CELEX: 51990PC0368
Language: da
Date: 1990-10-29
Title: FORSLAG TIL RAADETS DIREKTIV OM MINDSTEVAERDIER FOR ENERGIUDNYTTELSEN I NYE VARMTVANDSKEDLER, DER ANVENDER FLYDENDE ELLER GASFORMIGT BRAENDSEL

Nr. C 292/8                                De Europæiske Fællesskabers Tidende                                     22. 11.90
                                                                II
                                                      (Forberedende retsakter)
                                               KOMMISSIONEN
               Forslag til Rådets direktiv om mindsteværdier for energiudnyttelsen i nye varmtvandskedler, der
                                          anvender flydende eller gasformigt brændsel
                                            KOM(90) 368 endelig udg. — SYN 294
                                        (Forelagt af Kommissionen den 15. oktober 1990)
                                                          (90/C 292/10)
  RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —                         forbedring af energiintensiteten med mindst 20 % bl.a.
                                                                     anføres som mål;
 under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
 Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100A,              artikel 130R i Traktaten vedrørende miljøet kræver en
                                                                     forsigtig og fornuftig udnyttelse af naturens ressourcer;
 under henvisning til forslag fra Kommissionen,
                                                                    forslagene    vedrørende     indbyrdes    tilnærmelse   af
                                                                    medlemsstaternes ved lov eller administrativt fastsatte
 i samarbejde med Europa-Parlamentet,                               bestemmelser inden for sundhed, sikkerhed, miljøbeskyt-
                                                                    telse og forbrugerbeskyttelse skal bygge på et højt
                                                                    beskyttelsesniveau;
 under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og
 Sociale Udvalg, og
                                                                    I Rådets resolution af 21. juni 1989 (3) erklæres det, at
                                                                    Fællesskabet i stigende grad bør være opmærksom på
                                                                    risikoen for mulige klimatiske ændringer i forbindelse
 ud fra følgende betragtninger:
                                                                    med drivhuseffekten;
 Der bør vedtages foranstaltninger med henblik på
gradvis oprettelse af det indre marked i løbet af perioden          Rådet har den 29. juni 1990 vedtaget direktiv om
indtil den 31. december 1992; det indre marked inde-                indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om
bærer et område uden indre grænser med fri bevæge-                 gasapparater;
 lighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;
                                                                    husholdnings- og servicesektoren tegner sig for en
I Rådets resolution af 15. januar 1985 om forbedring               betragtelig del af det endelige energiforbrug i Fælles-
af medlemsstaternes energibesparelsesprogrammer (')                skabet;
opfordres medlemsstaterne til at fortsætte og i givet fald
øge deres bestræbelser på at fremme en mere rationel
energiudnyttelse via udforming af en integreret energibe-          denne sektor vil få endnu større betydning som følge af
sparelsespolitik;                                                  tendensen henimod en større udbredelse af centralvarme
                                                                   og en generel forøgelse af den termiske komfort;
Rådets resolution af 16. september 1986 (2) omhandler
nye energipolitiske mål for Fællesskabet frem til 1995 og          en bedre virkningsgrad af kedlerne er i forbrugernes
konvergensen mellem medlemsstaternes politik, idet en              interesse, og energibesparelserne vil give sig udslag i en
                                                                   mindre import af carbonhydrider; en mindskelse af
(') EFT nr. C 20 af 22. 1. 1985, s. 29.
O EFT nr. C 241 af 25. 9. 1986, s. 2.                              (3) EFT nr. C 183 af 20. 7. 1989, s. 4.
 ---pagebreak--- 22. 11.90                                 De Europæiske Fællesskabers Tidende                                Nr. C 292/9
Fællesskabets afhængighed på energiområdet vil have en        — virkningsgrad, udtrykt i °/o: forholdet mellem den
gunstig indflydelse på dets handelsbalance;                       varmemængde, der tilføres vandet i kedlen pr. tids-
                                                                  enhed, og produktet af den nedre brændværdi ved
                                                                  konstant brændstoftryk og brændstofforbruget pr.
