CELEX: 32000D0147
Language: cs
Date: 2000-02-08 00:00:00
Title: Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň (oznámeno pod číslem K(2000) 133)Text s významem pro EHP.

Důležité právní upozornění

|

32000D0147

Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň (oznámeno pod číslem K(2000) 133)Text s významem pro EHP.  

Úřední věstník L 050 , 23/02/2000 S. 0014 - 0018 CS.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 3  - 7 ET.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 3  - 7 HU.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 3  - 7 LT.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 3  - 7 LV.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 3  - 7 MT.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 3  - 7 PL.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 3  - 7 SK.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 3  - 7 SL.ES Kapitola 13 Svazek 25 S. 3  - 7

		Rozhodnutí Komiseze dne 8. února 2000,kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň(oznámeno pod číslem K(2000) 133)(Text s významem pro EHP)(2000/147/ES)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků [1] ve znění směrnice 93/68/EHS [2], a zejména na články 3, 6 a 20 uvedené směrnice,vzhledem k těmto důvodům:(1) V čl. 3 odst. 2 a 3 směrnice 89/106/EHS se stanoví, že s ohledem na různé úrovně ochrany staveb, které mohou na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni převládat, může každý základní požadavek vést ke stanovení tříd v interpretačních dokumentech. Tyto dokumenty byly zveřejněny ve sdělení Komise k interpretačním dokumentům směrnice Rady 89/106/EHS [3].(2) Bod 4.2.1 interpretačního dokumentu č. 2 odůvodňuje potřebu různých úrovní základního požadavku, jako jsou funkce druhu, užívání a umístění stavby, jejího uspořádání a použitelnosti nouzových zařízení.(3) Bod 2.2 interpretačního dokumentu č. 2 uvádí řadu vzájemně souvisejících opatření pro splnění základního požadavku "Požární bezpečnost", které dohromady přispívají ke stanovení strategie požární bezpečnosti, kterou lze v členských státech různým způsobem rozvíjet.(4) Bod 4.2.3.3 interpretačního dokumentu č. 2 uvádí jedno z těchto opatření převládajících v členských státech, které spočívá v omezení vzniku a šíření ohně a kouře v prostoru s ohniskem požáru (nebo v určité oblasti) tím, že bude omezen příspěvek stavebních výrobků k plnému rozvinutí požáru.(5) Definice tříd základního požadavku částečně závisí na úrovni takového omezení.(6) Úroveň tohoto omezení může být vyjádřena pouze různými úrovněmi ukazatelů reakce výrobků na oheň v jejich konečném použití.(7) Bod 4.3.1.1 interpretačního dokumentu č. 2 stanoví, že pro možnost hodnocení reakce výrobků na oheň bude vypracováno harmonizované řešení, které může využívat zkoušky prováděné v plném rozsahu nebo na zkušebním zařízení, jež odpovídají reálnému požárnímu scénáři.(8) Harmonizované řešení spočívá v systému tříd, které interpretační dokument neobsahuje.(9) Systém tříd určených pro tento účel se odvozuje od řady zkušebních metod, které již jsou evropským normalizačním orgánům pro známy.(10) Rozhodnutí Komise 94/611/ES ze dne 9. září 1994, kterým se provádí článek 20 směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích [4] popisující systém tříd, neuvádí mezní hodnoty tříd B, C a D, protože zkouška samostatně hořícího předmětu nebyla v té době dostatečně vyvinuta.(11) Odpovídající údaje jsou nyní k dispozici a rozhodnutí 94/611/ES by tedy mělo být nahrazeno novým rozhodnutím, které uvede mezní hodnoty tříd a některá přizpůsobení technickému pokroku. Alternativní zkušební postupy by měly být na základě dohody mezi Komisí a členskými státy a po konzultaci CEN/CENELEC a EOTA úplně popsány v budoucí evropské normě nebo rozhodnutí Komise.