CELEX: 32016R2281
Language: lv
Date: 2016-11-30
Title: Komisijas Regula (ES) 2016/2281 (2016. gada 30. novembris), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem, īsteno attiecībā uz gaisa sildīšanas iekārtām, dzesēšanas iekārtām, augsttemperatūras procesdzesinātājiem un ventilatorkonvektoriem (Dokuments attiecas uz EEZ )

20.12.2016   
               
               
                  LV
               
               
                  Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
               
               
                  L 346/1
               
            KOMISIJAS REGULA (ES) 2016/2281
      (2016. gada 30. novembris),
      ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem, īsteno attiecībā uz gaisa sildīšanas iekārtām, dzesēšanas iekārtām, augsttemperatūras procesdzesinātājiem un ventilatorkonvektoriem
      (Dokuments attiecas uz EEZ)
      EIROPAS KOMISIJA,
      ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
      ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem (1), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,
      apspriedusies ar Ekodizaina apspriežu forumu,
      tā kā:
      
                  (1)
               
               
                  Saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK Komisijai būtu jānosaka ekodizaina prasības tādiem ar enerģiju saistītiem ražojumiem, kuriem ir būtisks pārdošanas un tirdzniecības apjoms, ievērojama ietekme uz vidi un kuru ietekmi uz vidi ir iespējams būtiski samazināt bez pārlieku augstām izmaksām, uzlabojot ražojumu konstrukciju.
               
            
                  (2)
               
               
                  Saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 16. panta 2. punkta a) apakšpunktu Komisijai vajadzības gadījumā būtu jāievieš īstenošanas pasākumi attiecībā uz ražojumiem, kam piemīt ievērojams potenciāls racionālā veidā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, piemēram, gaisa sildīšanas un dzesēšanas iekārtām. Šie īstenošanas pasākumi būtu jāievieš saskaņā ar procedūru, kas minēta Direktīvas 2009/125/EK 19. panta 3. punktā, un kritērijiem, kas noteikti minētās direktīvas 15. panta 2. punktā. Par ieviešamajiem pasākumiem Komisijai vajadzētu apspriesties Ekodizaina apspriežu forumā.
               
            
                  (3)
               
               
                  Komisija ir veikusi dažādus priekšpētījumus par ES parasti izmantotu gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu un augsttemperatūras procesdzesinātāju tehniskajiem, vidiskajiem un ekonomiskajiem aspektiem. Pētījumus izstrādāja kopā ar ieinteresētajām personām no ES un trešām valstīm, un rezultāti ir publiskoti.
               
            
                  (4)
               
               
                  Gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu un augsttemperatūras procesdzesinātāju parametri, kas šajā regulā noteikti kā būtiski, ir enerģijas patēriņš un slāpekļa oksīdu emisija lietošanas posmā. Par būtiskām atzītas arī tiešās emisijas no aukstumaģentiem un trokšņa emisijas.
               
            
                  (5)
               
               
                  Priekšpētījumos konstatēts, ka gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu un augsttemperatūras procesdzesinātāju gadījumā nav nepieciešams noteikt prasības attiecībā uz citiem Direktīvas 2009/125/EK I pielikuma 1. daļā minētajiem ekodizaina parametriem.
               
            
                  (6)
               
               
                  Šai regulai vajadzētu aptvert gaisa sildīšanas iekārtas, dzesēšanas iekārtas un augsttemperatūras procesdzesinātājus, kuru konstrukcija paredz izmantot gāzveida kurināmo, šķidro kurināmo vai elektroenerģiju, kā arī ventilatorkonvektorus.
               
            
                  (7)
               
               
                  Tā kā uz aukstumaģentiem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 517/2014 (2), tad šajā regulā nekādas īpašas prasības attiecībā uz aukstumaģentiem nav noteiktas.
               
            
                  (8)
               
               
                  Būtiskas ir arī gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu, augsttemperatūras procesdzesinātāju un ventilatorkonvektoru trokšņa emisijas. Tomēr maksimāli pieļaujamās trokšņa emisijas ietekmē vide, kurā tiek uzstādītas gaisa sildīšanas iekārtas, dzesēšanas iekārtas un augsttemperatūras procesdzesinātāji. Turklāt trokšņa emisiju ietekmes mazināšanai var veikt sekundārus pasākumus. Tāpēc nav noteiktas minimālās prasības attiecībā uz maksimālajām trokšņa emisijām. Ir noteiktas informācijas prasības attiecībā uz akustiskās jaudas līmeni.
               
            
                  (9)
               
               
                  Aplēsts, ka gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu un augsttemperatūras procesdzesinātāju kopējais gada energopatēriņš 2010. gadā ES bija 2 477 PJ (59 milj. t naftas ekvivalenta (Mtoe)), kas atbilst 107 Mt oglekļa dioksīda emisiju. Ja netiks veikti īpaši pasākumi, paredzams, ka gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu un augsttemperatūras procesdzesinātāju kopējais gada energopatēriņš 2030. gadā sasniegs 2 534 PJ (60 Mtoe) gadā.
               
            
                  (10)
               
               
                  Gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu un augsttemperatūras procesdzesinātāju energopatēriņu varētu samazināt, izmantojot esošas, nepatentētās tehnoloģijas un tādējādi nepalielinot šo ražojumu iegādes un ekspluatācijas kopējās izmaksas.
               
            
                  (11)
               
               
                  Lēš, ka kopējās gada slāpekļa oksīdu emisijas ES, kuras lielākoties rada ar gāzi darbināmi gaisa kaloriferi, 2010. gadā sasniedza 36 Mt SOx ekvivalenta (izsakot kā to devumu paskābināšanā). Paredzams, ka līdz 2030. gadam šīs emisijas būs samazinājušās līdz 22 Mt SOx ekvivalenta gadā.
               
            
                  (12)
               
               
                  Gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu un augsttemperatūras procesdzesinātāju emisijas varētu vēl vairāk samazināt, izmantojot esošas, nepatentētās tehnoloģijas un tādējādi nepalielinot šo ražojumu iegādes un ekspluatācijas kopējās izmaksas.
               
            
                  (13)
               
               
                  Paredzams, ka šajā regulā noteiktās ekodizaina prasības līdz 2030. gadam ļaus panākt enerģijas ekonomiju aptuveni 203 PJ (5 Mtoe) apmērā gadā, kas atbilst 9 Mt oglekļa dioksīda emisiju.
               
            
                  (14)
               
               
                  Paredzams, ka šajā regulā noteiktās ekodizaina prasības līdz 2030. gadam ļaus samazināt slāpekļa oksīdu emisijas par 2,6 Mt SOx ekvivalenta gadā.
               
            
                  (15)
               
               
                  Ar ekodizaina prasībām vajadzētu saskaņot prasības par gaisa sildīšanas un dzesēšanas iekārtu energoefektivitāti un slāpekļa oksīdu emisijām visā ES. Tas palīdzēs uzlabot gan iekšējā tirgus darbību, gan attiecīgo ražojumu ekoloģiskos raksturlielumus.
               
            
                  (16)
               
               
                  Šajā regulā noteiktajām ekodizaina prasībām nevajadzētu ietekmēt gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu un augsttemperatūras procesdzesinātāju funkcionalitāti vai cenu no galalietotāja viedokļa, un tās nedrīkstētu negatīvi ietekmēt veselību, drošību vai vidi.
               
            
                  (17)
               
               
                  Ražotājiem vajadzētu dot pietiekamu laiku savu ražojumu pārveidošanai tā, lai tie atbilstu šai regulai. To vajadzētu ņemt vērā, nosakot, no kura datuma prasības jāpiemēro. Ieviešanas grafikā vajadzētu ņemt vērā ietekmi uz ražotāju, jo īpaši mazo un vidējo uzņēmumu, izmaksām, tomēr nodrošinot regulas mērķu sasniegšanu izvirzītajos termiņos.
               
            
                  (18)
               
               
                  Attiecīgo ražojuma parametru mērījumi būtu jāveic, izmantojot mērīšanas metodes, ar kurām iegūtie rezultāti ir ticami, precīzi un reproducējami un kurās ņemtas vērā atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, tostarp, attiecīgā gadījumā, harmonizētie standarti, kurus pieņēmušas Eiropas standartizācijas organizācijas, kas minētas I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1025/2012 (3).
               
            
                  (19)
               
               
                  Saskaņā ar Direktīvas 2009/125/EK 8. panta 2. punktu šajā regulā nosaka piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras.
               
            
                  (20)
               
               
                  Lai atvieglotu atbilstības pārbaužu veikšanu, ražotājiem tehniskajā dokumentācijā būtu jāsniedz Direktīvas 2009/125/EK IV un V pielikumā minētā informācija, ciktāl tā ir saistīta ar šajā regulā noteiktajām prasībām.
               
            
                  (21)
               
               
                  Lai vēl vairāk ierobežotu gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu, augsttemperatūras procesdzesinātāju un ventilatorkonvektoru ietekmi uz vidi, ražotājiem būtu jāsniedz informācija par to demontāžu, pārstrādi un/vai nodošanu atkritumos.
               
            
                  (22)
               
               
                  Papildus juridiski saistošām prasībām, kas noteiktas šajā regulā, būtu jānosaka orientējoši kritēriji labākajām pieejamajām tehnoloģijām, lai nodrošinātu plaši pieejamu informāciju par gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu un augsttemperatūras procesdzesinātāju un kombinēto sildītāju ekoloģiskiem raksturlielumiem.
               
            
                  (23)
               
               
                  Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Direktīvas 2009/125/EK 19. panta 1. punktu,
               
            IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
      1. pants
      Priekšmets un darbības joma
      1.   Šajā regulā ir noteiktas ekodizaina prasības attiecībā uz šādu ražojumu laišanu tirgū/nodošanu ekspluatācijā:
      
                  a)
               
               
                  gaisa sildīšanas iekārtas, kuru nominālā sildīšanas jauda nepārsniedz 1 MW;
               
            
                  b)
               
               
                  dzesēšanas iekārtas un augsttemperatūras procesdzesinātāji, kuru nominālā dzesēšanas jauda nepārsniedz 2 MW;
               
            
                  c)
               
               
                  ventilatorkonvektori.
               
            2.   Šo regulu nepiemēro ražojumiem, kas atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:
      
                  a)
               
               
                  ražojumi, ko aptver Komisijas Regula (ES) 2015/1188 (4) attiecībā uz ekodizaina prasībām lokālajiem telpu sildītājiem;
               
            
                  b)
               
               
                  ražojumi, ko aptver Komisijas Regula (ES) Nr. 206/2012 (5) attiecībā uz ekodizaina prasībām gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem;
               
            
                  c)
               
               
                  ražojumi, ko aptver Komisijas Regula (ES) Nr. 813/2013 (6) attiecībā uz ekodizaina prasībām telpu sildītājiem un kombinētajiem sildītājiem;
               
            
                  d)
               
               
                  ražojumi, ko aptver Komisijas Regula (ES) 2015/1095 (7) attiecībā uz ekodizaina prasībām profesionālām aukstumiekārtām, ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapjiem, kondensācijas iekārtām un procesa dzesinātājiem;
               
            
                  e)
               
               
                  komfortdzesinātāji, kuru izejošā atdzesētā ūdens temperatūra nesasniedz + 2 °C, un augsttemperatūras procesdzesinātāji, kuru izejošā atdzesētā ūdens temperatūra nesasniedz + 2 °C vai pārsniedz + 12 °C;
               
            
                  f)
               
               
                  ražojumi, ko paredzēts izmantot lielākoties ar biomasas kurināmo;
               
            
                  g)
               
               
                  ražojumi, kuros izmanto cieto kurināmo;
               
            
                  h)
               
               
                  ražojumi, kas siltumu vai aukstumu piegādā kombinācijā ar elektroenerģiju (koģenerācija), izmantojot kurināmā sadedzināšanas vai pārveidošanas procesu;
               
            
                  i)
               
               
                  tādās iekārtās ietverti ražojumi, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (8) par rūpnieciskajām emisijām;
               
            
                  j)
               
               
                  augsttemperatūras procesdzesinātāji, kuros izmanto tikai iztvaices kondensatorus;
               
            
                  k)
               
               
                  pēc pasūtījuma izgatavoti ražojumi, ko izgatavo vienā eksemplārā un montē uz vietas;
               
            
                  l)
               
               
                  augsttemperatūras procesdzesinātāji, kuros atdzesēšana notiek absorbcijas procesā, par enerģijas avotu izmantojot siltumu, un
               
            
                  m)
               
               
                  gaisa sildīšanas un/vai dzesēšanas iekārtas, kuru primārā funkcija ir ātrbojīgu materiālu ražošana vai glabāšana pie norādītas temperatūras komerciālos, institucionālos vai rūpnieciskos objektos, bet telpas sildīšana un/vai telpas dzesēšana ir tikai sekundāra funkcija, un kuru telpas sildīšanas un/vai telpas dzesēšanas funkcijas energoefektivitāte ir atkarīga no šīs primārās funkcijas.
               
            2. pants
      Definīcijas
      Papildus Direktīvā 2009/125/EK noteiktajām šajā regulā piemēro šādas definīcijas.
      
                  1.
               
               
                  “Gaisa sildīšanas iekārta” ir ierīce:
                  
                              a)
                           
                           
                              kurā ir integrēta gaisu izmantojoša apsildes sistēma vai kura nodrošina siltumu šādai sistēmai;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              kura ir aprīkota ar vienu vai vairākiem siltumģeneratoriem, un
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              kurā var būt ietverta gaisu izmantojoša apsildes sistēma sasildīta gaisa padevei tieši apsildāmajā telpā, izmantojot ventilatoriekārtu.
                           
                        Siltumģenerators, kas pēc konstrukcijas paredzēts gaisa sildīšanas iekārtai, un gaisa sildīšanas iekārtas korpuss, ko pēc konstrukcijas paredzēts aprīkot ar šādu siltumģeneratoru, kopā ir uzskatāmi par gaisa sildīšanas iekārtu.
               
            
                  2.
               
               
                  “Gaisu izmantojoša apsildes sistēma” ir komponenti un/vai iekārtas, kas nepieciešami sasildītā gaisa padevei ar ventilatoriekārtu vai nu pa gaisa vadiem, vai tieši apsildāmajā telpā; sistēmas funkcija ir sasniegt un uzturēt noteiktu cilvēkiem paredzētu siltumkomforta līmeni noslēgtā telpā, piemēram, ēkā vai ēkas daļās.
               
            
                  3.
               
               
                  “Siltumģenerators” ir gaisa sildīšanas iekārtas daļa, kas ražo lietderīgo siltumu vienā vai vairākos šādos procesos:
                  
                              a)
                           
                           
                              šķidrā vai gāzveida kurināmā sadedzināšana;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Džoula efekts elektriskās pretestības apsildes sistēmas sildelementos;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              apkārtējās vides siltuma uztveršana no gaisa, ventilācijas izplūdes gaisa, ūdens vai zemes un šī siltuma pārvadīšana uz gaisu izmantojošu apsildes sistēmu, izmantojot tvaika saspiešanas ciklu vai absorbcijas ciklu.
                           
                        
            
                  4.
               
               
                  “Dzesēšanas iekārta” ir ierīce:
                  
                              a)
                           
                           
                              kurā ir integrēta gaisu izmantojoša dzesēšanas sistēma vai ūdeni izmantojoša dzesēšanas sistēma, vai kas nodrošina atdzesētu gaisu vai ūdeni šādai sistēmai, un
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              kura ir aprīkota ar vienu vai vairākiem aukstumģeneratoriem.
                           
                        Aukstumģenerators, kas pēc konstrukcijas paredzēts gaisa dzesēšanas iekārtai, un gaisa dzesēšanas iekārtas korpuss, ko pēc konstrukcijas paredzēts aprīkot ar šādu aukstumģeneratoru, kopā ir uzskatāmi par gaisa dzesēšanas iekārtu.
               
