     Oxidáció
                  
                  
                     A szennyező anyagok kémiai oxidáló anyagokkal történő átalakítása olyan hasonló vegyületekké, amelyek kevésbé veszélyesek és/vagy könnyebben csökkenthetők. A nedves leválasztó rendszerek alkalmazásából eredő szennyvíz esetében a szulfit (SO3
                        2–) levegővel szulfáttá (SO4
                        2–) oxidálható.
                  
               
                     Kicsapás
                  
                  
                     A feloldott szennyező anyagok oldhatatlan vegyületekké történő alakítása kémiai kicsapószer hozzáadásával. Az így képződő szilárd csapadékot ülepítéssel, flotálással vagy szűréssel választják le. A fémek kicsapatásához általában használt vegyi anyagok a mész, a dolomit, a nátrium-hidroxid, a nátrium-karbonát, a nátrium-szulfid és a szerves szulfidok. A kalcium-sókat (a mész kivételével) a szulfát vagy a fluorid kicsapatására használják.
                  
               
                     Ülepítés
                  
                  
                     A lebegő szilárd anyagok elkülönítése gravitációs ülepítéssel.
                  
               
                     Sztrippelés
                  
                  
                     A kiöblíthető szennyező anyagok (pl. ammónia) eltávolítása a szennyvízből úgy, hogy erős gázárammal érintkeznek annak érdekében, hogy gázfázisba kerüljenek. A szennyező anyagokat egy későbbi kezelés során eltávolítják a sztrippeléshez használt gázból, amelyet azután potenciálisan újra fel lehet használni.
                  
               
            (*1)  A Bizottság 2012. május 7-i 2012/249/EU végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv vonatkozásában alkalmazandó indítási és leállítási időszakok meghatározásáróln (HL L 123., 2012.5.9., 44. o.).
         
            (1)  Minden olyan paraméter esetében, amelynél a 30 percig tartó mérés a mintavétellel vagy az elemzéssel összefüggő korlátozások miatt nem megfelelő, a célnak megfelelő mintavételi időszakot kell alkalmazni. PCDD/F esetében 6–8 órás mintavételi időszakot kell alkalmazni.
         
            (2)  Amennyiben a CHP-egységek esetében a teljesítményvizsgálatot műszaki okok miatt nem lehet az egységet a hőszolgáltatás tekintetében teljes terhelés mellett üzemeltetve végrehajtani, a vizsgálatot ki lehet egészíteni vagy helyettesíteni lehet a teljes terhelés paramétereivel végzett számítással.
         
            (3)  A füstgáz vízgőztartalmának folyamatos mérése nem szükséges, ha a füstgázmintát elemzés előtt szárítják.
         
            (4)  A folyamatos mérésre vonatkozó általános EN szabványok az EN 15267-1, az EN 15267-2, az EN 15267-3 és az EN 14181. Az időszakos mérésekre vonatkozó EN-szabványokat a táblázat tartalmazza.
         
            (5)  Az ellenőrzési gyakoriságot nem kell betartani abban az esetben, ha a tüzelőberendezést kizárólag a kibocsátásmérés elvégzése céljából üzemeltetnék.
         
            (6)  Olyan, 100 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések esetében, amelyeket évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetnek, a minimális ellenőrzési gyakoriság lehet hathavonta legalább egy alkalom. Gázturbinák esetében az időszakos ellenőrzést a tüzelőberendezés 70 %-nál nagyobb terhelése mellett kell elvégezni. A hulladék szénnel, lignittel, szilárd biomasszával és/vagy tőzeggel való együttégetése esetén az ellenőrzés gyakoriságának meghatározásakor az ipari kibocsátásokról szóló irányelv VI. mellékletének 6. részét is figyelembe kell venni.
         
            (7)  SCR alkalmazása esetén a minimális ellenőrzési gyakoriság lehet évente legalább egy alkalom, ha a kibocsátási szintek bizonyítottan elég állandóak.
         
            (8)  Olyan, 100 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű földgáztüzelésű turbinák esetében, amelyeket évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetnek, és meglévő OCGT-k esetében ehelyett PEMS is alkalmazható.
         
            (9)  Ehelyett PEMS is alkalmazható.
         
            (10)  Két mérési sorozatot kell elvégezni, egyet a tüzelőberendezés 70 %-nál nagyobb terhelése mellett, egyet pedig 70 %-nál kisebb terhelés mellett.
         