Rådets direktiv 78/170/EØF af 13. februar 1978 om                 tidsenhed
ydelsen i varmeproducerende anlæg, der anvendes til
rumopvarmning og produktion af varmt vand i nye eller
allerede eksisterende ikke-industrielle bygninger, samt       — partiel belastning, udtrykt i %: forholdet mellem
isolering af fordelingen af varme og varmt brugsvand i            varmemængden ved on-off-drift eller ved drift ved en
ikke-industrielt nybyggeri (*), ændret ved direktiv               lavere effekt end den nominelle effekt, og varme-
82/885/EØF (2), har givet anledning til en fastsættelse af        mængden ved den nominelle effekt
meget forskellige nyttevirkningsniveauer i de forskellige
medlemsstater;
                                                              — kedelvandets gennemsnitstemperatur: gennemsnittet af
                                                                  kedelvandets fremløbstemperatur og returvandets
de medlemsstater, som kun har fastsat lave krav til virk-         temperatur.
ningsgrad, har ikke »udarbejdet effektive ydelses- og
driftsnormer for varmeanlæg og kedler« i strid med
anbefalingen i Rådets resolution af 15. januar 1985 om
forbedring af medlemsstaternes energibesparelsespro-                                    Artikel 3
grammer;
                                                              Dette direktiv omfatter ikke:
kravet om en høj ydeevne for varmtvandskedler vil
medføre en indsnævring af forskellene mellem de               — varmtvandskedler, som anvender fast brændsel
tekniske karakteristika for det udstyr, som findes på
markedet, hvilket vil lette serieproduktionen og fremme
virkeliggørelsen af stordriftsbesparelser; hvis der ikke      — dampkedler
fastsættes mindsteværdier for energieffektiviteten på et
tilstrækkeligt højt niveau, vil der være fare for, at det
med gennemførelsen af det indre marked vil medføre en         — elektriske kedler
mærkbar forringelse af virkningsgraden for varmeanlæg,
idet kedler med ringe virkningsgrad vil trænge frem på
markedet —                                                    — kondenserende kedler
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:                                    — varmepumper
                                                              — varmluftsaggregater
                          Artikel 1
Dette direktiv gælder for nye varmtvandskedler, som
anvender flydende eller gasformigt brændsel, med en           — gennemstrømningsvandvarmere          til  fremstilling af
nominel effekt på mindst 10 kW og højst 400 kW,                   varmt brugsvand
herefter benævnt »apparater«.
                                                              — kedler, som anvender brændsel, der i egenskaber
                                                                  afviger væsentligt fra gængse flydende og gasformige
                          Artikel 2
                                                                  brændsler (industriel spildgas, biogas, m.v.).
I dette direktiv forstås ved:
— kedel: kedel plus brænder tilsammen                                                   Artikel 4
                                                              1.    Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstalt-
— nominel effekt udtrykt i kW: den af fabrikanten fast-       ninger for, at apparaterne kun kan markedsføres og
     satte og garanterede varmeeffekt, som kan fastholdes     sættes i drift, hvis de opfylder de i artikel 5 anførte
     ved kontinuerlig drift under overholdelse af de af       mindstekrav til virkningsgrad.
     fabrikanten angivne virkningsgrader
                                                              2.    Medlemsstaterne må hverken forbyde, hindre eller
                                                              begrænse markedsføring og idriftsætning på deres
O EFT nr. L 52 af 23. 2. 1978, s. 32.                         område af apparater, som opfylder dette direktivs
O EFT nr. L 378 af 31. 12. 1982, s. 19.                       bestemmelser.
 ---pagebreak--- Nr. C 292/10                               De Europæiske Fællesskabers Tidende                                  22. 11. 90
                        Artikel 5                                                         Artikel 6
Apparaterne skal opfylde følgende mindstekrav til virk-        1.    Kvalitetsmærker kan tildeles apparater med højere
ningsgrad:                                                     ydeevne end krævet efter artikel 5. Der tildeles en »*«
                                                               for hvert procentpoint, virkningsgraden øges ved både
                                                               fuld og partiel belastning, dvs.
1. a) i drift ved en nominel effekt P n , udtrykt i kW, ved
      en gennemsnitlig kedelvandstemperatur på 70° C:
                                                               *    hvis virkningsgraden ved fuld belastning
                                                                    > (85 + 2 l o g P n ) % ,
      — virkningsgrad > (84 + 2 log P n ) %,                        og hvis virkningsgraden ved en partiel belastning på
                                                                    30 % > (81 + 3 l o g P n ) %
      dvs. for nedennævnte effekteksempler          følgende
      mindsteværdier:                                          ** hvis virkningsgraden ved fuld belastning
                                                                    > (86 + 2 l o g P n ) % ,
                                                                    og hvis virkningsgraden ved en partiel belastning på
      — 86 % for kedler på 10 kW                                    3 0 % > (82 + 3 l o g P J %
      — 87 % for kedler på 31,6 kW
                                                               *** hvis virkningsgraden ved fuld belastning
                                                                    > (87 + 2 l o g P n ) % ,
      — 88 % for kedler på 100 kW                                   og hvis virkningsgraden ved en partiel belastning på
                                                                    3 0 % > (83 4- 3 l o g P n ) % .