            
                  5.
               
               
                  “Gaisu izmantojoša dzesēšanas sistēma” ir komponenti un/vai iekārtas, kas nepieciešami atdzesēta gaisa padevei ar ventilatoriekārtu vai nu pa gaisa vadiem, vai tieši dzesējamajā telpā nolūkā sasniegt un uzturēt noteiktu cilvēkiem paredzētu siltumkomforta līmeni noslēgtā telpā, piemēram, ēkā vai ēkas daļās.
               
            
                  6.
               
               
                  “Ūdeni izmantojoša dzesēšanas sistēma” ir komponenti un/vai iekārtas, kas nepieciešami atdzesētā ūdens sadalei un siltuma pārvadei no iekštelpām uz atdzesēto ūdeni; sistēmas funkcija ir sasniegt un uzturēt noteiktu cilvēkiem paredzētu siltumkomforta līmeni noslēgtā telpā, piemēram, ēkā vai ēkas daļās.
               
            
                  7.
               
               
                  “Aukstumģenerators” ir dzesēšanas iekārtas daļa, kas rada temperatūras starpību, proti, siltums tiek uztverts no siltuma avota – dzesējamās iekštelpas – un pārvadīts uz siltuma novadītāju, piemēram, apkārtējo gaisu, ūdeni vai zemi, izmantojot tvaika saspiešanas ciklu vai absorbcijas ciklu.
               
            
                  8.
               
               
                  “Komfortdzesinātājs” ir dzesēšanas iekārta:
                  
                              a)
                           
                           
                              kuras iekštelpu siltummainis (iztvaikotājs) uztver siltumu no ūdeni izmantojošas dzesēšanas sistēmas (siltuma avota) un kuras konstrukcija paredz, ka tā darbojas pie izejošā atdzesētā ūdens temperatūras, kas lielāka par vai vienāda ar + 2 °C;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              kura ir aprīkota ar aukstumģeneratoru, un
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              kuras āra siltummainis (kondensators) izdala siltumu siltuma novadītājā – apkārtējā gaisā, ūdenī vai zemē.
                           
                        
            
                  9.
               
               
                  “Ventilatorkonvektors” ir ierīce, kura nodrošina iekštelpu gaisa piespiedu cirkulāciju un kuras uzdevums ir iekštelpu gaisa uzsildīšana, atdzesēšana, sausināšana un filtrēšana, lai nodrošinātu cilvēkiem paredzētu siltumkomforta līmeni; ierīce nesatur ne sildīšanas vai dzesēšanas avotu, ne āra siltummaini. Ierīce var būt aprīkota ar minimāli nepieciešamiem gaisa vadiem, pa kuriem pievada un aizvada gaisu, tostarp kondicionētu gaisu. Ražojums pēc konstrukcijas var būt iebūvējams vai arī tam var būt korpuss, kas ļauj to novietot kondicionējamajā telpā. Tajā var būt ietverts Džoula efekta siltumģenerators, ko paredzēts izmantot tikai kā rezerves sildītāju.
               
            
                  10.
               
               
                  “Augsttemperatūras procesdzesinātājs” ir ražojums:
                  
                              a)
                           
                           
                              kurā integrēts vismaz viens kompresors, kuru darbina vai paredzēts darbināt ar elektromotoru, un vismaz viens iztvaikotājs;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              kas spēj pazemināt un pastāvīgi uzturēt dzesēšanas šķidruma temperatūru, nodrošinot atdzesēšanas režīmu aukstumiekārtā vai atdzesēšanas sistēmā; ražojuma uzdevums nav telpas dzesēšana, lai nodrošinātu cilvēkiem paredzētu siltumkomforta līmeni;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              kas spēj nodrošināt nominālo atdzesēšanas jaudu pie iekštelpas siltummaiņa temperatūras izejā 7 °C nominālajos standartapstākļos;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              kurā būt vai var nebūt integrēts kondensators, siltumnesēja kontūra detaļas un cits palīgaprīkojums.
                           
                        
            
                  11.
               
               
                  “Nominālā atdzesēšanas jauda” (P) ir kW izteikta atdzesēšanas jauda, ko augsttemperatūras procesdzesinātājs spēj sasniegt, darbodamies pie pilnas slodzes; gaisdzeses augsttemperatūras procesdzesinātājiem to mēra pie ieplūdes gaisa temperatūras 35 °C un ūdensdzeses augsttemperatūras procesdzesinātājiem – pie ieplūdes ūdens temperatūras 30 °C.
               
            
                  12.
               
               
                  “Gaisdzeses augsttemperatūras procesdzesinātājs” ir augsttemperatūras procesdzesinātājs, kura siltumnesējs kondensatora pusē ir gaiss.
               
            
                  13.
               
               
                  “Ūdensdzeses augsttemperatūras procesdzesinātājs” ir augsttemperatūras procesdzesinātājs, kura siltumnesējs kondensatora pusē ir ūdens vai sālsūdens.
               
            
                  14.
               
               
                  “Biomasas kurināmais” ir no biomasas iegūts kurināmais.
               
            
                  15.
               
               
                  “Biomasa” ir lauksaimniecības, mežsaimniecības un saistīto nozaru, arī zvejniecības un akvakultūras, produktu, bioloģiskas izcelsmes atkritumu un atlieku bioloģiski noārdāmas frakcijas (tostarp augu un dzīvnieku izcelsmes vielas), kā arī rūpniecības un sadzīves atkritumu bioloģiski noārdāmas frakcijas.
               
            
                  16.
               
               
                  “Cietais kurināmais” ir kurināmais, kas normālā istabas temperatūrā ir cietā agregātstāvoklī.
               
            
                  17.
               
               
                  “Nominālā sildīšanas jauda” (Prated,h) ir kW izteikta siltumsūkņa, gaisa kalorifera vai ventilatorkonvektoru sildīšanas jauda, kad tas nodrošina telpas sildīšanu “nominālajos standartapstākļos”.
               
            
                  18.
               
               
                  “Nominālā dzesēšanas jauda” (Prated,c) ir kW izteikta komfortdzesinātāja un/vai gaisa kondicionētāja vai ventilatorkonvektoru dzesēšanas jauda, kad tas nodrošina telpas dzesēšanu “nominālajos standartapstākļos”.
               
            
                  19.
               
               
                  “Nominālie standartapstākļi” ir komfortdzesinātāju, gaisa kondicionētāju un siltumsūkņu ekspluatācijas apstākļi, kuros nosaka to nominālo sildīšanas jaudu, nominālo dzesēšanas jaudu, akustiskās jaudas līmeni un/vai slāpekļa oksīdu emisijas. Ražojumiem ar iekšdedzes dzinējiem tas ir dzinēja apgriezienu skaita ekvivalents (Erpmequivalent).
               
            
                  20.
               
               
                  “Izejošā atdzesētā ūdens temperatūra” ir no komfortdzesinātāja izejošā ūdens temperatūra, kas izteikta Celsija grādos.
               
            II līdz V pielikuma vajadzībām papildu definīcijas ir noteiktas I pielikumā.
      3. pants
      Ekodizaina prasības un termiņi
      1.   Ekodizaina prasības gaisa sildīšanas iekārtām, dzesēšanas iekārtām, ventilatorkonvektoriem un augsttemperatūras dzesinātājiem ir izklāstītas II pielikumā.
      2.   Ekodizaina prasības piemēro šādos termiņos:
      
                  a)
               
               
                  no 2018. gada 1. janvāra:
                  
                              i)
                           
                           
                              gaisa sildīšanas iekārtas atbilst II pielikuma 1. punkta a) apakšpunkta un 5. punkta prasībām,
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              dzesēšanas iekārtas atbilst II pielikuma 2. punkta a) apakšpunkta un 5. punkta prasībām,
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              augsttemperatūras procesdzesinātāji atbilst II pielikuma 3. punkta a) apakšpunkta un 5. punkta prasībām,
                           
                        
                              iv)
                           
                           
                              ventilatorkonvektori atbilst II pielikuma 5. punkta prasībām;
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  no 2018. gada 26. septembra:
                  
                              i)
                           
                           
                              gaisa sildīšanas iekārtas un dzesēšanas iekārtas atbilst II pielikuma 4. punkta a) apakšpunkta prasībām;
                           
                        
            
                  c)
               
               
                  no 2021. gada 1. janvāra:
                  
                              i)
                           
                           
                              gaisa sildīšanas iekārtas atbilst II pielikuma 1. punkta b) apakšpunkta prasībām,
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              dzesēšanas iekārtas atbilst II pielikuma 2. punkta b) apakšpunkta prasībām,
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              augsttemperatūras procesdzesinātāji atbilst II pielikuma 3. punkta b) apakšpunkta prasībām,
                           
                        
                              iv)
                           
                           
                              gaisa sildīšanas iekārtas atbilst II pielikuma 4. punkta b) apakšpunkta prasībām.
                           
                        
            3.   Atbilstību ekodizaina prasībām mēra un aprēķina saskaņā ar III pielikumā noteiktajām prasībām.
      4. pants
      Atbilstības novērtēšana
      Pēc ražotāju izvēles tie Direktīvas 2009/125/EK 8. panta 2. punktā minētās atbilstības novērtēšanas procedūras vajadzībām var izmantot vai nu minētās direktīvas IV pielikumā noteikto iekšējās dizaina kontroles jeb konstrukcijas iekšējās kontroles sistēmu, vai direktīvas V pielikumā noteikto vadības sistēmu.
      Ražotāji nodrošina tehnisko dokumentāciju, kas satur šīs regulas II pielikuma 5. punkta c) apakšpunktā norādīto informāciju.
      5. pants
      Verifikācijas procedūra tirgus uzraudzības nolūkā
      Veicot Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes saistībā ar atbilstības nodrošināšanu šīs regulas II pielikumā noteiktajām prasībām, dalībvalstu kompetentās iestādes piemēro šīs regulas IV pielikumā noteikto verifikācijas procedūru.
      6. pants
      Orientējošie kritēriji
      Šīs regulas V pielikumā ir norādīti orientējošie kritēriji, pēc kuriem šīs regulas spēkā stāšanās brīdī tirgū pieejamās gaisa sildīšanas iekārtas, dzesēšanas iekārtas un augsttemperatūras procesdzesinātājus klasificē kā tādus, kam ir labākie raksturlielumi.
      7. pants
      Pārskatīšana
      Ņemot vērā gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu un augsttemperatūras procesdzesinātāju tehnisko attīstību, Komisija šo regulu pārskata. Par pārskatīšanas rezultātiem tā informē Ekodizaina apspriežu forumu ne vēlāk kā 2022. gada 1. janvārī. Pārskatot regulu, novērtē šādus aspektus:
      
                  a)
               
               
                  cik lietderīgi būtu noteikt ekodizaina prasības tiešajām siltumnīcefekta gāzu emisijām, ko rada aukstumaģenti;
               
            
                  b)
               
               
                  cik lietderīgi būtu noteikt ekodizaina prasības augsttemperatūras procesdzesinātājiem, kuros izmanto iztvaices kondensatorus, un augsttemperatūras procesdzesinātājiem, kuros izmanto absorbcijas tehnoloģiju;
               
            
                  c)
               
               
                  cik lietderīgi būtu noteikt stingrākas ekodizaina prasības par gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu un augsttemperatūras procesdzesinātāju energoefektivitāti un slāpekļa oksīdu emisijām;
               
            
                  d)
               
               
                  cik lietderīgi būtu noteikt ekodizaina prasības par gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu, augsttemperatūras procesdzesinātāju un ventilatorkonvektoru trokšņa emisijām;
               
            
                  e)
               
               
                  cik lietderīgi būtu noteikt emisijas prasības, pamatojoties uz lietderīgo sildīšanas vai dzesēšanas jaudu, nevis izmantoto enerģiju;
               
            
                  f)
               
               
                  cik lietderīgi būtu noteikt ekodizaina prasības kombinētajiem gaisa kaloriferiem;
               
            
                  g)
               
               
                  cik lietderīgi būtu noteikt energomarķējuma prasības mājsaimniecībā izmantojamām gaisa sildīšanas iekārtām;
               
            
                  h)
               
               
                  cik lietderīgi būtu noteikt stingrākas ekodizaina prasības C2 un C4 gaisa kaloriferiem;
               
            
                  i)
               
               
                  cik lietderīgi būtu noteikt stingrākas ekodizaina prasības jumta siltumsūkņiem un gaisa kondicionētājiem un gaisa vadiem pieslēdzamiem siltumsūkņiem un gaisa kondicionētājiem;
               
            
                  j)
               
               
                  trešās puses sertifikācijas lietderīgumu;
               
            
                  k)
               
               
                  attiecībā uz visiem ražojumiem – pieļaujamo pielaižu vērtības verifikācijas procedūrā, kā minēts IV pielikumā izklāstītajās verifikācijas procedūrās.
               
            8. pants
      Atkāpe
      1.   Līdz 2018. gada 1. janvārim dalībvalstis drīkst atļaut laist tirgū un/vai nodot ekspluatācijā tādas gaisa sildīšanas iekārtas, dzesēšanas iekārtas un augsttemperatūras procesdzesinātājus, kas atbilst šīs regulas pieņemšanas brīdī spēkā esošajām valsts prasībām par sezonas energoefektivitāti vai sezonas enerģijas pārveides koeficientu.
      2.   Līdz 2018. gada 26. septembrim dalībvalstis drīkst atļaut laist tirgū un/vai nodot ekspluatācijā tādas gaisa sildīšanas iekārtas un dzesēšanas iekārtas, kas atbilst šīs regulas pieņemšanas brīdī spēkā esošajām valsts prasībām par slāpekļa oksīdu emisiju.
      9. pants
      Stāšanās spēkā
      Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
      
      
         Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
         Briselē, 2016. gada 30. novembrī
         
            
               Komisijas vārdā –
            
            
               priekšsēdētājs
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
         (1)  OV L 285, 31.10.2009., 10. lpp.
      
      
         (2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 517/2014 par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 842/2006 (OV L 150, 20.5.2014., 195. lpp.).
      
         (3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.)
      
         (4)  Komisijas 2015. gada 28. aprīļa Regula (ES) 2015/1188, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām lokālajiem telpu sildītājiem (OV L 193, 21.7.2015., 76. lpp.).
      
         (5)  Komisijas 2012. gada 6. marta Regula (ES) Nr. 206/2012, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem (OV L 72, 10.3.2012., 7. lpp.).
      
         (6)  Komisijas 2013. gada 2. augusta Regula (ES) Nr. 813/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām telpu sildītājiem un kombinētajiem sildītājiem (OV L 239, 6.9.2013., 136. lpp.).
      
         (7)  Komisijas 2015. gada 5. maija Regula (ES) 2015/1095, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām profesionālām aukstumiekārtām, ātrās atdzesēšanas un ātrās sasaldēšanas skapjiem, kondensācijas iekārtām un procesa dzesinātājiem (OV L 177, 8.7.2015., 19. lpp.).
      
         (8)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.).
      
         I PIELIKUMS
         
            II līdz V pielikumam piemērojamās definīcijas
         
         Papildus Direktīvā 2009/125/EK noteiktajām šajā regulā izmanto šādas definīcijas:
         
            Vispārīgās definīcijas
         
         
                     1.
                  
                  
                     “Pārrēķina koeficients” (CC) ir koeficients, kas atspoguļo aplēstos 40 % no vidējās ES elektroenerģijas ražošanas efektivitātes, kurš noteikts IV pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2012/27/ES (1); pārrēķina koeficients ir CC = 2,5.
                  
               
                     2.
                  