            (11)  Az ismert kéntartalmú olajat égető tüzelőberendezések esetében, amennyiben nincs füstgázkéntelenítő rendszer, a folyamatos mérés alternatívájaként legalább háromhavonta egy alkalommal történő időszakos mérés és/vagy tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségű adatokat szolgáltató egyéb eljárások is alkalmazhatók a SO2-kibocsátás meghatározására.
         
            (12)  A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok esetében a 100 MWth-nál kisebb teljesítményű tüzelőberendezések ellenőrzési gyakorisága a tüzelőanyag kezdeti jellemzését követően (lásd: BAT 5) kiigazítható a levegőbe jutó kibocsátásokban található szennyező anyagok relevanciájának értékelése alapján (pl. koncentráció a tüzelőanyagban, alkalmazott füstgázkezelés), de legalább minden olyan esetben, amikor a tüzelőanyag jellemzőinek változása hatással lehet a kibocsátásra.
         
            (13)  Amennyiben a kibocsátási szintek bizonyítottan elég állandóak, az időszakos méréseket elég minden olyan esetben elvégezni, amikor a tüzelőanyag és/vagy hulladék jellemzőinek változása hatással lehet a kibocsátásra, de legalább évente egyszer. A hulladék szénnel, lignittel, szilárd biomasszával és/vagy tőzeggel való együttégetése esetén az ellenőrzés gyakoriságának meghatározásakor az ipari kibocsátásokról szóló irányelv VI. mellékletének 6. részét is figyelembe kell venni.
         
            (14)  A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok esetében az ellenőrzési gyakoriság a tüzelőanyag kezdeti jellemzését követően (lásd: BAT 5) kiigazítható a levegőbe jutó kibocsátásokban található szennyező anyagok relevanciájának értékelése alapján (pl. koncentráció a tüzelőanyagban, alkalmazott füstgázkezelés), de legalább minden olyan esetben, amikor a tüzelőanyag jellemzőinek változása hatással lehet a kibocsátásra.
         
            (15)  Olyan, 100 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések esetében, amelyeket évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetnek, a minimális ellenőrzési gyakoriság lehet évente legalább egy alkalom. Olyan, 100 MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések esetében, amelyeket évente 500–1 500 órán át üzemeltetnek, az ellenőrzési gyakoriság lecsökkenthető hathavonta legalább egy alkalomra.
         
            (16)  Amennyiben a kibocsátási szintek bizonyítottan elég állandóak, az időszakos méréseket elég minden olyan esetben elvégezni, amikor a tüzelőanyag és/vagy hulladék jellemzőinek változása hatással lehet a kibocsátásra, de legalább hathavonta egyszer.
         
            (17)  Vas- és acélgyártásból származó technológiai gázokat égető tüzelőberendezések esetében a minimális ellenőrzési gyakoriság lehet hathavonta legalább egy alkalom, ha a kibocsátási szintek bizonyítottan elég stabilak.
         
            (18)  Az ellenőrzött szennyező anyagok jegyzéke és az ellenőrzési gyakoriság a tüzelőanyag kezdeti jellemzését követően (lásd: BAT 5) kiigazítható a levegőbe jutó kibocsátásokban található szennyező anyagok relevanciájának értékelése alapján (pl. koncentráció a tüzelőanyagban, alkalmazott füstgázkezelés), de legalább minden olyan esetben, amikor a tüzelőanyag jellemzőinek változása hatással lehet a kibocsátásra.
         
            (19)  Olyan tüzelőberendezések esetében, amelyeket évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetnek, a minimális ellenőrzési gyakoriság lehet hathavonta legalább egy alkalom.
         
            (20)  Olyan tüzelőberendezések esetében, amelyeket évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetnek, a minimális ellenőrzési gyakoriság lehet évente legalább egy alkalom.
         
            (21)  A folyamatos mérések alternatívájaként végezhető folyamatos mintavétel az időintegrált minta gyakori elemzésével, például sztenderd szorbenscsapdás megfigyelési módszerrel.
         
            (22)  Amennyiben a tüzelőanyag alacsony higanytartalma miatt a kibocsátási szintek bizonyítottan elég állandóak, az időszakos méréseket elég minden olyan esetben elvégezni, amikor a tüzelőanyag jellemzőinek változása hatással lehet a kibocsátásra.
         
            (23)  Az ellenőrzési gyakoriságot az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében nem kell betartani.
         