(12) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví.PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:Článek 11. Je-li konečné použití stavebního výrobku takové, že může přispět ke vzniku a šíření ohně a kouře v prostoru (nebo v oblasti) ohniska požáru nebo mimo něj, bude výrobek klasifikován na základě jeho reakce na oheň podle klasifikačního systému uvedeného v tabulkách 1 a 2 přílohy.2. Výrobky musí být posuzovány ve vztahu k jejich konečnému použití.Jestliže klasifikace založená na normalizovaných zkouškách a kritériích uvedených v tabulkách 1 a 2 přílohy nebude vhodná, může se v rámci postupu, který předpokládá alternativní zkoušky, použít jeden nebo několik referenčních scénářů (reprezentativní zkouška (zkoušky) v měřítku představující scénář (scénáře) odpovídající nebezpečí).Článek 2Zrušuje se rozhodnutí 94/611/ES.Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.Článek 3Toto rozhodnutí je určeno členským státům.V Bruselu dne 8. února 2000.Za KomisiErkki Liikanenčlen Komise[1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.[2] Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1.[3] Úř. věst. C 62, 28.2.1994, s. 1.[4] Úř. věst. L 241, 16.9.1994, s. 25.--------------------------------------------------PŘÍLOHASymboly [1]ΔT | vzrůst teploty |Δm | úbytek hmotnosti |tf | plamenné období |PCS | spalné teplo |FIGRA | rychlost rozvoje požáru |THR600s | celkové uvolňování tepla |LFS | postranní šíření plamene |SMOGRA | rychlost vývinu kouře |TSP600s | celková tvorba kouře |Fs | šíření plamene |Definice"Materiál": jednotlivá základní látka nebo rovnoměrně rozložená směs látek, např. kov, kámen, dřevo, beton, minerální vlna s rovnoměrně rozloženým pojivem, polymery."Stejnorodý výrobek": výrobek, který sestává z jednoho materiálu a jako celek má jednotnou hustotu a složení."Nestejnorodý výrobek": výrobek, který nesplňuje požadavky na stejnorodý výrobek. Je to výrobek složený z jedné nebo několika podstatných a/nebo nepodstatných složek."Podstatná složka": materiál, který tvoří významnou část nestejnorodého výrobku. Vrstva o plošné hmotnosti ≥ 1,0 kg/m2 nebo tloušťce ≥ 1,0 mm se pokládá za podstatnou složku."Nepodstatná složka": materiál, který netvoří významnou část nestejnorodého výrobku. Vrstva o plošné hmotnosti < 1,0 kg/m2 a tloušťce < 1,0 mm se pokládá za nepodstatnou složku.Dvě nebo více nepodstatných vrstev, které k sobě přiléhají (tj. bez žádné podstatné složky (žádných podstatných složek) mezi vrstvami), se považují za jednu nepodstatnou složku, a musí tedy dohromady splňovat požadavky na vrstvu, která je nepodstatnou složkou.U nepodstatných složek se rozlišují následující vnitřní nepodstatné složky a vnější nepodstatné složky:"Vnitřní nepodstatná složka": nepodstatná složka, která je z obou stran kryta alespoň jednou podstatnou složkou."Vnější nepodstatná složka": nepodstatná složka, která z jedné strany není kryta podstatnou složkou.Tabulka 1TŘÍDY REAKCE STAVEBNÍCH VÝROBKŮ NA OHEŇ KROMĚ PODLAHOVÝCH KRYTIN [2]Třída | Zkušební metoda (zkušební metody) | Kritéria klasifikace | Doplňková klasifikace |A1 | EN ISO 1182 [3] a | ΔT ≤ 30 °C; a Δm ≤ 50 %; a tf = 0 (tj. žádné trvalé hoření plamenem) | – |EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [3] a PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [4] [5] a PCS ≤ 1,4 MJ.m-2 [6] a PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [7] | – |A2 | EN ISO 1182 [3] nebo | ΔT ≤ 50 °C a Δm ≤ 50 % a tf = 20 s | – |EN ISO 1716 a | PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 a [3] PCS ≤ 4,0 MJ. m-2 a [4] PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 a [6] PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 [7] | – |EN 13823 (SBI) | FIGRA ≤ 120 W.s-1 a LFS < okraj vzorku a THR600s ≤ 7,5 MJ | Tvorba kouře [8] a plamenně hořící kapky/částice [9] |B | EN 13823 (SBI) a | FIGRA ≤ 120 W.s-1 a LFS < okraj vzorku a THR600s ≤ 7,5 MJ | Tvorba kouře [8] a plamenně hořící kapky/částice [9] |EN ISO 11925-2 [11]expozice = 30 s | Fs ≤ 150 mm během 60 s |C | EN 13823 (SBI) a | FIGRA ≤ 250 W.s-1 a LFS < okraj vzorku a THR600s ≤ 15 MJ | Tvorba kouře [8] a plamenně hořící kapky/částice [9] |EN ISO 11925-2 [11]expozice = 30 s | Fs ≤ 150 mm během 60 s |D | EN 13823 (SBI) a | FIGRA ≤ 750 W.s-1 | Tvorba kouře [8] a plamenně hořící kapky/částice [9] |EN ISO 11925-2 [11]expozice = 30 s | Fs ≤ 150 mm během 60 s |E | EN ISO 11925-2 [11]expozice = 15 s | Fs ≤ 150 mm během 20 s | Plamenně hořící kapky/částice [10] |F | Žádný ukazatel vlastnosti není stanoven |Tabulka 2TŘÍDY REAKCE PODLAHOVÝCH KRYTIN NA OHEŇTřída | Zkušební metoda (zkušební metody) | Kritéria klasifikace | Doplňková klasifikace |A1FL | EN ISO 1182 [12] a | ΔT ≤ 30 °C a Δm ≤ 50 % a tf = 0 (tj. žádné trvalé hoření plamenem) | – |EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 a [12] PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 a [13] PCS ≤ 1,4 MJ.m-2 a [14] PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [15] | – |A2 FL | EN ISO 1182 [12] nebo | ΔT ≤ 50 °C a Δm ≤ 50 % a tf = 20 s | – |EN ISO 1716 a | PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 a [12] PCS ≤ 4,0 MJ. m-2 a [13] PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 a [14] PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 [15] | – |EN ISO 9239-1 [16] | Kritický tok [17] ≥ 8,0 kW.m-2 | Tvorba kouře [18] |B FL | EN ISO 9239-1 [16] a | Kritický tok [17] ≥ 8,0 kW.m-2 | Tvorba kouře [18] |EN ISO 11925-2 [19]expozice = 15 s | Fs ≤ 150 mm během 20 s |C FL | EN ISO 9239-1 [16] a | Kritický tok [17] ≥ 4,5 kW.m-2 | Tvorba kouře [18] |EN ISO 11925-2 [19]expozice = 15 s | Fs ≤ 150 mm během 20 s |D FL | EN ISO 9239-1 [16] a | Kritický tok [17] ≥ 3,0 kW.m-2 | Tvorba kouře [18] |EN ISO 11925-2 [19]expozice = 15 s | Fs ≤ 150 mm během 20 s |E FL | EN ISO 11925-2 [19]expozice = 15 s | Fs ≤ 150 mm během 20 s | |F FL | Žádný ukazatel vlastnosti není stanoven |[1] Vlastnosti jsou definovány s ohledem na příslušnou zkušební metodu.[2] Chování některých skupin výrobků, např. Lineárních výrobků (trubky, potrubí, kabely atd.), je stále ještě přezkušováno a může si vynutit změnu tohoto rozhodnutí.[3] Pro stejnorodé výrobky a podstatné složky nestejnorodých výrobků.[4] Pro každou vnější nepodstatnou složku nestejnorodých výrobků.[6] Pro každou vnitřní nepodstatnou složku nestejnorodého výrobku.[7] Pro výrobek jako celek.[8] s1 = SMOGRA ≤ 30 m2.s-2 a TSP600s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180 m2.s-2 a TSP600s ≤ 200 m2; s3 = ne s1 nebo s2.[9] d0 = žádné plamenně hořící kapky/částice v EN 13823 (SBI) po 600 s; d1 = žádné plamenně hořící kapky/částice trvající déle než 10 s v EN 13823 (SBI) během 600 s; d2 = ani d0 ani d1; vznícení papíru v EN ISO 11925-2 vede k zatřídění do d2.[10] Vyhověl = žádné vznícení papíru (žádná klasifikace); nevyhověl = vznícení papíru (klasifikace d2).[11] Při namáhání povrchu plamenem, a popřípadě pro konečné použití výrobku, při namáhání okraje vzorku plamenem.[12] Pro stejnorodé výrobky a podstatné složky nestejnorodých výrobků.[13] Pro každou vnější nepodstatnou složku nestejnorodých výrobků.[14] Pro každou vnitřní nepodstatnou složku nestejnorodého výrobku.[15] Pro výrobek jako celek.[16] Trvání zkoušky = 30 minut.[17] Kritický tok je definován jako tok radiace, při němž plamen zhasne, nebo jako tok radiace po trvání zkoušky 30 minut; podle toho, který je nižší (tj. tok odpovídající většímu rozšíření plamene).[18] s1 = kouř ≤ 750 %.min; s2 = ne s1.[19] Při namáhání povrchu plamenem, a popřípadě pro konečné použití výrobku, při namáhání okraje vzorku plamenem.--------------------------------------------------