                  
                     “Augstākā siltumspēja” (GCV) ir kopējais siltuma daudzums, kas izdalās, vienai kurināmā vienībai pilnībā sadegot skābeklī un sadegšanas produktiem atdziestot līdz apkārtējās vides temperatūrai; šis siltuma daudzums ietver arī kurināmajā esošā ūdens tvaika kondensācijas siltumu un kurināmajā esošā ūdeņraža sadegšanas procesā radušos ūdens tvaiku kondensācijas siltumu.
                  
               
                     3.
                  
                  
                     “Globālās sasilšanas potenciāls” (GSP) ir siltumnīcefekta gāzes klimatiskais sasilšanas potenciāls attiecībā pret oglekļa dioksīda (CO2) klimatisko sasilšanas potenciālu, kas aprēķināts kā viena kilograma gāzes sasilšanas potenciāls 100 gados salīdzinājumā ar vienu kilogramu CO2. Izmanto GSP vērtības, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 517/2014 I, II un IV pielikumā. GSP vērtības aukstumaģentu maisījumiem aprēķina pēc Regulas (ES) Nr. 517/2014 IV pielikumā norādītās metodes.
                  
               
                     4.
                  
                  
                     “Gaisa caurplūdums” ir gaisa caurplūdums (m3/h), ko mēra pie komfortdzesinātāju, gaisa kondicionētāju vai siltumsūkņu, un ventilatorkonvektoru telpās un/vai ārpus telpām izvietotu bloku gaisa izplūdes atverēm pie nominālajiem standartapstākļiem dzesēšanai (vai sildīšanai, ja produktam nav dzesēšanas funkcijas).
                  
               
                     5.
                  
                  
                     “Akustiskās jaudas līmenis” (LWA
                        ) ir dB izteikts A-izsvarotais akustiskās jaudas līmenis telpās un/vai ārpus telpām pie nominālajiem standartapstākļiem.
                  
               
                     6.
                  
                  
                     “Papildu sildītājs” ir gaisa sildīšanas iekārtas siltumģenerators, kas ģenerē papildu siltumu apstākļos, kad siltumslodze pārsniedz preferenciālā siltumģeneratora sildīšanas jaudu.
                  
               
                     7.
                  
                  
                     “Preferenciālais siltumģenerators” ir gaisa sildīšanas iekārtas ģenerators, kurš dod vislielāko daļu no kopējā siltuma, kas piegādāts apsildes sezonā.
                  
               
                     8.
                  
                  
                     “Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte” (ηs,h
                        ) ir attiecība starp references gada sildīšanas pieprasījumu apsildes sezonai, ko nodrošina gaisa sildīšanas iekārta, un apsildei nepieciešamo gada energopatēriņu, piemērojot korekcijas, kas saistītas ar temperatūras regulatoru devumu un gruntsūdens sūkņa(-u) elektroenerģijas patēriņu; ja nepieciešams, šo attiecību izsaka %.
                  
               
                     9.
                  
                  
                     “Telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte” (ηs,c
                        ) ir attiecība starp references gada dzesēšanas pieprasījumu dzesēšanas sezonai, ko nodrošina dzesēšanas iekārta, un dzesēšanai nepieciešamo gada energopatēriņu, piemērojot korekcijas, kas saistītas ar temperatūras regulatoru devumu un gruntsūdens sūkņa(-u) elektroenerģijas patēriņu; ja nepieciešams, šo attiecību izsaka %.
                  
               
                     10.
                  
                  
                     “Temperatūras regulators” ir aprīkojums, ar kura palīdzību galalietotājs var iestatīt telpu vēlamās temperatūras vērtības un laika režīmu un kas nosūta attiecīgus datus, piemēram, faktisko temperatūru(-as) telpā un/vai ārpus telpām, uz gaisa sildīšanas vai dzesēšanas iekārtas saskarni, piemēram, centrālo procesoru, tādējādi palīdzot regulēt temperatūru telpā(-ās).
                  
               
                     11.
                  
                  
                     “Bins” (binj
                        ) ir ārgaisa temperatūras (Tj
                        ) un binstundu (hj
                        ) kombinācija, kā norādīts III pielikuma 26., 27. un 28. tabulā.
                  
               
                     12.
                  
                  
                     “Binstundas” (hj
                        ) ir stundu skaits sezonā, izteikts kā stundas gadā, kurās ārgaisa temperatūra katram binam atbilst VII pielikuma 26., 27. un 28. tabulā noteiktajai.
                  
               
                     13.
                  
                  
                     “Iekštelpas temperatūra” (Tin
                        ) ir ar sauso termometru mērīta iekštelpas gaisa temperatūra, kas izteikta Celsija grādos; relatīvo mitrumu var norādīt ar attiecīgu mitrā termometra temperatūru.
                  
               
                     14.
                  
                  
                     “Ārgaisa temperatūra” (Tj
                        ) ir ar sauso termometru mērīta ārgaisa temperatūra, kas izteikta Celsija grādos; relatīvo mitrumu var norādīt ar attiecīgu mitrā termometra temperatūru.
                  
               
                     15.
                  
                  
                     “Jaudas regulēšana” ir siltumsūkņa, gaisa kondicionētāja, komfortdzesinātāja vai augsttemperatūras procesdzesinātāja spēja mainīt sildīšanas vai dzesēšanas jaudu, mainot aukstumnesēja(-u) caurplūdumu; norāda, ka jauda ir “fiksēta”, ja caurplūdumu nav iespējams mainīt, “pakāpjveida”, ja caurplūdumu var mainīt vai variēt ne vairāk kā divos secīgos posmos, un “maināma”, ja caurplūdumu maina vai variē trijos vai vairākos secīgos posmos.
                  
               
                     16.
                  
                  
                     “Pazeminājuma koeficients” ((Cdh
                        ) sildīšanas režīmā un (Cdc
                        ) dzesēšanas vai atdzesēšanas režīmā) ir iekārtas darbības cikliskuma radītā efektivitātes zuduma mērs; ja to nenosaka ar mērījumiem, tad standarta pazeminājuma koeficients šāds: 0,25 gaisa kondicionētājam vai siltumsūknim, un 0,9 komfortdzesinātājam vai augsttemperatūras procesdzesinātājam.
                  
               
                     17.
                  
                  
                     “Slāpekļa oksīdu emisijas” ir to slāpekļa monoksīda un slāpekļa dioksīda emisiju summa, ko emitē gaisa sildīšanas iekārtas vai dzesēšanas iekārtas, kurās izmanto gāzveida vai šķidro kurināmo, un tās izsaka kā slāpekļa dioksīdu; tās nosaka, kamēr tiek nodrošināta nominālā sildīšanas jauda, un izsaka mg/kWh (GCV izteiksmē).
                  
               
            Ar gaisa kaloriferiem saistītas definīcijas
         
         
                     18.
                  
                  
                     “Gaisa kalorifers” ir gaisa sildīšanas iekārta, kas siltumu no siltumģeneratora tieši pārvada uz gaisu un iekļauj vai sadala šo siltumu, izmantojot gaisu izmantojošu apsildes sistēmu.
                  
               
                     19.
                  
                  
                     “Gaisa kalorifers, kas izmanto gāzveida/šķidro kurināmo” ir gaisa kalorifers, kurā izmanto siltumģeneratoru, kas sadedzina gāzveida vai šķidro kurināmo.
                  
               
                     20.
                  
                  
                     “Gaisa kalorifers, kas izmanto elektroenerģiju” ir gaisa kalorifers, kurā izmanto siltumģeneratoru, kas izmanto Džoula efekta elektrisko pretestību.
                  
               
                     21.
                  
                  
                     “B1 tipa gaisa kalorifers” ir tāds gaisa kalorifers, kurā izmanto gāzveida/šķidro kurināmo un kurš īpaši konstruēts pievienošanai dabiskās velkmes dūmenim, pa kuru sadegšanas atlikumus novada ārpus telpas, kurā atrodas B1 tipa gaisa kalorifers, un kuram sadedzināšanai nepieciešamais gaiss tiek pievadīts tieši no šīs telpas; B1 tipa gaisa kaloriferu tirgo tikai kā B1 tipa gaisa kaloriferu.
                  
               
                     22.
                  
                  
                     “C2 tipa gaisa kalorifers” ir gaisa kalorifers, kurā izmanto gāzveida/šķidro kurināmo un kurš īpaši konstruēts sadedzināšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanai no vienotas cauruļvadu sistēmas, kam pievienota vairāk nekā viena iekārta, un dūmgāzu novadīšanai cauruļvadu sistēmā; C2 tipa gaisa kaloriferu tirgo tikai kā C2 tipa gaisa kaloriferu.
                  
               
                     23.
                  
                  
                     “C4 tipa gaisa kalorifers” ir gaisa kalorifers, kurā izmanto gāzveida/šķidro kurināmo un kurš īpaši konstruēts sadedzināšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanai no vienotas cauruļvadu sistēmas, kam pievienota vairāk nekā viena iekārta, un dūmgāzu novadīšanai citā dūmgāzu sistēmas caurulē; C4 tipa gaisa kaloriferu tirgo tikai kā C4 tipa gaisa kaloriferu.
                  
               
                     24.
                  
                  
                     “Minimālā jauda” ir kW izteikta gaisa kalorifera minimālā sildīšanas jauda (Pmin
                        ).
                  
               
                     25.
                  
                  
                     “Lietderības koeficients pie nominālās sildīšanas jaudas” (ηnom
                        ) ir % izteikta attiecība starp nominālo sildīšanas jaudu un kopējo ieejas jaudu, lai nodrošinātu šādu sildīšanas jaudu; ja izmanto gāzveida/šķidro kurināmo, tad kopējās ieejas jaudas pamatā ir kurināmā GCV.
                  
               
                     26.
                  
                  
                     “Lietderības koeficients pie minimālās jaudas” (ηpl
                        ) ir % izteikta attiecība starp minimālo jaudu un kopējo ieejas jaudu, lai nodrošinātu šādu sildīšanas jaudu; kopējās ieejas jaudas pamatā ir kurināmā GCV.
                  
               
                     27.
                  
                  
                     “Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte aktīvā režīmā” (ηs,on
                        ) ir % izteikta sezonas termiskā energoefektivitāte, kas reizināta ar emisiju efektivitāti.
                  
               
                     28.
                  
                  
                     “Sezonas termiskā energoefektivitāte” (ηs,th
                        ) ir vidējā svērtā vērtība lietderības koeficientam pie nominālās sildīšanas jaudas un lietderības koeficientam pie minimālās jaudas, ņemot vērā apvalka zudumus.
                  
               
                     29.
                  
                  
                     “Emisiju efektivitāte” (ηs,flow
                        ) ir korekcija, ko piemēro, aprēķinot telpu apsildes sezonas energoefektivitāti aktīvā režīmā, lai ņemtu vērā sildītajam gaisam ekvivalento gaisa plūsmu un sildīšanas jaudu.
                  
               
                     30.
                  
                  
                     “Apvalka zudumu koeficients” (Fenv
                        ) ir % izteikti telpu apsildes sezonas energoefektivitātes zudumi, kurus izraisa siltumģeneratora siltuma zudumi ārpus apsildāmās telpas.
                  
               
                     31.
                  
                  
                     “Papildu elektroenerģijas patēriņš” ir % izteikti telpu apsildes sezonas energoefektivitātes zudumi, kurus izraisa patērētā elektriskā jauda pie nominālās sildīšanas jaudas (elmax
                        ), minimālās jaudas (elmin
                        ) un gaidstāves režīmā (elsb
                        ).
                  
               
                     32.
                  
                  
                     “Dežūrliesmas zudumi” ir % izteikti telpu apsildes sezonas energoefektivitātes zudumi, kurus izraisa aizdedzes degļa patērētā jauda.
                  
               
                     33.
                  
                  
                     “Dežūrliesmas pastāvīgā patērētā jauda” (Pign
                        ) ir tāda degļa patērētā jauda, ar ko paredzēts aizdedzināt galveno degli un ko var nodzēst tikai ar lietotāja iejaukšanos; to izsaka W, pamatojoties uz kurināmā GCV.
                  
               
                     34.
                  
                  
                     “Novadīto dūmgāzu zudumi” ir % izteikti telpu apsildes sezonas energoefektivitātes zudumi periodos, kad preferenciālais siltumģenerators nedarbojas.
                  
               
            Ar siltumsūkņiem, gaisa kondicionētājiem un komfortdzesinātājiem saistītās definīcijas
         
         
                     35.
                  
                  
                     “Siltumsūknis” ir gaisa sildīšanas iekārta:
                     
                                 a)
                              
                              
                                 kuras āra siltummainis (iztvaikotājs) uzņem siltumu no apkārtējā gaisa, ventilācijas izplūdes gaisa, ūdens vai pazemes siltuma avotiem;
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 kurai ir siltumģenerators, kas izmanto tvaika saspiešanas ciklu vai sorbcijas ciklu;
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 kuras iekštelpu siltummainis (kondensators) izdala šo siltumu gaisu izmantojošā apsildes sistēmā;
                              
                           
                                 d)
                              
                              
                                 kura var būt aprīkota ar papildu sildītāju;
                              
                           
                                 e)
                              
                              
                                 kura var darboties reversā režīmā, un šādā gadījumā tā funkcionē kā gaisa kondicionētājs.
                              
                           
               
                     36.
                  
                  
                     “Gaiss-gaiss siltumsūknis” ir siltumsūknis ar siltumģeneratoru, kas izmanto tvaika saspiešanas ciklu un ko darbina elektromotors vai iekšdedzes dzinējs, un kur siltuma pārnesi no apkārtējā gaisa nodrošina āra siltummainis (iztvaikotājs).
                  
               
                     37.
                  
                  
                     “Ūdens/sālsūdens-gaiss siltumsūknis” ir siltumsūknis ar siltumģeneratoru, kas izmanto tvaika saspiešanas ciklu un ko darbina elektromotors vai iekšdedzes dzinējs, un kur siltuma pārnesi no ūdens vai sālsūdens nodrošina āra siltummainis (iztvaikotājs).
                  
               
                     38.
                  
                  
                     “Jumta siltumsūknis” ir gaiss-gaiss siltumsūknis, ko darbina elektriskais kompresors un kura iztvaikotājs, kompresors un kondensators ir integrēti vienā komplektā.
                  
               
                     39.
                  
                  
                     “Sorbcijas cikla siltumsūknis” ir siltumsūknis ar siltumģeneratoru, kas izmanto sorbcijas ciklu, kura pamatā ir kurināmā ārdedze un/vai siltuma pievade.
                  
               
                     40.
                  
                  
                     “Vairākbloku siltumsūknis” ir siltumsūknis, kuram ir vairāk nekā viens iekštelpu bloks, viens vai vairāki atdzesēšanas kontūri, viens vai vairāki kompresori, viens vai vairāki āra bloki un kura iekštelpu bloki var būt vai var nebūt atsevišķi vadāmi.
                  
               
                     41.
                  
                  
                     “Gaisa kondicionētājs” ir dzesēšanas iekārta, kas nodrošina telpas dzesēšanu un:
                     
                                 a)
                              
                              
                                 kuras iekštelpu siltummainis (iztvaikotājs) uzņem siltumu no gaisu izmantojošas dzesēšanas sistēmas (siltuma avota);
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 kurai ir aukstumģenerators, kas izmanto tvaika saspiešanas ciklu vai sorbcijas ciklu;
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 kuras āra siltummainis (kondensators) izdala šo siltumu novadītājā(-os) – apkārtējā gaisā, ūdenī vai zemē – un kura var ietvert vai neietver siltuma pārnesi, kuras pamatā ir papildu ūdens pievadīšana;
                              
                           
                                 d)
                              
                              
                                 kura var darboties reversā režīmā, un šādā gadījumā tā funkcionē kā siltumsūknis.
                              
                           
               
                     42.
                  