            (24)  A méréseket a tüzelőberendezés 70 %-nál nagyobb terhelése mellett kell elvégezni.
         
            (25)  A vegyiparból származó technológiai tüzelőanyagok esetében az ellenőrzés csak akkor alkalmazandó, ha a tüzelőanyagok klórozott anyagokat is tartalmaznak.
         
            (26)  A teljes szervesszén-tartalom és a kémiai oxigénigény ellenőrzése egymás alternatívái. Az előnyben részesített megoldás a teljes szervesszén-tartalom ellenőrzése, mert ennek során nincs szükség rendkívül mérgező vegyületek alkalmazására.
         
            (27)  A jellemzés tárgyát képező anyagok/paraméterek jegyzékét lehet azokra korlátozni, amelyek esetében az alapanyagokra és a gyártási folyamatokra vonatkozó információk alapján észszerűen feltételezhető, hogy jelen vannak a tüzelőanyag(ok)ban.
         
            (28)  E jellemzés elvégzése nem érinti a 60. BAT a) pontjában meghatározott, a hulladék előzetes elfogadására és átvételére irányuló eljárás alkalmazását, amely az itt felsoroltakon kívül más anyagok/paraméterek jellemzéséhez és/vagy ellenőrzéséhez vezethet.
         
            (29)  A technikák leírását lásd a 8.6. pontban.
         
            (30)  Vagy a TOC-ra, vagy a KOI-ra vonatkozó BAT-AEL-t kell alkalmazni. Az előnyben részesített megoldás a TOC ellenőrzése, mert ennek során nincs szükség rendkívül mérgező vegyületek alkalmazására.
         
            (31)  Ezt a BAT-AEL-t a bevitel levonása után kell alkalmazni.
         
            (32)  Ez a BAT-AEL csak a nedves FGD-rendszer alkalmazásából származó szennyvízre vonatkozik.
         
            (33)  Ez a BAT-AEL csak a füstgázkezelés során kalciumvegyületeket alkalmazó tüzelőberendezésekre vonatkozik.
         
            (34)  A BAT-AEL tartományának felső határértéke a kalcium-szulfát fokozott oldhatósága miatt erősen sós szennyvíz esetében (pl. a kloridkoncentráció ≥ 5 g/l) nem alkalmazható.
         
            (35)  Ez a BAT-AEL nem vonatkozik a tengerbe vagy brakkvízbe történő kibocsátásokra.
         
            (36)  Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett egységek esetében nem alkalmazhatók.
         
            (37)  A CHP-egységek esetében a két BAT-AEEL (nettó elektromos hatásfok vagy nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítás) közül csak az egyik alkalmazandó a CHP-egység kialakításától függően (azaz attól függően, hogy inkább villamos energiát, vagy inkább hőt termel).
         
            (38)  A tartomány alsó határa olyan eseteknek felelhet meg, amikor az alkalmazott hűtőrendszer típusa vagy az egység földrajzi elhelyezkedése (legfeljebb négy százalékponttal) hátrányosan befolyásolja az elért energiahatékonyságot.
         
            (39)  Ezek a szintek nem érhetők el, ha a lehetséges hőigény túl alacsony.
         
            (40)  Ezek a BAT-AEEL-ek a kizárólag villamos energiát termelő berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (41)  A BAT-AEEL-ek tartományának alsó határai kedvezőtlen időjárási viszonyok, alacsony minőségű lignittüzelésű egységek és/vagy (első alkalommal 1985 előtt beüzemelt) régi egységek esetében alkalmazandók.
         
            (42)  A BAT-AEEL-ek tartományának felső határa a gőz paramétereinek (nyomás, hőmérséklet) magas értékei esetén alkalmazandó.
         
            (43)  Az elérhető elektromoshatásfok-javulás az adott egységtől függ, de egy háromnál több százalékponttal történő növekedést úgy kell tekinteni, hogy az a BAT-nak a meglévő egységek esetében történő alkalmazását tükrözi, az egység eredeti kialakításától és a már elvégzett utólagos átalakításától függően.
         
            (44)  A 6 MJ/kg alatti alsó fűtőértékkel rendelkező lignitet égető egységek esetében a BAT-AEEL tartomány alsó értéke 41,5 %.
         
            (45)  A BAT-AEEL-ek tartományának felső határa akár 46 % is lehet a szuperkritikus és ultra-szuperkritikus állapotú gőzt alkalmazó, legalább 600 MWth teljesítményű egységek esetében.
         