      — 89 % for kedler på 316 kW
                                                               2.    For små gasfyrede kedler med atmosfærisk brænder
                                                               (10 kW til 31,6 kW) er kravet til virkningsgraden ved
   b) i det nominelle effektområde 10 kW til 31,6 kW           fuld belastning for at opnå:
      begge inklusive er kravet til gasfyrede kedler med
      atmosfærisk brænder:
                                                               *    en virkningsgrad > (82 + 4 log P n ) %
      — virkningsgrad > (81 + 4 log P n ) %
                                                               ** en virkningsgrad > (83 + 4 log P n ) %
2. a) i drift ved en partiel belastning på 30 % ved en
      gennemsnitlig kedelvandstemperatur på mindst             *** en virkningsgrad > (84 + 4 log P n ) %
      50° C:
                                                               under forudsætning af, at der samtidig ved en partiel
      — virkningsgrad > (80 + 3 log P n ) %
                                                               belastning på 30 % opnås følgende:
      dvs. for nedennævnte nominelle effekter følgende
      mindsteværdier:                                          *    virkningsgrad > (78 + 5 log P n ) %
      — 8 3 % for kedler på 10 kW                              ** virkningsgrad > (79 + 5 log P n ) %
      — 84,5 % for kedler på 31,6 kW                           *** virkningsgrad > (80 + 5 log P n ) %.
      — 86 % for kedler på 100 kW
                                                                                          Artikel 7
      — 87,5 % for kedler på 316 kW                            1.    Fabrikanter eller disses befuldmægtigede og impor-
                                                               tører af separate kedler og brændere skal før markedsfø-
                                                               ring af disse have en attest, hvoraf det fremgår, hvor-
   b) i effektområdet 10 kW til 31,6 kW begge inklusive        ledes man efter samling kan opnå de mindste virknings-
      er kravet til gasfyrede kedler med atmosfærisk           grader, der er fastsat i artikel 5.
      brænder:
                                                               På disse attester anføres i givet fald de kvalitetsmærker,
      — virkningsgrad > (77 + 5 log P n ) %.                   der er omhandlet i artikel 6.
 ---pagebreak--- 22. 11. 90                                De Europæiske Fællesskabers Tidende                               Nr. C 292/11
2.    Fabrikanter eller disses befuldmægtigede og impor-                                Artikel 9
tører af komplette apparater skal have en attest, hvoraf
det fremgår, at de mindstekrav til virkningsgrad, der er       1.    Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden
fastsat i artikel 5, er opfyldt.                              den 1. januar 1992 de bestemmelser, der er nødvendige
                                                              for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks
                                                              Kommissionen       herom.     Medlemsstaterne      anvender
På disse attester anføres i givet fald de kvalitetsmærker,    bestemmelserne fra den 1. januar 1993.
der er omhandlet i artikel 6.
                                                              Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser,
Således godkendte kedler og brændere kan forhandles           henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved
særskilt, forudsat at det anføres, med hvilken brænder og     offentliggørelsen af en sådan henvisning. De nærmere
kedel de i artikel 5 omhandlede mindstekrav til virk-         regler for denne henvisning fastsættes af medlemssta-
ningsgrad og de i artikel 6 omhandlede kvalitetsmærker        terne.
kan opnås.
                                                              2.       Medlemsstaterne tillader, at apparater, der
                                                              opfylder de bestemmelser, der er gældende på deres
                          Artikel 8                           område den 31. december 1992, markedsføres og sættes i
Medlemsstaterne giver Kommissionen og de andre                drift indtil den 31. december 1995.
medlemsstater meddelelse om, hvilke organer der
udpeges til at udføre den krævede kontrol og/eller
                                                                                       Artikel 10
undersøgelse og udstede de i artikel 7 omhandlede
attester.                                                     Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.