                  
                     “Gaiss-gaiss gaisa kondicionētājs” ir gaisa kondicionētājs ar aukstumģeneratoru, kas izmanto tvaika saspiešanas ciklu un ko darbina elektromotors vai iekšdedzes dzinējs, un kur siltuma pārnesi uz apkārtējo gaisu nodrošina āra siltummainis (kondensators).
                  
               
                     43.
                  
                  
                     “Ūdens/sālsūdens-gaiss gaisa kondicionētājs” ir gaisa kondicionētājs ar aukstumģeneratoru, kas izmanto tvaika saspiešanas ciklu un ko darbina elektromotors vai iekšdedzes dzinējs, un kur siltuma pārnesi uz ūdeni vai sālsūdeni nodrošina āra siltummainis (kondensators).
                  
               
                     44.
                  
                  
                     “Jumta gaisa kondicionētājs” ir gaiss-gaiss gaisa kondicionētājs, ko darbina elektriskais kompresors un kur iztvaikotājs, kompresors un kondensators ir integrēti vienā komplektā.
                  
               
                     45.
                  
                  
                     “Vairākbloku gaisa kondicionētājs” ir gaisa kondicionētājs, kuram ir vairāk nekā viens iekštelpu bloks, viens vai vairāki atdzesēšanas kontūri, viens vai vairāki kompresori, viens vai vairāki āra bloki un kura iekštelpu bloki var būt vai var nebūt atsevišķi vadāmi.
                  
               
                     46.
                  
                  
                     “Sorbcijas cikla gaisa kondicionētājs” ir gaisa kondicionētājs ar aukstumģeneratoru, kas izmanto sorbcijas ciklu, kura pamatā ir kurināmā ārdedze un/vai siltuma pievade.
                  
               
                     47.
                  
                  
                     “Gaiss-ūdens komfortdzesinātājs” ir komfortdzesinātājs ar aukstumģeneratoru, kas izmanto tvaika saspiešanas ciklu un ko darbina elektromotors vai iekšdedzes dzinējs, un kur āra siltummainis (kondensators) nodrošina siltuma pārnesi uz gaisu, tostarp siltuma pārnesi, kuras pamatā ir papildu pievadītā ūdens iztvaikošana šajā gaisā ar nosacījumu, ka iekārta spēj darboties arī tikai ar gaisu, neizmantojot papildu ūdeni.
                  
               
                     48.
                  
                  
                     “Ūdens/sālsūdens-ūdens komfortdzesinātājs” ir komfortdzesinātājs ar aukstumģeneratoru, kas izmanto tvaika saspiešanas ciklu, un ko darbina elektromotors vai iekšdedzes dzinējs, un kur āra siltummainis (kondensators) nodrošina siltuma pārnesi uz ūdeni vai sālsūdeni, izņemot siltuma pārnesi, kuras pamatā ir papildu pievadītā ūdens iztvaikošana.
                  
               
                     49.
                  
                  
                     “Sorbcijas cikla komfortdzesinātājs” ir komfortdzesinātājs ar aukstumģeneratoru, kas izmanto sorbcijas ciklu, kura pamatā ir kurināmā ārdedze un/vai siltuma pievade.
                  
               
            Definīcijas saistībā ar komfortdzesinātāju, gaisa kondicionētāju un siltumsūkņu aprēķina metodi
         
         
                     50.
                  
                  
                     “Aprēķina references apstākļi” ir “aprēķina references temperatūras”, maksimālās “bivalentās temperatūras” un maksimālās “darba režīma robežtemperatūras” kombinācija, kā noteikts III pielikuma 24. tabulā.
                  
               
                     51.
                  
                  
                     “Aprēķina references temperatūra” ir °C izteikta “ārgaisa temperatūra” dzesēšanas (Tdesign,c
                        ) vai sildīšanas (Tdesign,h
                        ) režīmā saskaņā ar III pielikuma 24. tabulu, pie kuras “daļējās slodzes koeficients” ir 1 un kura mainās atkarībā no dzesēšanas vai apsildes sezonas.
                  
               
                     52.
                  
                  
                     “Bivalentā temperatūra” (Tbiv
                        ) ir °C izteikta ražotāja deklarētā ārgaisa temperatūra (Tj
                        ), pie kuras deklarētā sildīšanas jauda ir vienāda ar sildīšanas daļējo slodzi un, kurai pazeminoties, deklarētā sildīšanas jauda jāpapildina ar elektriskā rezerves sildītāja jaudu, lai nodrošinātu daļējo sildīšanas slodzi.
                  
               
                     53.
                  
                  
                     “Darba režīma robežtemperatūra” (Tol
                        ) ir °C izteikta ārgaisa temperatūra, ko ražotājs deklarējis sildīšanai, zem kuras siltumsūknis nespēj nodrošināt nekādu sildīšanas jaudu un deklarētā sildīšanas jauda ir vienāda ar nulli.
                  
               
                     54.
                  
                  
                     “Daļējas slodzes koeficients” (pl(Tj
                        )) telpas dzesēšanas vai sildīšanas režīmā ir ārgaisa temperatūra, no kuras atņemti 16 °C, dalīta ar aprēķina references temperatūru, no kuras atņemti 16 °C.
                  
               
                     55.
                  
                  
                     “Sezona” ir vides apstākļu kopums, ko apzīmē vai nu par apsildes sezonu, vai par dzesēšanas sezonu, kur katram binam tiek dota kombinācija ārgaisa temperatūrām un binstundu skaitam konkrētajā sezonā.
                  
               
                     56.
                  
                  
                     “Daļēja sildīšanas slodze” (Ph(Tj
                        )) ir kW izteikta sildīšanas slodze pie konkrētas ārgaisa temperatūras, ko aprēķina, reizinot aprēķina sildīšanas slodzi ar daļējās slodzes koeficientu.
                  
               
                     57.
                  
                  
                     “Daļēja dzesēšanas slodze” (Pc(Tj
                        )) ir kW izteikta dzesēšanas slodze pie konkrētas ārgaisa temperatūras, ko aprēķina, reizinot aprēķina dzesēšanas slodzi ar daļējās slodzes koeficientu.
                  
               
                     58.
                  
                  
                     “Sezonas energoefektivitātes koeficients” (SEER) ir gaisa kondicionētāja vai komfortdzesinātāja kopējais energoefektivitātes koeficients, kas ir tipisks dzesēšanas sezonai un ko aprēķina, “references gada dzesēšanas pieprasījumu” dalot ar “gada enerģijas patēriņu dzesēšanai”.
                  
               
                     59.
                  
                  
                     “Sezonas efektivitātes koeficients” (SCOP) ir ar elektroenerģiju darbināma siltumsūkņa kopējais efektivitātes koeficients, kas ir tipisks apsildes sezonai, un to aprēķina, references gada sildīšanas pieprasījumu dalot ar “gada enerģijas patēriņu sildīšanai”.
                  
               
                     60.
                  
                  
                     “References gada dzesēšanas pieprasījums” (QC
                        ) ir kWh izteikts references dzesēšanas pieprasījums, kurš ir pamatā SEER aprēķinam un kuru nosaka, reizinot aprēķina dzesēšanas slodzi (Pdesign,c
                        ) un ekvivalento aktīvā dzesēšanas režīma stundu skaitu (HCE
                        ).
                  
               
                     61.
                  
                  
                     “References gada sildīšanas pieprasījums” (QH
                        ) ir kWh izteikts references sildīšanas pieprasījums noteiktai apsildes sezonai, kurš ir pamatā SCOP aprēķinam un kuru nosaka, reizinot aprēķina sildīšanas slodzi (Pdesign,h
                        ) un ekvivalento aktīvā sildīšanas režīma stundu skaitu (HHE
                        ).
                  
               
                     62.
                  
                  
                     “Gada enerģijas patēriņš dzesēšanai” (QCE
                        ) ir kWh izteikts enerģijas patēriņš, kas nepieciešams, lai apmierinātu “references gada dzesēšanas pieprasījumu”, un to aprēķina, dalot “references gada dzesēšanas pieprasījumu” ar “aktīvā režīma sezonas energoefektivitātes koeficientu” (SEERon
                        ) un iekārtas elektroenerģijas patēriņu dzesēšanas sezonā termostata izslēgtā režīmā, gaidstāves režīmā, izslēgtā režīmā un kartera sildīšanas režīmā.
                  
               
                     63.
                  
                  
                     “Gada enerģijas patēriņš sildīšanai” (QHE
                        ) ir kWh izteikts enerģijas patēriņš, kas nepieciešams, lai apmierinātu “references gada sildīšanas pieprasījumu” noteiktā apsildes sezonā, un to aprēķina, dalot “references gada sildīšanas pieprasījumu” ar “aktīvā režīma sezonas efektivitātes koeficientu” (SCOPon
                        ) un iekārtas elektroenerģijas patēriņu sildīšanas sezonā termostata izslēgtā režīmā, gaidstāves režīmā, izslēgtā režīmā un kartera sildīšanas režīmā.
                  
               
                     64.
                  
                  
                     “Ekvivalentais aktīvā dzesēšanas režīma stundu skaits” (HCE
                        ) ir stundās izteikts pieņemtais stundu skaits gadā, kad ierīcei ir jānodrošina “aprēķina dzesēšanas slodze” (Pdesign,c
                        ), lai apmierinātu “references gada dzesēšanas pieprasījumu”.
                  
               
                     65.
                  
                  
                     “Ekvivalentais aktīvā sildīšanas režīma stundu skaits” (HHE
                        ) ir stundās izteikts pieņemtais stundu skaits gadā, kad siltumsūkņa gaisa kaloriferam ir jānodrošina aprēķina sildīšanas slodze, lai apmierinātu references gada sildīšanas pieprasījumu.
                  
               
                     66.
                  
                  
                     “Aktīvā režīma sezonas energoefektivitātes koeficients” (SEERon
                        ) ir iekārtas vidējais aktīvā režīma energoefektivitātes koeficients dzesēšanas funkcijas nodrošināšanai, un to iegūst no daļējās slodzes un binu energoefektivitātes koeficientiem (EERbin
                        (Tj
                        )), piemērojot to binstundu skaita svērto vērtību, kad ir bina stāvoklis.
                  
               
                     67.
                  
                  
                     “Aktīvā režīma sezonas efektivitātes koeficients” (SCOPon
                        ) ir siltumsūkņa vidējais aktīvā režīma efektivitātes koeficients apsildes sezonā, un to iegūst no daļējās slodzes, elektriskā rezerves sildītāja jaudas (attiecīgos gadījumos) un binu efektivitātes koeficientiem (COPbin
                        (Tj
                        )), piemērojot to binstundu skaita svērto vērtību, kad ir bina stāvoklis.
                  
               
                     68.
                  
                  
                     “Bina efektivitātes koeficients” (COPbin
                        (Tj
                        )) ir siltumsūkņa katra binj efektivitātes koeficients pie ārgaisa temperatūras (Tj
                        ) sezonā, un to iegūst no daļējās slodzes, deklarētās jaudas un deklarētā efektivitātes koeficienta (COPd
                        (Tj
                        ), un citiem biniem aprēķina ar interpolāciju/ekstrapolāciju, ja nepieciešams, korekcijai izmantojot piemērojamo pazeminājuma koeficientu.
                  
               
                     69.
                  
                  
                     “Bina energoefektivitātes koeficients” (EERbin
                        (Tj
                        )) ir energoefektivitātes koeficients, kas noteikts katram binj pie ārgaisa temperatūras (Tj
                        ) sezonā, un to iegūst no daļējās slodzes, deklarētās jaudas un deklarētā energoefektivitātes koeficienta (EERd
                        (Tj
                        )), un citiem biniem aprēķina, izmantojot interpolāciju/ekstrapolāciju, ja nepieciešams, izmantojot piemērojamo pazeminājuma koeficientu.
                  
               
                     70.
                  
                  
                     “Deklarētā sildīšanas jauda” (Pdh(Tj
                        )) ir kW izteikta un ražotāja deklarēta siltumsūkņa tvaika saspiešanas cikla sildīšanas jauda pie ārgaisa temperatūras (Tj
                        ) un iekštelpu temperatūras (Tin
                        ).
                  
               
                     71.
                  
                  
                     “Deklarētā dzesēšanas jauda” (Pdc(Tj
                        )) ir kW izteikta un ražotāja deklarēta gaisa kondicionētāja vai komfortdzesinātāja tvaika saspiešanas cikla dzesēšanas jauda pie ārgaisa temperatūras (Tj
                        ) un iekštelpu temperatūras (Tin
                        ).
                  
               
                     72.
                  
                  
                     “Aprēķina slodze sildīšanai” (Pdesign,h
                        ) ir kW izteikta sildīšanas slodze, ko piemēro siltumsūknim pie aprēķina references temperatūras, kad aprēķina slodze sildīšanai (Pdesign,h
                        ) ir vienāda ar daļējo sildīšanas slodzi pie ārgaisa temperatūras (Tj
                        ), kas vienāda ar aprēķina references temperatūru sildīšanai (Tdesign,h
                        ).
                  
               
                     73.
                  
                  
                     “Aprēķina slodze dzesēšanai” (Pdesign,c
                        ) ir kW izteikta dzesēšanas slodze, ko piemēro komfortdzesinātājam vai gaisa kondicionētājam pie aprēķina references apstākļiem, kad aprēķina slodze dzesēšanai (Pdesign,c
                        ) ir vienāda ar deklarēto dzesēšanas jaudu pie ārgaisa temperatūras (Tj
                        ), kas vienāda ar aprēķina references temperatūru dzesēšanai (Tdesign,c
                        ).
                  
               
                     74.
                  
                  
                     “Deklarētais efektivitātes koeficients” (COPd
                        (Tj
                        )) ir efektivitātes koeficients ierobežotam skaitam konkrētu binu (j) pie ārgaisa temperatūras (Tj
                        ).
                  
               
                     75.
                  
                  
                     “Deklarētais energoefektivitātes koeficients” (EERd
                        (Tj
                        ) ir energoefektivitātes koeficients ierobežotam skaitam konkrētu binu (j) pie ārgaisa temperatūras (Tj
                        ).
                  
               
                     76.
                  
                  
                     “Elektriskā rezerves sildītāja jauda” (elbu(Tj
                        )) ir kW izteikta faktiskā vai uzdotā rezerves sildītāja, kura COP = 1, jauda, kas papildina deklarēto sildīšanas jaudu (Pdh(Tj
                        )), lai pie ārgaisa temperatūras (Tj
                        ) nodrošinātu daļējo sildīšanas slodzi (Ph(Tj
                        )) gadījumā, ja Pdh(Tj
                        ) ir mazāka nekā Ph(Tj
                        ).
                  
               
                     77.
                  
                  
                     “Jaudas izmantošanas koeficients” ir daļējā sildīšanas slodze (Ph
                        (Tj
                        )), kas dalīta ar deklarēto sildīšanas jaudu (Pdh
                        (Tj
                        )), vai daļējā dzesēšanas slodze (Pc
                        (Tj
                        )), kas dalīta ar deklarēto dzesēšanas jaudu (Pdc
                        (Tj
                        )).
                  
               
            Gaisa sildīšanas iekārtu un dzesēšanas iekārtu telpu apsildes vai dzesēšanas energoefektivitātes aprēķināšana – darba režīmi
         
         
                     78.
                  
                  
                     “Aktīvais režīms” ir režīms, kurš atbilst ēkas dzesēšanas vai sildīšanas slodzes stundu skaitam un kurā ir aktivizēta ierīces dzesēšanas vai sildīšanas funkcija. Šis stāvoklis var būt saistīts ar ierīces ieslēgta/izslēgta stāvokļa ciklu maiņu, lai sasniegtu vai uzturētu vajadzīgo telpas gaisa temperatūru.
                  
               
                     79.
                  