            (46)  A BAT-AEEL-ek tartományának felső határa akár 44 % is lehet a szuperkritikus és ultra-szuperkritikus állapotú gőzt alkalmazó, legalább 600 MWth teljesítményű egységek esetében.
         
            (47)  Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (48)  Az olyan, legkésőbb 1987. július 1-jén üzembe helyezett széntüzelésű PC-kazánok esetében, amelyeket évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetnek, és amelyek esetében SCR és/vagy SNCR nem alkalmazható, a tartomány felső határa 340 mg/Nm3.
         
            (49)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (50)  Az értéktartomány alsó határa SCR technika alkalmazásával teljesíthető.
         
            (51)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett FBC-kazánok és a lignittüzelésű PC-kazánok esetében a tartomány felső határa 175 mg/Nm3.
         
            (52)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett FBC-kazánok és a lignittüzelésű PC-kazánok esetében a tartomány felső határa 220 mg/Nm3.
         
            (53)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett berendezések esetében a tartomány felső határa 200 mg/Nm3 az évente legalább 1 500 órán át üzemeltetett berendezések és 220 mg/Nm3 az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések tekintetében.
         
            (54)  A tartomány felső határa elérheti a 140 mg/Nm3 értéket a kazán kialakítása miatti korlátozások esetében és/vagy az olyan fluidágyas kazánok esetében, amelyek nincsenek felszerelve a NOX-kibocsátás csökkentésére szolgáló másodlagos kibocsátáscsökkentési technikákkal.
         
            (55)  Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (56)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (57)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 250 mg/Nm3.
         
            (58)  A tartomány alsó határa elérhető alacsony kéntartalmú tüzelőanyagok és a legfejlettebb kialakítású nedves leválasztó rendszerek alkalmazásával.
         
            (59)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett és évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 220 mg/Nm3. A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett meglévő berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 205 mg/Nm3.
         
            (60)  Cirkulációs fluidágyas kazánok esetében a tartomány alsó határa nagy hatékonyságú, nedves FGD-rendszer alkalmazásával teljesíthető. A tartomány felső határa kazán esetében szorbensnek az ágyba történő injektálásával teljesíthető.
         
            (61)  E BAT-AEL-tartományok alsó határának elérése nehézséget jelenthet a nedves FGD-rendszerrel és utána gázos gáz-előmelegítő berendezéssel felszerelt berendezések esetében.
         
            (62)  A BAT-AEL-tartomány felső határa a következő esetekben 20 mg/Nm3: az olyan tüzelőanyagokat égető berendezések, amelyeknek az átlagos klórtartalma legalább 1 000 mg/kg; az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések; FBC-kazánok. Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (63)  A nedves FGD-rendszerrel és utána gázos gáz-előmelegítő berendezéssel felszerelt berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 7 mg/Nm3.
         
            (64)  A BAT-AEL-tartomány felső határa a következő esetekben 7 mg/Nm3: nedves FGD-rendszerrel és utána gázos gáz-előmelegítő berendezéssel felszerelt berendezések; az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések; FBC-kazánok. Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (65)  Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (66)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (67)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 28 mg/Nm3.
         
            (68)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 25 mg/Nm3.
         
            (69)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 12 mg/Nm3.
         
            (70)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 20 mg/Nm3.
         
            (71)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 14 mg/Nm3.
         
            (72)  A BAT-AEL-tartomány alsó határa egyedi higanyleválasztási technikákkal elérhető.
         
            (73)  Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett egységek esetében nem alkalmazhatók.
         
            (74)  A CHP-egységek esetében a két BAT-AEEL (nettó elektromos hatásfok vagy nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítás) közül csak az egyik alkalmazandó a CHP-egység kialakításától függően (azaz attól függően, hogy inkább villamos energiát, vagy inkább hőt termel).
         
            (75)  A tartomány alsó határa olyan eseteknek felelhet meg, amikor az alkalmazott hűtőrendszer típusa vagy az egység földrajzi elhelyezkedése (legfeljebb négy százalékponttal) hátrányosan befolyásolja az elért energiahatékonyságot.
         
            (76)  Ezek a szintek nem érhetők el, ha a lehetséges hőigény túl alacsony.
         
            (77)  Ezek a BAT-AEEL-ek a kizárólag villamos energiát termelő berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (78)  A tartomány alsó határa akár 32 % is lehet a nagy nedvességtartalmú biomasszát égető, kevesebb mint 150 MWth teljesítményű egységek esetében.
         
            (79)  Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (80)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett tüzelőberendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (81)  Az olyan tüzelőanyagokat égető berendezések esetében, amelyeknek az átlagos (száraz) káliumtartalma legalább 2 000 mg/kg és/vagy átlagos nátriumtartalma legalább 300 mg/kg, a BAT-AEL-tartomány felső határa 200 mg/Nm3.
         
            (82)  Az olyan tüzelőanyagokat égető berendezések esetében, amelyeknek az átlagos (száraz) káliumtartalma legalább 2 000 mg/kg és/vagy átlagos nátriumtartalma legalább 300 mg/kg, a BAT-AEL-tartomány felső határa 250 mg/Nm3.
         
            (83)  Az olyan tüzelőanyagokat égető berendezések esetében, amelyeknek az átlagos (száraz) káliumtartalma legalább 2 000 mg/kg és/vagy átlagos nátriumtartalma legalább 300 mg/kg, a BAT-AEL-tartomány felső határa 260 mg/Nm3.
         
            (84)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett és olyan tüzelőanyagokat égető berendezések esetében, amelyeknek az átlagos (száraz) káliumtartalma legalább 2 000 mg/kg és/vagy átlagos nátriumtartalma legalább 300 mg/kg, a BAT-AEL-tartomány felső határa 310 mg/Nm3.
         
            (85)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 160 mg/Nm3.
         
            (86)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 200 mg/Nm3.
         
            (87)  Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (88)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (89)  Az olyan tüzelőanyagokat égető berendezések esetében, amelyeknek az átlagos (száraz) kéntartalma legalább 0,1 térf.%, a BAT-AEL-tartomány felső határa 100 mg/Nm3.
         
            (90)  Az olyan tüzelőanyagokat égető berendezések esetében, amelyeknek az átlagos (száraz) kéntartalma legalább 0,1 térf.%, a BAT-AEL-tartomány felső határa 215 mg/Nm3.
         
            (91)  Az olyan tüzelőanyagokat égető berendezések esetében, amelyeknek az átlagos (száraz) kéntartalma legalább 0,1 térf.%, a BAT-AEL-tartomány felső határa 165 mg/Nm3 vagy amennyiben a szóban forgó berendezéseket legkésőbb 2014. január 7-én helyezték üzembe és/vagy azok tőzegtüzelésű FBC-kazánok, akkor 215 mg/Nm3.
         
            (92)  Az olyan tüzelőanyagokat égető berendezések esetében, amelyeknek az átlagos (száraz) klórtartalma legalább 0,1 térf.%, vagy a biomasszát kénben gazdag tüzelőanyaggal (pl. tőzeggel) együtt égető, vagy alkálikloridot átalakító adalékanyagokat (pl. elemi ként) felhasználó, meglévő berendezések esetében az új berendezések éves átlagára vonatkozó BAT-AEL-tartomány felső határa 15 mg/Nm3, a meglévő berendezések éves átlagára vonatkozó BAT-AEL-tartomány felső határa pedig 25 mg/Nm3. A napi átlagos BAT-AEL-tartomány ezen berendezések esetében nem alkalmazható.
         
            (93)  A napi átlagos BAT-AEL-tartomány az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében nem alkalmazható. Az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett új berendezések éves átlagára vonatkozó BAT-AEL-tartomány felső határa 15 mg/Nm3.
         
            (94)  Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (95)  E BAT-AEL-tartományok alsó határának elérése nehézséget jelenthet a nedves FGD-rendszerrel és utána gázos gáz-előmelegítő berendezéssel felszerelt berendezések esetében.
         
            (96)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (97)  Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (98)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (99)  Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett egységek esetében nem alkalmazhatók.
         
            (100)  A CHP-egységek esetében a két BAT-AEEL (nettó elektromos hatásfok vagy nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítás) közül csak az egyik alkalmazandó a CHP-egység kialakításától függően (azaz attól függően, hogy inkább villamos energiát, vagy inkább hőt termel).
         
            (101)  Ezek a szintek nem érhetők el, ha a lehetséges hőigény túl alacsony.
         