                  
                     “Gaidstāves režīms” ir stāvoklis, kad gaisa kalorifers, komfortdzesinātājs, gaisa kondicionētājs vai siltumsūknis ir pieslēgts elektrotīklam, ir atkarīgs no strāvas avota pievadītās enerģijas, lai darbotos, kā paredzēts, un nodrošina tikai šādas funkcijas, kas var ilgt nenoteiktu laiku: reaktivācijas funkcija ar/bez ieslēgta reaktivācijas funkcijas indikatora un/vai informācijas vai statusa rādījums.
                  
               
                     80.
                  
                  
                     “Reaktivācijas funkcija” ir funkcija, ar kuru, izmantojot tālvadības slēdzi, tostarp tālvadību caur tīklu, iebūvētu sensoru vai taimeri, var aktivizēt citus režīmus, tostarp aktīvo režīmu, lai nodrošinātu papildu funkcijas, tostarp pamatfunkcijas.
                  
               
                     81.
                  
                  
                     “Informācijas vai statusa rādījumi” ir pastāvīga funkcija, ar kuru displejā sniedz informāciju vai rāda iekārtas statusu, tostarp pulksteņa laiku.
                  
               
                     82.
                  
                  
                     “Izslēgts režīms” ir stāvoklis, kad komfortdzesinātājs, gaisa kondicionētājs vai siltumsūknis ir pieslēgts elektrotīklam, bet netiek darbināts. Par izslēgtu režīmu uzskata arī stāvokli, kas tikai norāda uz izslēgta režīma stāvokli, kā arī stāvokļus, kuros nodrošinātas tikai tās funkcijas, ar ko paredzēts nodrošināt elektromagnētisko savietojamību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/108/EK (2).
                  
               
                     83.
                  
                  
                     “Termostata izslēgts režīms” ir stāvoklis, kurš atbilst stundu skaitam bez dzesēšanas vai sildīšanas slodzes un kurā ierīces dzesēšanas vai sildīšanas funkcija ir ieslēgta, bet iekārta netiek darbināta; ciklisku ieslēgšanos/izslēgšanos darba režīmā neuzskata par termostata izslēgtu režīmu.
                  
               
                     84.
                  
                  
                     “Kartera sildītāja režīms” ir stāvoklis, kad iekārta ir aktivizējusi kompresora kartera sildītāju, lai novērstu aukstumaģenta nonākšanu kompresorā un kompresora palaišanas brīdī samazinātu aukstumaģenta koncentrāciju kompresora eļļā.
                  
               
                     85.
                  
                  
                     “Patērētā jauda izslēgtā režīmā” (POFF
                        ) ir kW izteikta iekārtas patērētā jauda, kad iekārta ir izslēgtā režīmā.
                  
               
                     86.
                  
                  
                     “Patērētā jauda termostata izslēgtā režīmā” (PTO
                        ) ir kW izteikta iekārtas patērētā jauda, kad iekārta ir termostata izslēgtā režīmā.
                  
               
                     87.
                  
                  
                     “Patērētā jauda gaidstāves režīmā” (PSB
                        ) ir kW izteikta iekārtas patērētā jauda, kad iekārta ir gaidstāves režīmā.
                  
               
                     88.
                  
                  
                     “Patērētā jauda kartera sildītāja režīmā” (PCK
                        ) ir kW izteikta iekārtas patērētā jauda, kad iekārta ir kartera sildītāja režīmā.
                  
               
                     89.
                  
                  
                     “Darbības stundu skaits izslēgtā režīmā” (HOFF
                        ) ir stundu skaits gadā [h/gadā], par kurām uzskata, ka iekārta darbojas izslēgtā režīmā. Vērtība ir atkarīga no noteiktās sezonas un funkcijas.
                  
               
                     90.
                  
                  
                     “Darbības stundu skaits termostata izslēgtā režīmā” (HTO
                        ) ir stundu skaits gadā [h/gadā], par kurām uzskata, ka iekārta darbojas termostata izslēgtā režīmā. Vērtība ir atkarīga no noteiktās sezonas un funkcijas.
                  
               
                     91.
                  
                  
                     “Darbības stundu skaits gaidstāves režīmā” (HSB
                        ) ir stundu skaits gadā [h/gadā], par kurām uzskata, ka iekārta darbojas gaidstāves režīmā. Vērtība ir atkarīga no noteiktās sezonas un funkcijas.
                  
               
                     92.
                  
                  
                     “Darbības stundu skaits kartera sildītāja režīmā” (HCK
                        ) ir stundu skaits gadā [h/gadā], par kurām uzskata, ka iekārta atrodas kartera sildītāja režīmā. Vērtība ir atkarīga no noteiktās sezonas un funkcijas.
                  
               
            Definīcijas saistībā ar tādu gaisa kondicionētāju, komfortdzesinātāju un siltumsūkņu aprēķina metodi, kuros izmanto kurināmo
         
         
                     93.
                  
                  
                     “Sezonas primārās enerģijas patēriņa rādītājs dzesēšanas režīmā” (SPERc
                        ) ir gaisa kondicionētāja vai komfortdzesinātāja, kuri izmanto kurināmo, kopējais energoefektivitātes koeficients, kas ir tipisks dzesēšanas sezonai.
                  
               
                     94.
                  
                  
                     “Gāzes izmantošanas sezonas efektivitāte dzesēšanas režīmā” (SGUEc
                        ) ir gāzes izmantošanas efektivitāte visā dzesēšanas sezonā.
                  
               
                     95.
                  
                  
                     “Gāzes izmantošanas efektivitāte pie daļējas slodzes” ir gāzes izmantošanas efektivitāte, kad notiek dzesēšana (GUEc,bin
                        ) vai sildīšana (GUEh,bin
                        ) pie ārgaisa temperatūras Tj
                        .
                  
               
                     96.
                  
                  
                     “Gāzes izmantošanas efektivitāte pie deklarētās jaudas” ir gāzes izmantošanas efektivitāte, kad notiek dzesēšana (GUEcDC
                        ) vai sildīšana (GUEhDC
                        ) deklarētās jaudas apstākļos, kā definēts III pielikuma 21. tabulā, kas koriģēta, ņemot vērā iekārtas iespējamo ciklisko darbību gadījumā, ja faktiskā dzesēšanas jauda (QEc
                        ) pārsniedz dzesēšanas slodzi (Pc
                        (Tj
                        )) vai faktiskā sildīšanas jauda (QEh
                        ) pārsniedz sildīšanas slodzi (Ph
                        (Tj
                        )).
                  
               
                     97.
                  
                  
                     “Faktiskā dzesēšanas jauda” (QEc
                        ) ir kW izteikta izmērītā dzesēšanas jauda, kas koriģēta, lai ņemtu vērā siltumu no iekārtas (sūknis(-ņi) vai ventilators(-i)), kura nodrošina siltumnesēja cirkulāciju iekštelpu siltummainī.
                  
               
                     98.
                  
                  
                     “Faktiskā siltuma atgūšanas jauda” ir kW izteikta izmērītā siltuma atgūšanas jauda, kas koriģēta, lai ņemtu vērā iekārtas siltumu (siltuma atgūšanas kontūra (sūknis(-ņi) dzesēšanai (QEhr,c
                        ) vai sildīšanai (QEhr,h
                        )).
                  
               
                     99.
                  
                  
                     “Izmērītais pievadītais siltums dzesēšanai” (Qgmc
                        ) ir kW izteikts izmērītais pievadītais kurināmais daļējas slodzes apstākļos, kā definēts III pielikuma 21. tabulā.
                  
               
                     100.
                  
                  
                     “Sezonas papildu enerģijas koeficients dzesēšanas režīmā” (SAEFc
                        ) ir papildu energoefektivitāte dzesēšanas sezonā, ieskaitot termostata izslēgtā režīma, gaidstāves režīma, izslēgtā režīma un kartera sildīšanas režīma devumu.
                  
               
                     101.
                  
                  
                     “References gada dzesēšanas pieprasījums” (QC
                        ) ir dzesēšanas pieprasījums gadā, kuru aprēķina, reizinot aprēķina dzesēšanas slodzi (Pdesign,c
                        ) ar ekvivalento aktīvā dzesēšanas režīma stundu skaitu (HCE
                        ).
                  
               
                     102.
                  
                  
                     “Sezonas papildu enerģijas koeficients dzesēšanas režīmā aktīvajā režīmā” (SAEFc,on
                        ) ir papildu energoefektivitāte dzesēšanas sezonā, neskaitot termostata izslēgtā režīma, gaidstāves režīma, izslēgtā režīma un kartera sildīšanas režīma devumu.
                  
               
                     103.
                  
                  
                     “Papildu enerģijas koeficients dzesēšanas režīmā pie daļējas slodzes” (AEFc,bin
                        ) ir papildu energoefektivitāte, kad notiek dzesēšana pie ārgaisa temperatūras (Tj
                        ).
                  
               
                     104.
                  
                  
                     “Elektriskā ieejas jauda dzesēšanas režīmā” (PEc
                        ) ir kW izteikta faktiskā elektriskā ieejas jauda dzesēšanai.
                  
               
                     105.
                  
                  
                     “Sezonas primārās enerģijas patēriņa rādītājs sildīšanas režīmā” (SPERh
                        ) ir siltumsūkņa, kas izmanto kurināmo, kopējais energoefektivitātes koeficients, kas ir tipisks dzesēšanas sezonai.
                  
               
                     106.
                  
                  
                     “Gāzes izmantošanas sezonas efektivitāte sildīšanas režīmā” (SGUEh
                        ) ir gāzes izmantošanas efektivitāte apsildes sezonā.
                  
               
                     107.
                  
                  
                     “Faktiskā sildīšanas jauda” (QEh
                        ) ir kW izteikta izmērītā sildīšanas jauda, kas koriģēta, lai ņemtu vērā siltumu no iekārtas (sūknis(-ņi) vai ventilators(-i)), kura nodrošina siltumnesēja cirkulāciju iekštelpu siltummainī.
                  
               
                     108.
                  
                  
                     “Izmērītais pievadītais siltums sildīšanai” (Qgmh
                        ) ir kW izteikts izmērītais pievadītais kurināmais daļējas slodzes apstākļos, kā definēts III pielikuma 21. tabulā.
                  
               
                     109.
                  
                  
                     “Sezonas papildu enerģijas koeficients sildīšanas režīmā” (SAEFh
                        ) ir papildu energoefektivitāte sildīšanas sezonā, ieskaitot termostata izslēgtā režīma, gaidstāves režīma, izslēgtā režīma un kartera sildīšanas režīma devumu.
                  
               
                     110.
                  
                  
                     “References gada sildīšanas pieprasījums” (QH
                        ) ir sildīšanas pieprasījums gadā, kuru aprēķina, reizinot aprēķina sildīšanas slodzi ar gada ekvivalento aktīvā sildīšanas režīma stundu skaitu (HHE
                        ).
                  
               
                     111.
                  
                  
                     “Sezonas papildu enerģijas koeficients sildīšanas režīmā aktīvajā režīmā” (SAEFh,on
                        ) ir papildu energoefektivitāte sildīšanas sezonā, neskaitot termostata izslēgtā režīma, gaidstāves režīma, izslēgtā režīma un kartera sildīšanas režīma devumu.
                  
               
                     112.
                  
                  
                     “Papildu enerģijas koeficients sildīšanas režīmā pie daļējas slodzes” (AEFh,bin
                        ) ir papildu energoefektivitāte, kad notiek sildīšana pie ārgaisa temperatūras Tj
                        .
                  
               
                     113.
                  
                  
                     “Papildu enerģijas koeficients pie deklarētās jaudas” ir papildu enerģijas koeficients, kad notiek dzesēšana (AEFc,dc
                        ) vai sildīšana (AEFh,dc
                        ) daļējas slodzes apstākļos, kā definēts III pielikuma 21. tabulā, piemērojot korekciju, lai ņemtu vērā iekārtas iespējamo ciklisko darbību gadījumā, ja faktiskā dzesēšanas jauda (QEc
                        ) pārsniedz dzesēšanas slodzi (Pc
                        (Tj
                        )) vai faktiskā sildīšanas jauda (QEh
                        ) pārsniedz sildīšanas slodzi (Ph
                        (Tj
                        )).
                  
               
                     114.
                  
                  
                     “Elektriskā ieejas jauda sildīšanas režīmā” (PEh
                        ) ir kW izteikta faktiskā elektriskā ieejas jauda sildīšanai.
                  
               
                     115.
                  
                  
                     “Ar iekšdedzes dzinēju aprīkotu siltumsūkņu, komfortdzesinātāju un gaisa kondicionētāju NOx emisijas” ir to slāpekļa monoksīda un slāpekļa dioksīda emisiju summa, ko emitē siltumsūkņi, komfortdzesinātāji un gaisa kondicionētāji ar iekšdedzes dzinēju; tās mēra nominālajos standartapstākļos, izmantojot dzinēja apgriezienu skaita ekvivalentu, un izsaka kā slāpekļa dioksīda mg uz pievadītā kurināmā kWh (GCV izteiksmē).
                  
               
                     116.
                  
                  
                     “Dzinēja apgriezienu skaita ekvivalents” (Erpmequivalent
                        ) ir iekšdedzes dzinēja apgriezienu skaits minūtē, ko aprēķina, par pamatu ņemot dzinēja apgriezienu skaitu pie 70, 60, 40 un 20 % daļējas slodzes koeficienta sildīšanai (vai dzesēšanai, ja sildīšanas funkcija netiek nodrošināta) un attiecīgi svēruma koeficientus 0,15, 0,25, 0,30 un 0,30.
                  
               
            Definīcijas saistībā ar augsttemperatūras procesdzesinātājiem
         
         
                     117.
                  
                  
                     “Nominālā ieejas jauda” (DA
                        ) ir augsttemperatūras procesdzesinātājam (ieskaitot kompresoru, kondensatora ventilatoru(-us) vai sūkni(-ņus), iztvaikotāja sūkni(-ņus) un iespējamās palīgierīces) nepieciešamā elektriskā ieejas jauda, lai sasniegtu nominālo atdzesēšanas jaudu; to izsaka kW ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.
                  
               
                     118.
                  
                  
                     “Nominālais energoefektivitātes koeficients” (EERA
                        ) ir kW izteikta nominālā atdzesēšanas jauda, kas dalīta ar kW izteiktu nominālo ieejas jaudu; koeficientu norāda ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.
                  
               
                     119.
                  
                  
                     “Sezonas enerģijas pārveides koeficients” (SEPR) ir augsttemperatūras procesdzesinātāja lietderības koeficients nominālajos standartapstākļos, kas atspoguļo slodzes un apkārtnes temperatūras mainību gada garumā; to aprēķina kā gada atdzesēšanas pieprasījuma attiecību pret gada elektroenerģijas patēriņu.
                  
               
                     120.
                  
                  
                     “Gada atdzesēšanas pieprasījums” ir visu bina atdzesēšanas slodžu summa, kas reizināta ar attiecīgo binstundu skaitu.
                  
               
                     121.
                  
                  
                     “Atdzesēšanas slodze” ir nominālā atdzesēšanas jauda, kas reizināta ar augsttemperatūras procesdzesinātāju daļējās slodzes koeficientu; to izsaka kW ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.
                  
               
                     122.
                  
                  
                     “Daļējā slodze” (PC
                        (Tj
                        )) ir atdzesēšanas slodze specifiskā apkārtnes temperatūrā (Tj
                        ), ko aprēķina kā pilnu slodzi, kas reizināta ar augsttemperatūras procesdzesinātāju daļējās slodzes koeficientu, kurš atbilst tai pašai apkārtnes temperatūrai Tj
                        ; to izsaka kW ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.
                  
               
                     123.
                  