            (102)  Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (103)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (104)  Az olyan, legkésőbb 2003. november 27-én üzembe helyezett ipari kazánok és távfűtési berendezések esetében, amelyeket évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetnek, és amelyek esetében SCR és/vagy SNCR nem alkalmazható, a BAT-AEL-tartomány felső határa 450 mg/Nm3.
         
            (105)  A 100–300 MWth teljesítményű berendezések és a legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett, legalább 300 MWth teljesítményű berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 110 mg/Nm3.
         
            (106)  A 100–300 MWth teljesítményű berendezések és a legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett, legalább 300 MWth teljesítményű berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 145 mg/Nm3.
         
            (107)  Az olyan, több mint 100 MWth teljesítményű, legkésőbb 2003. november 27-én üzembe helyezett ipari kazánok és távfűtési berendezések esetében, amelyeket évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetnek, és amelyek esetében SCR és/vagy SNCR nem alkalmazható, a BAT-AEL-tartomány felső határa 365 mg/Nm3.
         
            (108)  Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (109)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (110)  Az olyan, legkésőbb 2003. november 27-én üzembe helyezett ipari kazánok és távfűtési berendezések esetében, amelyeket évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetnek, a BAT-AEL-tartomány felső határa 400 mg/Nm3.
         
            (111)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 175 mg/Nm3.
         
            (112)  Az olyan, legkésőbb 2003. november 27-én üzembe helyezett ipari kazánok és távfűtési berendezések esetében, amelyeket évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetnek, és amelyek esetében nedves FGD nem alkalmazható, a BAT-AEL-tartomány felső határa 200 mg/Nm3.
         
            (113)  Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (114)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (115)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 25 mg/Nm3.
         
            (116)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 15 mg/Nm3.
         
            (117)  A 2009/72/EK irányelv 2. cikkének 26. pontjában szereplő meghatározás szerint.
         
            (118)  A 2009/72/EK irányelv 2. cikkének 27. pontjában szereplő meghatározás szerint.
         
            (119)  Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett egységek esetében nem alkalmazhatók.
         
            (120)  A nettó elektromos hatásfokra vonatkozó BAT-AEEL-ek az inkább villamosenergia-termelésre kialakított CHP-egységekre és a csak villamos energiát termelő egységekre alkalmazhatók.
         
            (121)  E szintek elérése nehézséget jelenthet a sok energiát igénylő másodlagos csökkentési technikával felszerelt motorok esetében.
         
            (122)  E szint elérése nehézséget jelenthet a száraz, meleg földrajzi helyeken hűtőrendszerként radiátort alkalmazó motorok esetében.
         
            (123)  Ezek a BAT-AEL-ek nem alkalmazhatók az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések és az olyan berendezések esetében, amelyekben nem lehet másodlagos kibocsátáscsökkentési technikákat megvalósítani.
         
            (124)  A BAT-AEL-tartomány 1 150–1 900 mg/Nm3 az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések és az olyan berendezések esetében, amelyekben nem lehet másodlagos kibocsátáscsökkentési technikákat megvalósítani.
         
            (125)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (126)  a 20 MWth-nál kisebb teljesítményű, HFO-t égető egységekből álló berendezések esetében a szóban forgó egységekre vonatkozó BAT-AEL-tartomány felső határa 225 mg/Nm3.
         
            (127)  Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (128)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (129)  A BAT-AEL-tartomány felső határa 280 mg/Nm3, amennyiben másodlagos kibocsátáscsökkentési technika nem alkalmazható. Ez a tüzelőanyag 0,5 térf.% mértékű (száraz) kéntartalmának felel meg.
         
            (130)  Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (131)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (132)  Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett egységek esetében nem alkalmazhatók.
         
            (133)  A nettó elektromos hatásfokra vonatkozó BAT-AEEL-ek az inkább villamosenergia-termelésre kialakított CHP-egységekre és a csak villamos energiát termelő egységekre alkalmazhatók.
         
            (134)  Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett meglévő berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (135)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett meglévő berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (136)  Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett egységek esetében nem alkalmazhatók.
         
            (137)  A CHP-egységek esetében a két BAT-AEEL (nettó elektromos hatásfok vagy nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítás) közül csak az egyik alkalmazandó a CHP-egység kialakításától függően (azaz attól függően, hogy inkább villamos energiát, vagy inkább hőt termel).
         
            (138)  A nettó teljes tüzelőanyag-hasznosításra vonatkozó BAT-AEEL-ek nem érhetők el, ha a lehetséges hőigény túl alacsony.
         
            (139)  Ezek a BAT-AEEL-ek a kizárólag villamos energiát termelő berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (140)  Ezek a BAT-AEEL-ek a mechanikai hajtású alkalmazásokra alkalmazhatók.
         
            (141)  E szintek elérése nehézséget jelenthet olyan motorok esetében, amelyek úgy vannak beállítva, hogy NOX-kibocsátásuk 190 mg/Nm3-nél alacsonyabb szinten maradjon.
         
            (142)  Ezek a BAT-AEL-ek a földgáz vegyes tüzelésű gázturbinákban való égetésére is alkalmazhatók.
         
            (143)  DLN-nel felszerelt gázturbina esetében ezek a BAT-AEL-ek csak akkor alkalmazhatók, ha a DLN működése hatékony.
         
            (144)  Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett meglévő berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (145)  Egy meglévő technika működésének a NOX-kibocsátások további csökkentése érdekében való optimalizálása az e táblázat után megadott indikatív CO-kibocsátási tartomány felső határát megközelítő CO-kibocsátási szintekhez vezethet.
         
            (146)  Ezek a BAT-AEL-ek a meglévő, mechanikai hajtású alkalmazásokra használt turbinák és az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (147)  A 39 %-nál nagyobb nettó elektromos hatásfokkal (EE) rendelkező berendezések esetében a tartomány felső határát korrekciós tényezővel módosítani lehet: [felső határ] × EE/39, ahol EE a berendezés ISO alapterhelési feltételek mellett meghatározott nettó elektromos energiahatékonysága vagy nettó mechanikai energiahatékonysága.
         
            (148)  A legkésőbb 2003. november 27-én üzembe helyezett és évente 500–1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében a tartomány felső határa 80 mg/Nm3.
         
            (149)  Az 55 %-nál nagyobb nettó elektromos hatásfokkal (EE) rendelkező berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határát korrekciós tényezővel módosítani lehet: [felső határ] × EE/55, ahol EE a berendezés ISO alapterhelési feltételek mellett meghatározott nettó elektromos energiahatékonysága.
         
            (150)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett meglévő berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 65 mg/Nm3.
         
            (151)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett meglévő berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 55 mg/Nm3.
         
            (152)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett meglévő berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 80 mg/Nm3.
         
            (153)  A NOX-ra vonatkozó BAT-AEL-tartomány alsó határa DLN-égőkkel elérhető.
         
            (154)  Ezek a szintek tájékoztató jellegűek.
         
            (155)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett meglévő berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 60 mg/Nm3.
         
            (156)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett meglévő berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 65 mg/Nm3.
         
            (157)  Egy meglévő technika működésének a NOX-kibocsátások további csökkentése érdekében való optimalizálása az e táblázat után megadott indikatív CO-kibocsátási tartomány felső határát megközelítő CO-kibocsátási szintekhez vezethet.
         
            (158)  Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (159)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (160)  Ezek a BAT-AEL-ek csak a szikragyújtású és vegyes üzemű motorokra alkalmazhatók. Dízel-gáz motorokra nem alkalmazhatók.
         
            (161)  Az olyan, évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett, vészhelyzetben használandó motorok esetében, amelyeknél nem lehetséges szegénykeverékes égést vagy SCR-t alkalmazni, az indikatív tartomány felső határa 175 mg/Nm3.
         
            (162)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett meglévő berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (163)  Ez a BAT-AEL a teljes terheléssel történő működésnél mért C.
         
            (164)  Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett egységek esetében nem alkalmazhatók.
         
            (165)  A CHP-egységek esetében a két BAT-AEEL (nettó elektromos hatásfok vagy nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítás) közül csak az egyik alkalmazandó a CHP-egység kialakításától függően (azaz attól függően, hogy inkább villamos energiát, vagy inkább hőt termel).
         
            (166)  Ezek a BAT-AEEL-ek a kizárólag villamos energiát termelő berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (167)  A CHP-egységek energiahatékonyságának széles skálája nagy mértékben függ a villamos energia és a hő iránti helyi kereslettől.
         
            (168)  Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett egységek esetében nem alkalmazhatók.
         
            (169)  A CHP-egységek esetében a két BAT-AEEL (nettó elektromos hatásfok vagy nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítás) közül csak az egyik alkalmazandó a CHP-egység kialakításától függően (azaz attól függően, hogy inkább villamos energiát, vagy inkább hőt termel).
         