                  
                     “Augsttemperatūras procesdzesinātāju daļējas slodzes koeficients” (PR
                        (Tj
                        )) ir:
                     
                                 a)
                              
                              
                                 augsttemperatūras procesdzesinātājiem, kas izmanto gaisdzeses kondensatoru – apkārtnes temperatūra Tj
                                     mīnus 5 °C, kas dalīta ar references apkārtnes temperatūru mīnus 5 °C, iegūto dalījumu reizinot ar 0,2 un iegūtajam reizinājumam pieskaitot 0,8. Ja apkārtnes temperatūra ir augstāka par references apkārtnes temperatūru, augsttemperatūras procesdzesinātāju daļējās slodzes koeficients ir 1. Ja apkārtnes temperatūra ir zemāka par 5 °C, augsttemperatūras procesdzesinātāju daļējās slodzes koeficients ir 0,8;
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 augsttemperatūras procesdzesinātājiem, kas izmanto ūdensdzeses kondensatoru – ūdens temperatūra ieejā (ūdens temperatūra kondensatora ieejā) mīnus 9 °C, kas dalīta ar ūdens temperatūras kondensatora ieejā references apkārtnes temperatūru (30 °C) mīnus 9 °C, iegūto dalījumu reizinot ar 0,2 un iegūtajam reizinājumam pieskaitot 0,8. Ja apkārtnes temperatūra (ūdens temperatūra kondensatora ieejā) ir augstāka par references apkārtnes temperatūru, augsttemperatūras procesdzesinātāju daļējās slodzes koeficients ir 1. Ja apkārtnes temperatūra ir zemāka par 9 °C (ūdens temperatūra kondensatora ieejā), augsttemperatūras procesdzesinātāju daļējās slodzes koeficients ir 0,8;
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 to izsaka procentos ar precizitāti līdz vienai zīmei aiz komata.
                              
                           
               
                     124.
                  
                  
                     “Gada elektroenerģijas patēriņš” ir vērtība, ko aprēķina šādi: saskaita visas attiecības starp katru bina dzesēšanas pieprasījumu un attiecīgo bina energoefektivitātes koeficientu un iegūto summu reizina ar attiecīgo binstundu skaitu.
                  
               
                     125.
                  
                  
                     “Apkārtnes temperatūra” ir:
                     
                                 a)
                              
                              
                                 augsttemperatūras procesdzesinātājiem ar gaisdzeses kondensatoru – ar sauso termometru mērīta gaisa temperatūra, kas izteikta Celsija grādos;
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 augsttemperatūras procesdzesinātājiem ar ūdensdzeses kondensatoru – ūdens temperatūra kondensatora ieejā, kas izteikta Celsija grādos.
                              
                           
               
                     126.
                  
                  
                     “References apkārtnes temperatūra” ir Celsija grādos izteikta apkārtnes temperatūra, pie kuras augsttemperatūras procesdzesinātāju daļējās slodzes koeficients ir vienāds ar 1. Tā ir 35 °C. Gaisdzeses augsttemperatūras procesdzesinātājiem gaisa temperatūru kondensatora ieejā definē kā 35 °C, savukārt ūdensdzeses augsttemperatūras procesa dzesinātājiem ūdens temperatūru kondensatora ieejā definē kā 30 °C ar 35 °C ārgaisa temperatūru pie kondensatora.
                  
               
                     127.
                  
                  
                     “Energoefektivitātes koeficients pie daļējas slodzes” (EERPL
                        (Tj
                        )) ir katra bina energoefektivitātes koeficients gadā, ko atvedina no konkrētu binu deklarētā energoefektivitātes koeficienta (EERDC
                        ) un pārējiem biniem aprēķina ar lineāru interpolāciju.
                  
               
                     128.
                  
                  
                     “Deklarētais atdzesēšanas pieprasījums” ir atdzesēšanas slodze konkrēta bina apstākļos, un to aprēķina, nominālo atdzesēšanas jaudu reizinot ar atbilstošo augsttemperatūras procesdzesinātāju daļējās slodzes koeficientu.
                  
               
                     129.
                  
                  
                     “Deklarētais energoefektivitātes koeficients” (EERDC
                        ) ir augsttemperatūras procesdzesinātāja energoefektivitātes koeficients konkrētā atskaites punktā, kas vajadzības gadījumā ir vai nu koriģēts ar pazeminājuma koeficientu, ja deklarētā minimālā atdzesēšanas jauda pārsniedz atdzesēšanas slodzi, vai interpolēts, ja tuvākā deklarētā atdzesēšanas jauda ir virs un zem atdzesēšanas slodzes.
                  
               
                     130.
                  
                  
                     “Deklarētā ieejas jauda” ir ieejas elektriskā jauda, kas augsttemperatūras procesdzesinātājam nepieciešama, lai nodrošinātu deklarēto atdzesēšanas jaudu konkrētā atskaites punktā.
                  
               
                     131.
                  
                  
                     “Deklarētā atdzesēšanas jauda” ir atdzesēšanas jauda, ko sasniedz augsttemperatūras procesdzesinātājs, lai apmierinātu deklarēto atdzesēšanas pieprasījumu konkrētā atskaites punktā.
                  
               
            Definīcijas saistībā ar ventilatorkonvektoriem
         
         
                     132.
                  
                  
                     “Kopējā elektriskā ieejas jauda” (Pelec
                        ) ir kopējā elektriskā jauda, ko patērē iekārta, tostarp ventilators(-i) un palīgierīces.
                  
               
            (1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.).
         
            (2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/108/EK par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību, un par Direktīvas 89/336/EEK atcelšanu (OV L 390, 31.12.2004., 24. lpp.).
      
      
         II PIELIKUMS
         
            Ekodizaina prasības
         
         
                  
                     1.
                  
                  
                     Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte gaisa sildīšanas iekārtām
                     
                                 a)
                              
                              
                                 No 2018. gada 1. janvāra gaisa sildīšanas iekārtu telpu apsildes sezonas energoefektivitāte nav zemāka par vērtībām 1. tabulā.
                                 
                                    1. tabula
                                 
                                 
                                    Gaisa sildīšanas iekārtu minimālā telpu apsildes sezonas energoefektivitāte % – 1. līmenis
                                 
                                 
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                ηs,h
                                                
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                             Gaisa kaloriferi, kas izmanto kurināmo, izņemot B1 tipa kaloriferus, kuru nominālā siltuma jauda ir mazāka par 10 kW, un izņemot C2 un C4 tipa kaloriferus, kuru nominālā siltuma jauda ir mazāka par 15 kW
                                          
                                          
                                             72
                                          
                                       
                                             B1 tipa gaisa kaloriferi, kuru nominālā siltuma jauda ir mazāka par 10 kW, un C2 un C4 tipa kaloriferi, kuru nominālā siltuma jauda ir mazāka par 15 kW
                                          
                                          
                                             68
                                          
                                       
                                             Gaisa kaloriferi, kas izmanto elektroenerģiju
                                          
                                          
                                             30
                                          
                                       
                                             Gaiss-gaiss siltumsūkņi, ko darbina elektromotors, izņemot jumta siltumsūkņus
                                          
                                          
                                             133
                                          
                                       
                                             Jumta siltumsūkņi
                                          
                                          
                                             115
                                          
                                       
                                             Gaiss-gaiss siltumsūkņi, ko darbina iekšdedzes dzinējs
                                          
                                          
                                             120
                                          
                                       Vairākbloku siltumsūkņiem ražotājs nodrošina atbilstību šai regulai, pamatojoties uz III pielikuma mērījumiem un aprēķiniem. Katram āra bloka modelim tehniskajā dokumentācijā iekļauj sarakstu ar saderīgu iekštelpu bloku ieteicamajām kombinācijām. Atbilstības deklarācija tad attiecas uz visām kombinācijām, kas minētas šajā sarakstā. Ieteicamo kombināciju sarakstu dara pieejamu pirms āra bloka pirkuma/nomaksas pirkuma/nomas.
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 No 2021. gada 1. janvāra gaisa sildīšanas iekārtu telpu apsildes sezonas energoefektivitāte nav zemāka par vērtībām 2. tabulā.
                                 
                                    2. tabula
                                 
                                 
                                    Gaisa sildīšanas iekārtu minimālā telpu apsildes sezonas energoefektivitāte % – 2. līmenis
                                 
                                 
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                ηs,h
                                                
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                             Gaisa kaloriferi, kas izmanto kurināmo, izņemot B1 tipa kaloriferus, kuru nominālā siltuma jauda ir mazāka par 10 kW, un izņemot C2 un C4 tipa kaloriferus, kuru nominālā siltuma jauda ir mazāka par 15 kW
                                          
                                          
                                             78
                                          
                                       
                                             Gaisa kaloriferi, kas izmanto elektroenerģiju
                                          
                                          
                                             31
                                          
                                       
                                             Gaiss-gaiss siltumsūkņi, ko darbina elektromotors, izņemot jumta siltumsūkņus
                                          
                                          
                                             137
                                          
                                       
                                             Jumta siltumsūkņi
                                          
                                          
                                             125
                                          
                                       
                                             Gaiss-gaiss siltumsūkņi, ko darbina iekšdedzes dzinējs
                                          
                                          
                                             130
                                          
                                       Vairākbloku siltumsūkņiem ražotājs nodrošina atbilstību šai regulai, pamatojoties uz III pielikuma mērījumiem un aprēķiniem. Katram āra bloka modelim tehniskajā dokumentācijā iekļauj sarakstu ar saderīgu iekštelpu bloku ieteicamajām kombinācijām. Atbilstības deklarācija tad attiecas uz visām kombinācijām, kas minētas šajā sarakstā. Ieteicamo kombināciju sarakstu dara pieejamu pirms āra bloka pirkuma/nomaksas pirkuma/nomas.
                              
                           
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte dzesēšanas iekārtām
                     
                                 a)
                              
                              
                                 No 2018. gada 1. janvāra dzesēšanas iekārtu telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte nav zemāka par vērtībām 3. tabulā.
                                 
                                    3. tabula
                                 
                                 
                                    Dzesēšanas iekārtu minimālā telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte % – 1. līmenis
                                 
                                 
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                ηs,c
                                                
                                                 (*3)
                                             
                                          
                                       
                                             Gaiss-ūdens dzesinātāji ar nominālo dzesēšanas jaudu < 400 kW, ko darbina elektromotors
                                          
                                          
                                             149
                                          
                                       
                                             Gaiss-ūdens dzesinātāji ar nominālo dzesēšanas jaudu ≥ 400 kW, ko darbina elektromotors
                                          
                                          
                                             161
                                          
                                       
                                             Ūdens/sālsūdens-ūdens dzesinātāji ar nominālo dzesēšanas jaudu < 400 kW, ko darbina elektromotors
                                          
                                          
                                             196
                                          
                                       
                                             Ūdens/sālsūdens-ūdens dzesinātāji ar nominālo dzesēšanas jaudu ≥ 400 kW un < 1 500  kW, ko darbina elektromotors
                                          
                                          
                                             227
                                          
                                       
                                             Ūdens/sālsūdens-ūdens dzesinātāji ar nominālo dzesēšanas jaudu ≥ 1 500  kW, ko darbina elektromotors
                                          
                                          
                                             245
                                          
                                       
                                             Gaiss-ūdens komfortdzesinātāji, ko darbina iekšdedzes dzinējs
                                          
                                          
                                             144
                                          
                                       
                                             Gaiss-gaiss gaisa kondicionētāji, ko darbina elektromotors, izņemot jumta gaisa kondicionētājus
                                          
                                          
                                             181
                                          
                                       
                                             Jumta gaisa kondicionētāji
                                          
                                          
                                             117
                                          
                                       
                                             Gaiss-gaiss gaisa kondicionētāji, ko darbina iekšdedzes dzinējs
                                          
                                          
                                             157
                                          
                                       Vairākbloku gaisa kondicionētājiem ražotājs nodrošina atbilstību šai regulai, pamatojoties uz III pielikuma mērījumiem un aprēķiniem. Katram āra bloka modelim tehniskajā dokumentācijā iekļauj sarakstu ar saderīgu iekštelpu bloku ieteicamajām kombinācijām. Atbilstības deklarācija tad attiecas uz visām kombinācijām, kas minētas šajā sarakstā. Ieteicamo kombināciju sarakstu dara pieejamu pirms āra bloka pirkuma/nomaksas pirkuma/nomas.
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 No 2021. gada 1. janvāra dzesēšanas iekārtu telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte nav zemāka par vērtībām 4. tabulā.
                                 
                                    4. tabula
                                 
                                 
                                    Dzesēšanas iekārtu minimālā telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte % – 2. līmenis
                                 
                                 
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                ηs,c
                                                
                                                 (*4)
                                             
                                          
                                       
                                             Gaiss-ūdens dzesinātāji ar nominālo dzesēšanas jaudu < 400 kW, ko darbina elektromotors
                                          
                                          
                                             161
                                          
                                       
                                             Gaiss-ūdens dzesinātāji ar nominālo dzesēšanas jaudu ≥ 400 kW, ko darbina elektromotors
                                          
                                          
                                             179
                                          
                                       
                                             Ūdens/sālsūdens-ūdens dzesinātāji ar nominālo dzesēšanas jaudu < 400 kW, ko darbina elektromotors
                                          
                                          
                                             200
                                          
                                       
                                             Ūdens/sālsūdens-ūdens dzesinātāji ar nominālo dzesēšanas jaudu ≥ 400 kW un < 1 500  kW, ko darbina elektromotors
                                          
                                          
                                             252
                                          
                                       
                                             Ūdens/sālsūdens-ūdens dzesinātāji ar nominālo dzesēšanas jaudu ≥ 1 500  kW, ko darbina elektromotors
                                          
                                          
                                             272
                                          
                                       
                                             Gaiss-ūdens dzesinātāji ar nominālo dzesēšanas jaudu ≥ 400 kW, ko darbina iekšdedzes dzinējs
                                          
                                          
                                             154
                                          
                                       
                                             Gaiss-gaiss gaisa kondicionētāji, ko darbina elektromotors, izņemot jumta gaisa kondicionētājus
                                          
                                          
                                             189
                                          
                                       
                                             Jumta gaisa kondicionētāji
                                          
                                          
                                             138
                                          
                                       
                                             Gaiss-gaiss gaisa kondicionētāji, ko darbina iekšdedzes dzinējs
                                          
                                          
                                             167
                                          
                                       Vairākbloku gaisa kondicionētājiem ražotājs nodrošina atbilstību šai regulai, pamatojoties uz III pielikuma mērījumiem un aprēķiniem. Katram āra bloka modelim tehniskajā dokumentācijā iekļauj sarakstu ar saderīgu iekštelpu bloku ieteicamajām kombinācijām. Atbilstības deklarācija tad attiecas uz visām kombinācijām, kas minētas šajā sarakstā. Ieteicamo kombināciju sarakstu dara pieejamu pirms āra bloka pirkuma/nomaksas pirkuma/nomas.
                              
                           
               
                  
                     3.
                  
                  
                     Augsttemperatūras procesdzesinātāju sezonas enerģijas pārveides koeficients
                     
                                 a)
                              
                              
                                 No 2018. gada 1. janvāra augsttemperatūras procesdzesinātāju sezonas enerģijas pārveides koeficients nav zemāks par vērtībām 5. tabulā.
                                 
                                    5. tabula
                                 
                                 
                                    Augsttemperatūras procesdzesinātāju sezonas enerģijas pārveides koeficients – 1. līmenis
                                 
                                 
                                             Siltumnesējs kondensatora pusē
                                          
                                          
                                             Nominālā atdzesēšanas jauda
                                          
                                          
                                             Minimālā SEPR
                                                 (*5) vērtība
                                          
                                       
                                             Gaiss
                                          
                                          
                                             PA < 400 kW
                                          
                                          
                                             4,5
                                          
                                       
                                             PA ≥ 400 kW
                                          
                                          
                                             5,0
                                          
                                       
                                             Ūdens
                                          
                                          
                                             PA < 400 kW
                                          
                                          
                                             6,5
                                          
                                       
                                             400 kW ≤ PA < 1 500  kW
                                          
                                          
                                             7,5
                                          
                                       
                                             PA ≥ 1 500  kW
                                          
                                          
                                             8,0
                                          
                                       
                           
                                 b)
                              
                              
                                 No 2021. gada 1. janvāra augsttemperatūras procesdzesinātāju sezonas enerģijas pārveides koeficients nav zemāks par vērtībām 6. tabulā.
                                 
                                    6. tabula
                                 
                                 
                                    Augsttemperatūras procesdzesinātāju sezonas enerģijas pārveides koeficients – 2. līmenis
                                 
                                 
                                             Siltumnesējs kondensatora pusē
                                          
                                          
                                             Nominālā atdzesēšanas jauda
                                          
                                          
                                             Minimālā SEPR
                                                 (*6) vērtība
                                          
                                       
                                             Gaiss
                                          
                                          
                                             PA < 400 kW
                                          
                                          
                                             5,0
                                          
                                       
                                             PA ≥ 400 kW
                                          
                                          
                                             5,5
                                          
                                       
                                             Ūdens
                                          
                                          
                                             PA < 400 kW
                                          
                                          
                                             7,0
                                          
                                       
                                             400 kW ≤ PA < 1 500  kW
                                          
                                          
                                             8,0
                                          
                                       
                                             PA ≥ 1 500  kW
                                          
                                          
                                             8,5
                                          
                                       
                           
               
                  
                     4.
                  
                  
                     Slāpekļa oksīdu emisijas
                     
                                 a)
                              
                              
                                 No 2018. gada 26. septembra gaisa kaloriferu, siltumsūkņu, komfortdzesinātāju, komfortdzesinātāju un gaisa kondicionētāju slāpekļa oksīdu emisijas, ko izsaka kā slāpekļa dioksīdu, nepārsniedz 7. tabulā norādītās vērtības.
                                 
                                    7. tabula
                                 
                                 
                                    Slāpekļa oksīdu emisijas, ko izsaka kā mg/kWh pievadītā kurināmā GCV izteiksmē – 1. līmenis
                                 
                                 
                                             Gaisa kaloriferi, kas izmanto gāzveida kurināmo
                                          
                                          
                                             100
                                          
                                       
                                             Gaisa kaloriferi, kas izmanto šķidro kurināmo
                                          
                                          
                                             180
                                          
                                       
                                             Siltumsūkņi, komfortdzesinātāji un gaisa kondicionētāji, kas aprīkoti ar ārdedzes dzinējiem, kuros izmanto gāzveida kurināmo
                                          
                                          
                                             70
                                          
                                       
                                             Siltumsūkņi, komfortdzesinātāji un gaisa kondicionētāji, kas aprīkoti ar ārdedzes dzinējiem, kuros izmanto šķidro kurināmo
                                          
                                          
                                             120
                                          
                                       
                                             Siltumsūkņi, komfortdzesinātāji un gaisa kondicionētāji, kas aprīkoti ar iekšdedzes dzinējiem, kuros izmanto gāzveida kurināmo
                                          
                                          
                                             240
                                          
                                       
                                             Siltumsūkņi, komfortdzesinātāji un gaisa kondicionētāji, kas aprīkoti ar iekšdedzes dzinējiem, kuros izmanto šķidro kurināmo
                                          
                                          
                                             420
                                          
                                       
                           
                                 b)
                              
                              
                                 No 2021. gada 1. janvāra gaisa kaloriferu slāpekļa oksīdu emisijas, ko izsaka kā slāpekļa dioksīdu, nepārsniedz 8. tabulā norādītās vērtības.
                                 
                                    8. tabula
                                 
                                 
                                    Slāpekļa oksīdu emisijas, ko izsaka kā mg/kWh pievadītā kurināmā GCV izteiksmē – 2. līmenis
                                 
                                 
                                             Gaisa kaloriferi, kas izmanto gāzveida kurināmo
                                          
                                          
                                             70
                                          
                                       
                                             Gaisa kaloriferi, kas izmanto šķidro kurināmo
                                          
                                          
                                             150
                                          
                                       
                           
               
                  
                     5.
                  
                  
                     Informācija par ražojumu
                     
                                 a)
                              
                              
                                 No 2018. gada 1. janvāra uzstādītājiem un galalietotājiem paredzētās rokasgrāmatas un ražotāju, to pilnvaroto pārstāvju un importētāju brīvpiekļuves tīmekļa vietnes sniedz šādu informāciju par ražojumu:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             gaisa kaloriferi – šī pielikuma 9. tabulā norādītie dati, kas izmērīti un aprēķināti saskaņā ar III pielikumu;
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             komfortdzesinātāji – šī pielikuma 10. tabulā norādītie dati, kas izmērīti un aprēķināti saskaņā ar III pielikumu;
                                          
                                       
                                             3)
                                          
                                          
                                             gaiss-gaiss gaisa kondicionētāji – šī pielikuma 11. tabulā norādītie dati, kas izmērīti un aprēķināti saskaņā ar III pielikumu;
                                          
                                       
                                             4)
                                          
                                          
                                             ūdens/sālsūdens-gaiss gaisa kondicionētāji – šī pielikuma 12. tabulā norādītie dati, kas izmērīti un aprēķināti saskaņā ar III pielikumu;
                                          
                                       
                                             5)
                                          
                                          
                                             ventilatorkonvektori – šī pielikuma 13. tabulā norādītie dati, kas izmērīti un aprēķināti saskaņā ar III pielikumu;
                                          
                                       
                                             6)
                                          
                                          
                                             siltumsūkņi – šī pielikuma 14. tabulā norādītie dati, kas izmērīti un aprēķināti saskaņā ar III pielikumu;
                                          
                                       
                                             7)
                                          
                                          
                                             augsttemperatūras procesdzesinātāji – šī pielikuma 15. tabulā norādītie dati, kas izmērīti un aprēķināti saskaņā ar III pielikumu;
                                          
                                       
                                             8)
                                          
                                          
                                             jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, ražojumu montējot un uzstādot vai veicot tā tehnisko apkopi;
                                          
                                       
                                             9)
                                          
                                          
                                             gaisa sildīšanas vai dzesēšanas iekārtām paredzēti siltumģeneratori vai aukstumģeneratori, un gaisa sildīšanas vai dzesēšanas iekārtu korpusi, ko paredzēts aprīkot ar šādiem siltumģeneratoriem vai aukstumģeneratoriem – to tehniskās īpašības, komplektēšanas nosacījumi, lai nodrošinātu atbilstību gaisa sildīšanas vai dzesēšanas iekārtu ekodizaina prasībām, un attiecīgā gadījumā ražotāja rekomendēto kombināciju saraksts;
                                          
                                       
                                             10)
                                          
                                          
                                             vairākbloku siltumsūkņi un vairākbloku gaisa kondicionētāji – piemērotu iekštelpu bloku saraksts;
                                          
                                       
                                             11)
                                          
                                          
                                             B1, C2 un C4 tipa gaisa kaloriferi – šāds standartteksts: “Šo gaisa kaloriferu ir paredzēts pieslēgt tikai dūmenim, kas ir kopējs vairākiem mājokļiem jau esošās ēkās. Tā kā šī gaisa kalorifera efektivitāte ir zemāka, to nevajadzētu izmantot nekā citādi, jo tas radītu lielāku enerģijas patēriņu un augstākas ekspluatācijas izmaksas”.
                                          
                                       
                           
                                 b)
                              
                              
                                 No 2018. gada 1. janvāra uzstādītājiem un galalietotājiem paredzētās rokasgrāmatas un profesionāliem lietotājiem paredzētās sadaļas ražotāju, to pilnvaroto pārstāvju un importētāju brīvpiekļuves tīmekļa vietnes sniedz šādu informāciju par ražojumu:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             informācija par demontāžu, pārstrādāšanu un/vai iznīcināšanu aprites cikla beigās.
                                          
                                       
                           
                                 c)
                              
                              
                                 Atbilstības novērtējuma nolūkā saskaņā ar 4. pantu tehniskajā dokumentācijā iekļauj šādu informāciju:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             a) apakšpunktā noteiktie elementi;
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             ja informācija, kas attiecas uz konkrētu modeli, ir iegūta ar aprēķiniem, pamatojoties uz konstrukciju un/vai ekstrapolāciju no citām kombinācijām, tad tehniskajā dokumentācijā iekļauj ziņas par šādiem aprēķiniem un/vai ekstrapolācijām, un testiem, kas veikti, lai verificētu veikto aprēķinu pareizību, tostarp ziņas par šādu kombināciju darbības efektivitātes aprēķina matemātisko modeli un par mērījumiem, kas izdarīti, lai verificētu šo modeli, un sarakstu ar visiem citiem ražojumiem, kuru tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija iegūta uz tāda paša pamata.
                                          
                                       
                           
                                 d)
                              
                              
                                 Komfortdzesinātāju, gaiss-gaiss un ūdens/sālsūdens-gaiss gaisa kondicionētāju, siltumsūkņu un augsttemperatūras procesdzesinātāju ražotājs, tā pilnvarotie pārstāvji un importētāji pēc pieprasījuma sniedz laboratorijām, kas veic tirgus uzraudzības pārbaudes, nepieciešamo informāciju par iekārtas iestatījumiem, kas izmantoti, lai noteiktu deklarētās jaudas, SEER/EER, SCOP/COP, SEPR/COP vērtības (attiecīgos gadījumos), un sniedz kontaktinformāciju šādas informācijas saņemšanai.
                              
                           
                        9. tabula
                     
                     
                        Prasības informācijai par gaisa kaloriferiem
                     
                     
                                 Modelis(-ļi): Informācija, ar kuru identificē modeli(-us), uz ko informācija attiecas:
                              
                           
                                 B1 tipa gaisa kaloriferi: [jā/nē]
                              
                           
                                 C2 tipa gaisa kaloriferi: [jā/nē]
                              
                           
                                 C4 tipa gaisa kaloriferi: [jā/nē]
                              
                           
                                 Kurināmā veids: [gāze/šķidrums/elektroenerģija]
                              
                           
                                 Raksturlielums
                              
                              
                                 Apzīmējums
                              
                              
                                 Vērtība
                              
                              
                                 Mērvienība
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Raksturlielums
                              
                              
                                 Apzīmējums
                              
                              
                                 Vērtība
                              
                              
                                 Mērvienība
                              
                           
                                 Jauda
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Lietderības koeficients
                              
                           
                                 Nominālā sildīšanas jauda
                              
                              
                                 
                                    Pated,h
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Lietderības koeficients pie nominālās sildīšanas jaudas (*7)
                                 
                              
                              
                                 
                                    ηnom
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Minimālā jauda
                              
                              
                                 
                                    Pmin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Lietderības koeficients pie minimālās jaudas (*7)
                                 
                              
                              
                                 
                                    ηpl
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Elektroenerģijas patēriņš (*7)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Citi raksturlielumi
                              
                           
                                 Pie nominālās sildīšanas jaudas
                              
                              
                                 
                                    elmax
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Apvalka zudumu koeficients
                              
                              
                                 
                                    Fenv
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Pie minimālās jaudas
                              
                              
                                 
                                    elmin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Aizdedzes degļa patērētā jauda (*7)
                                 
                              
                              
                                 
                                    Pign
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Gaidstāves režīmā
                              
                              
                                 
                                    elsb
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Slāpekļa oksīdu emisijas (*7)
                                     (*8)
                                 
                              
                              
                                 NOx
                                 
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 mg/kWh pievadītās enerģijas (GCV)
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Emisiju efektivitāte
                              
                              
                                 
                                    ηs,flow
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte
                              
                              
                                 
                                    ηs,h
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Kontaktinformācija
                              
                              
                                 Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese
                              
                           
                        10. tabula
                     
                     
                        Prasības informācijai par komfortdzesinātājiem
                     
                     
                                 Modelis(-ļi): Informācija, ar kuru identificē modeli(-us), uz ko informācija attiecas:
                              
                           
                                 Dzesinātāja āra siltummainis: [jāizvēlas: gaisa vai ūdens/sālsūdens]
                              
                           
                                 Dzesinātāja iekštelpu siltummainis: [standartā: ūdens]
                              
                           
                                 Tips: kompresora darbināta tvaika saspiešana vai sorbcijas process
                              
                           
                                 attiecīgā gadījumā – kompresora piedziņa: [elektromotors vai kurināmais, gāzveida vai šķidrais kurināmais, iekšdedzes vai ārdedzes dzinējs]
                              
                           
                                 Raksturlielums
                              
                              
                                 Apzīmējums
                              
                              
                                 Vērtība
                              
                              
                                 Mērvienība
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Raksturlielums
                              
                              
                                 Apzīmējums
                              
                              
                                 Vērtība
                              
                              
                                 Mērvienība
                              
                           
                                 Nominālā dzesēšanas jauda
                              
                              
                                 
                                    Prated,c
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte
                              
                              
                                 
                                    ηs,c
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Deklarētā jauda dzesēšanai pie daļējas slodzes pie dotās ārgaisa temperatūras Tj
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Deklarētais energoefektivitātes koeficients vai gāzes izmantošanas efektivitāte/papildu enerģijas koeficients pie daļējas slodzes pie dotās ārgaisa temperatūras Tj
                                 
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 35 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 35 °C
                              
                              
                                 EERd vai GUEc,bin/AEFc,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 30 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 30 °C
                              
                              
                                 EERd vai GUEc,bin/AEFc,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 25 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 25 °C
                              
                              
                                 EERd vai GUEc,bin/AEFc,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 20 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 20 °C
                              
                              
                                 EERd vai GUEc,bin/AEFc,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Dzesinātāju pazeminājuma koeficients (*9)
                                 
                              
                              
                                 
                                    Cdc
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Patērētā jauda režīmos, kas nav “aktīvais režīms”
                              
                           
                                 Izslēgts režīms
                              
                              
                                 
                                    POFF
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Kartera sildītāja režīms
                              
                              
                                 
                                    PCK
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Termostata izslēgts režīms
                              
                              
                                 
                                    PTO
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Gaidstāves režīms
                              
                              
                                 
                                    PSB
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Citi raksturlielumi
                              
                           
                                 Jaudas regulēšana
                              
                              
                                 fiksēta/pakāpjveida/maināma
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Gaiss-ūdens komfortdzesinātājiem: gaisa caurplūdums, mērīts ārpus telpām
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 m3/h
                              
                           
                                 Akustiskās jaudas līmenis ārpus telpām
                              
                              
                                 
                                    LWA
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x/x,x
                              
                              
                                 dB
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Ūdens/sālsūdens-ūdens dzesinātājiem: nominālais sālsūdens vai ūdens caurplūdums, āra siltummainis
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 m3/h
                              
                           
                                 Slāpekļa oksīdu emisijas (attiecīgā gadījumā)
                              
                              
                                 NOx
                                     (*10)
                                 
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 mg/kWh pievadītās enerģijas (GCV)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Aukstumaģenta GSP
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 kg CO2
                                    eq (100 gadi)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Izmantotie nominālie standartapstākļi: [izmantošana zemā temperatūrā/izmantošana vidējā temperatūrā]
                              
                           
                                 Kontaktinformācija
                              
                              
                                 Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese
                              
                           
                        11. tabula
                     
                     
                        Prasības informācijai par gaiss-gaiss kondicionētājiem
                     
                     
                                 Modelis(-ļi): Informācija, ar kuru identificē modeli(-us), uz ko informācija attiecas:
                              
                           
                                 Gaisa kondicionētāja āra siltummainis: [standartā: gaiss]
                              
                           
                                 Gaisa kondicionētāja iekštelpu siltummainis: [standartā: gaiss]
                              