            (170)  Ezek a BAT-AEEL-ek a kizárólag villamos energiát termelő berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (171)  A 20 MJ/Nm3-nél nagyobb alsó fűtőértékű gázkeveréket égető berendezések kibocsátása várhatóan a BAT-AEL-tartomány felső határára esik.
         
            (172)  A BAT-AEL-tartomány alsó határa SCR alkalmazásával elérhető.
         
            (173)  Az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek a BAT-AEL-értékek nem alkalmazhatók.
         
            (174)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 160 mg/Nm3. Továbbá a BAT-AEL-tartomány felső határa túlléphető, ha SCR nem alkalmazható, és ha nagy (pl. 50 %-nál nagyobb) arányban használnak COG-t és/vagy ha viszonylag sok H2-t tartalmazó COG-t égetnek el. Ebben az esetben a BAT-AEL-tartomány felső határa 220 mg/Nm3.
         
            (175)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (176)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 70 mg/Nm3.
         
            (177)  Az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett meglévő berendezések esetében ezek a BAT-AEL-értékek nem alkalmazhatók.
         
            (178)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett meglévő berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (179)  A BAT-AEL-tartomány felső határa túlléphető, ha nagy (pl. 50 %-nál nagyobb) arányban használnak COG-t. Ebben az esetben a BAT-AEL-tartomány felső határa 300 mg/Nm3.
         
            (180)  Az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett meglévő berendezések esetében ezek a BAT-AEL-értékek nem alkalmazhatók.
         
            (181)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett meglévő berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (182)  Ezek a BAT-AEL-ek az adott napon rendelkezésre álló alapterhelés több mint 70 %-án alapulnak.
         
            (183)  Az egyféle tüzelőanyagot égető gázturbinák és a vegyes tüzelésű gázturbinák egyaránt ide tartoznak.
         
            (184)  A BAT-AEL-tartomány felső határa 250 mg/Nm3, ha nem lehet DLN-égőket alkalmazni.
         
            (185)  A BAT-AEL-tartomány alsó határa DLN-égőkkel elérhető.
         
            (186)  Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett egységek esetében nem alkalmazhatók.
         
            (187)  A CHP-egységek esetében a két BAT-AEEL (nettó elektromos hatásfok vagy nettó teljes tüzelőanyag-hasznosítás) közül csak az egyik alkalmazandó a CHP-egység kialakításától függően (azaz attól függően, hogy inkább villamos energiát, vagy inkább hőt termel).
         
            (188)  Előfordulhat, hogy ezek a BAT-AEEL-ek nem érhetők el, ha a lehetséges hőigény túl alacsony.
         
            (189)  Ezek a BAT-AEEL-ek a kizárólag villamos energiát termelő berendezések esetében nem alkalmazhatók.
         
            (190)  Az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek a BAT-AEL-értékek nem alkalmazhatók.
         
            (191)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (192)  Az olyan, legalább 500 MWth teljesítményű, legkésőbb 2003. november 27-én üzembe helyezett berendezések esetében, amelyek 0,6 térf.%-nál nagyobb nitrogéntartalmú folyékony tüzelőanyagot használnak, a BAT-AEL-tartomány felső határa 380 mg/Nm3.
         
            (193)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett meglévő berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 180 mg/Nm3.
         
            (194)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett meglévő berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 210 mg/Nm3.
         
            (195)  Az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett meglévő berendezések esetében ezek a BAT-AEL-értékek nem alkalmazhatók.
         
            (196)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett meglévő berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (197)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (198)  Az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 20 mg/Nm3.
         
            (199)  Az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 7 mg/Nm3.
         
            (200)  Az évente kevesebb mint 1 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek a BAT-AEL-értékek nem alkalmazhatók.
         
            (201)  Az évente kevesebb mint 500 órán át üzemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tájékoztató jellegűek.
         
            (202)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 25 mg/Nm3.
         
            (203)  A legkésőbb 2014. január 7-én üzembe helyezett berendezések esetében a BAT-AEL-tartomány felső határa 15 mg/Nm3.
         
            (204)  Ezek a BAT-AEL-ek kizárólag a klórozott vegyületeket érintő vegyi eljárásokból származó tüzelőanyagokat felhasználó berendezésekre alkalmazhatók.