                           
                                 Tips: kompresora darbināta tvaika saspiešana vai sorbcijas process
                              
                           
                                 attiecīgā gadījumā – kompresora piedziņa: [elektromotors vai kurināmais, gāzveida vai šķidrais kurināmais, iekšdedzes vai ārdedzes dzinējs]
                              
                           
                                 Raksturlielums
                              
                              
                                 Apzīmējums
                              
                              
                                 Vērtība
                              
                              
                                 Mērvienība
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Raksturlielums
                              
                              
                                 Apzīmējums
                              
                              
                                 Vērtība
                              
                              
                                 Mērvienība
                              
                           
                                 Nominālā dzesēšanas jauda
                              
                              
                                 
                                    Prated,c
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte
                              
                              
                                 
                                    ηs,c
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Deklarētā jauda dzesēšanai pie daļējas slodzes pie dotās ārgaisa temperatūras Tj un iekštelpu temperatūras 27°/19 °C (sausais/mitrais termometrs)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Deklarētais energoefektivitātes koeficients vai gāzes izmantošanas efektivitāte/papildu enerģijas koeficients pie daļējas slodzes pie dotās ārgaisa temperatūras Tj
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 35 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 35 °C
                              
                              
                                 
                                    EER
                                    d vai GUE
                                    c,bin
                                    /AEF
                                    c,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 30 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 30 °C
                              
                              
                                 
                                    EER
                                    d vai GUE
                                    c,bin
                                    /AEF
                                    c,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 25 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 25 °C
                              
                              
                                 
                                    EER
                                    d vai GUE
                                    c,bin
                                    /AEF
                                    c,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 20 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 20 °C
                              
                              
                                 
                                    EER
                                    d vai GUE
                                    c,bin
                                    /AEF
                                    c,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Gaisa kondicionētāju pazeminājuma koeficients (*11)
                                 
                              
                              
                                 
                                    Cdc
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Patērētā jauda režīmos, kas nav “aktīvais režīms”
                              
                           
                                 Izslēgts režīms
                              
                              
                                 
                                    POFF
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Kartera sildītāja režīms
                              
                              
                                 
                                    PCK
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Termostata izslēgts režīms
                              
                              
                                 
                                    PTO
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Gaidstāves režīms
                              
                              
                                 
                                    PSB
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Citi raksturlielumi
                              
                           
                                 Jaudas regulēšana
                              
                              
                                 fiksēta/pakāpjveida/maināma
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Gaiss-gaiss kondicionētājiem: gaisa caurplūdums, mērīts ārpus telpām
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 m3/h
                              
                           
                                 Akustiskās jaudas līmenis ārpus telpām
                              
                              
                                 
                                    LWA
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x/x,x
                              
                              
                                 dB
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Ja darbina dzinējs: slāpekļa oksīdu emisijas
                              
                              
                                 NOx
                                     (*12)
                                 
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 mg/kWh pievadītā kurināmā (GCV)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Aukstumaģenta GSP
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 kg CO2
                                    eq (100 gadi)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Kontaktinformācija
                              
                              
                                 Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese
                              
                           
                           
                        12. tabula
                     
                     
                        Prasības informācijai par ūdens/sālsūdens-gaiss gaisa kondicionētājiem
                     
                     
                                 Modelis(-ļi): Informācija, ar kuru identificē modeli(-us), uz ko informācija attiecas:
                              
                           
                                 Gaisa kondicionētāja āra siltummainis: [standartā: ūdens/sālsūdens]
                              
                           
                                 Gaisa kondicionētāja iekštelpu siltummainis: [standartā: gaiss]
                              
                           
                                 Tips: kompresora darbināta tvaika saspiešana vai sorbcijas process
                              
                           
                                 attiecīgā gadījumā – kompresora piedziņa: [elektromotors vai kurināmais, gāzveida vai šķidrais kurināmais, iekšdedzes vai ārdedzes dzinējs]
                              
                           
                                 Raksturlielums
                              
                              
                                 Apzīmējums
                              
                              
                                 Vērtība
                              
                              
                                 Mērvienība
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Raksturlielums
                              
                              
                                 Apzīmējums
                              
                              
                                 Vērtība
                              
                              
                                 Mērvienība
                              
                           
                                 Nominālā dzesēšanas jauda
                              
                              
                                 
                                    Prated,c
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte
                              
                              
                                 
                                    ηs,c
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Deklarētā jauda dzesēšanai pie daļējas slodzes pie dotās ārgaisa temperatūras Tj
                                     un iekštelpu temperatūras 27 °C/19 °C (sausais/mitrais termometrs)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Deklarētais energoefektivitātes koeficients vai gāzes izmantošanas efektivitāte/papildu enerģijas koeficients pie daļējas slodzes pie dotās ārgaisa temperatūras Tj
                                    
                                 
                              
                           
                                 Ārgaisa temperatūra Tj
                                    
                                 
                              
                              
                                 dzesēšanas tornis (ieeja/izeja)
                              
                              
                                 grunts siltummainis
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 35 °C
                              
                              
                                 30/35
                              
                              
                                 10/15
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 35 °C
                              
                              
                                 
                                    EER
                                    d vai GUE
                                    c,bin
                                    /AEF
                                    c,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 30 °C
                              
                              
                                 26/*
                              
                              
                                 10/*
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 30 °C
                              
                              
                                 
                                    EER
                                    d vai GUE
                                    c,bin
                                    /AEF
                                    c,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 25 °C
                              
                              
                                 22/*
                              
                              
                                 10/*
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 25 °C
                              
                              
                                 
                                    EER
                                    d vai GUE
                                    c,bin
                                    /AEF
                                    c,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 20 °C
                              
                              
                                 18/*
                              
                              
                                 10/*
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 20 °C
                              
                              
                                 
                                    EER
                                    d vai GUE
                                    c,bin
                                    /AEF
                                    c,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Gaisa kondicionētāju pazeminājuma koeficients (**)
                                 
                              
                              
                                 
                                    Cdc
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Patērētā jauda režīmos, kas nav “aktīvais režīms”
                              
                           
                                 Izslēgts režīms
                              
                              
                                 
                                    POFF
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Kartera sildītāja režīms
                              
                              
                                 
                                    PCK
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Termostata izslēgts režīms
                              
                              
                                 
                                    PTO
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Gaidstāves režīms
                              
                              
                                 
                                    PSB
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Citi raksturlielumi
                              
                           
                                 Jaudas regulēšana
                              
                              
                                 fiksēta/pakāpjveida/maināma
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Akustiskās jaudas līmenis ārpus telpām
                              
                              
                                 
                                    LWA
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x/x,x
                              
                              
                                 dB
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Ūdens/sālsūdens-gaiss gaisa kondicionētājiem: nominālais sālsūdens vai ūdens caurplūdums, āra siltummainis
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 m3/h
                              
                           
                                 Ja darbina dzinējs:
                                 slāpekļa oksīdu emisijas (attiecīgā gadījumā)
                              
                              
                                 
                                    NO
                                    x
                                     (***)
                                 
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 mg/kWh pievadītā kurināmā (GCV)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Aukstumaģenta GSP
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 kg CO2
                                    eq (100 gadi)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Kontaktinformācija
                              
                              
                                 Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese
                              
                           
                        13. tabula
                     
                     
                        Prasības informācijai par ventilatorkonvektoriem
                     
                     
                                 Informācija, ar kuru identificē modeli(-us), uz ko informācija attiecas:
                              
                           
                                 Raksturlielums
                              
                              
                                 Apzīmējums
                              
                              
                                 Vērtība
                              
                              
                                 Mērvienība
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Raksturlielums
                              
                              
                                 Apzīmējums
                              
                              
                                 Vērtība
                              
                              
                                 Mērvienība
                              
                           
                                 Dzesēšanas jauda (jūtamā)
                              
                              
                                 
                                    Prated,c
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Kopējā elektriskā ieejas jauda
                              
                              
                                 
                                    Pelec
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Dzesēšanas jauda (latentā)
                              
                              
                                 
                                    Prated,c
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Akustiskās jaudas līmenis (attiecīgā gadījumā – katram ātruma iestatījumam)
                              
                              
                                 
                                    LWA
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x/utt.
                              
                              
                                 dB
                              
                           
                                 Sildīšanas jauda
                              
                              
                                 
                                    Prated,h
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Kontaktinformācija
                              
                              
                                 Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese
                              
                           
                        14. tabula
                     
                     
                        Prasības informācijai par siltumsūkņiem
                     
                     
                                 Informācija, ar kuru identificē modeli(-us), uz ko informācija attiecas:
                              
                           
                                 Siltumsūkņa āra siltummainis: [jāizvēlas: gaiss/ūdens/sālsūdens]
                              
                           
                                 Siltumsūkņa iekštelpu siltummainis: [jāizvēlas: gaiss/ūdens/sālsūdens]
                              
                           
                                 Norāde, vai sildītājs ir aprīkots ar papildu sildītāju: jā/nē
                              
                           
                                 attiecīgā gadījumā – kompresora piedziņa: [elektromotors vai kurināmais, gāzveida vai šķidrais kurināmais, iekšdedzes vai ārdedzes dzinējs]
                              
                           
                                 Parametrus deklarē vidējai apsildes sezonai, parametrus siltākajai un aukstākajai apsildes sezonai norāda pēc izvēles.
                              
                           
                                 Raksturlielums
                              
                              
                                 Apzīmējums
                              
                              
                                 Vērtība
                              
                              
                                 Mērvienība
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Raksturlielums
                              
                              
                                 Apzīmējums
                              
                              
                                 Vērtība
                              
                              
                                 Mērvienība
                              
                           
                                 Nominālā sildīšanas jauda
                              
                              
                                 
                                    Prated,h
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte
                              
                              
                                 
                                    ηs,h
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Deklarētā sildīšanas jauda pie daļējas slodzes, ja iekštelpu temperatūra ir 20 °C un ārgaisa temperatūra ir Tj
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Deklarētais efektivitātes koeficients vai gāzes izmantošanas efektivitāte/papildu enerģijas koeficients pie daļējas slodzes pie dotās ārgaisa temperatūras Tj
                                    
                                 
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = – 7 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdh
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = – 7 °C
                              
                              
                                 
                                    COP
                                    d vai GUE
                                    h,bin
                                    /AEF
                                    h,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 2 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdh
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 2 °C
                              
                              
                                 
                                    COP
                                    d vai GUE
                                    h,bin
                                    /AEF
                                    h,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 7 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdh
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 7 °C
                              
                              
                                 
                                    COP
                                    d vai GUE
                                    h,bin
                                    /AEF
                                    h,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 12 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdh
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 12 °C
                              
                              
                                 
                                    COP
                                    d vai GUE
                                    h,bin
                                    /AEF
                                    h,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    T
                                    biv = bivalentā temperatūra
                              
                              
                                 
                                    Pdh
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    T
                                    biv = bivalentā temperatūra
                              
                              
                                 
                                    COP
                                    d vai GUE
                                    h,bin
                                    /AEF
                                    h,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    T
                                    OL = darba režīma robežvērtība
                              
                              
                                 
                                    Pdh
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    T
                                    OL = darba režīma robežvērtība
                              
                              
                                 
                                    COP
                                    d vai GUE
                                    h,bin
                                    /AEF
                                    h,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Gaiss-ūdens siltumsūkņiem: Tj
                                     = – 15 °C (ja T
                                    OL < – 20 °C)
                              
                              
                                 
                                    Pdh
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Ūdens-gaiss siltumsūkņiem: Tj
                                     = – 15 °C (ja T
                                    OL < – 20 °C)
                              
                              
                                 
                                    COP
                                    d vai GUE
                                    h,bin
                                    /AEF
                                    h,bin
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Bivalentā temperatūra
                              
                              
                                 
                                    Tbiv
                                    
                                 
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 °C
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Ūdens-gaiss siltumsūkņiem: darba režīma robežtemperatūra
                              
                              
                                 
                                    Tol
                                    
                                 
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 °C
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Siltumsūkņu pazeminājuma koeficients (**)
                                 
                              
                              
                                 
                                    Cdh
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Patērētā jauda režīmos, kas nav “aktīvais režīms”
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Papildu sildītājs
                              
                           
                                 Izslēgts režīms
                              
                              
                                 
                                    POFF
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 rezerves sildītāja jauda (*)
                              
                              
                                 elbu
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Termostata izslēgts režīms
                              
                              
                                 
                                    PTO
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Pievadītās enerģijas veids
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Kartera sildītāja režīms
                              
                              
                                 
                                    PCK
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Gaidstāves režīms
                              
                              
                                 
                                    PSB
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Citi raksturlielumi
                              
                           
                                 Jaudas regulēšana
                              
                              
                                 fiksēta/pakāpjveida/maināma
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Gaiss-gaiss siltumsūkņiem: gaisa caurplūdums, mērīts ārpus telpām
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 m3/h
                              
                           
                                 Akustiskās jaudas līmenis, telpās/ārpus telpām
                              
                              
                                 
                                    LWA
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x/x,x
                              
                              
                                 dB
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Ūdens/sālsūdens-gaiss siltumsūkņiem: nominālais sālsūdens vai ūdens caurplūdums, āra siltummainis
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 m3/h
                              
                           
                                 Slāpekļa oksīdu emisijas (attiecīgā gadījumā)
                              
                              
                                 
                                    NO
                                    x
                                     (***)
                                 
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 mg/kWh pievadītā kurināmā (GCV)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Aukstumaģenta GSP
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 kg CO2
                                    eq (100 gadi)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Kontaktinformācija
                              
                              
                                 Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese
                              
                           
                                 (*)
                              
                           
                        15. tabula
                     
                     
                        Prasības informācijai par augsttemperatūras procesdzesinātājiem
                     
                     
                                 Informācija, ar kuru identificē modeli(-us), uz ko informācija attiecas:
                              
                           
                                 Kondensācijas tips: [gaisdzeses/ūdensdzeses]
                              
                           
                                 Aukstumnesējs(-i): [identificējoša informācija par aukstumnesēju(-iem), ko paredzēts izmantots procesdzesinātājā]
                              
                           
                                 Raksturlielums
                              
                              
                                 Apzīmējums
                              
                              
                                 Vērtība
                              
                              
                                 Mērvienība
                              
                           
                                 Darba temperatūra
                              
                              
                                 
                                    t
                                 
                              
                              
                                 7
                              
                              
                                 °C
                              
                           
                                 Sezonas enerģijas pārveides koeficients
                              
                              
                                 
                                    SEPR
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 [-]
                              
                           
                                 Gada elektroenerģijas patēriņš
                              
                              
                                 
                                    Q
                                 
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 kWh/gadā
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                           
                                 Parametri pie pilnas slodzes un references apkārtnes temperatūras atskaites punktā A (*14)
                                 
                              
                           
                                 Nominālā atdzesēšanas jauda
                              
                              
                                 
                                    PA
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Nominālā ieejas jauda
                              
                              
                                 
                                    DA
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Nominālais energoefektivitātes koeficients
                              
                              
                                 
                                    EERDC,A
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 [-]
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Parametri atskaites punktā B
                              
                           
                                 Deklarētā atdzesēšanas jauda
                              
                              
                                 
                                    PB
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Deklarētā ieejas jauda
                              
                              
                                 
                                    DB
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Deklarētais energoefektivitātes koeficients
                              
                              
                                 
                                    EERDC,B
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 [-]
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Parametri atskaites punktā C
                              
                           
                                 Deklarētā atdzesēšanas jauda
                              
                              
                                 
                                    PC
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Deklarētā ieejas jauda
                              
                              
                                 
                                    DC
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Deklarētais energoefektivitātes koeficients
                              
                              
                                 
                                    EERDC,C
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 [-]
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Parametri atskaites punktā D
                              
                           
                                 Deklarētā atdzesēšanas jauda
                              
                              
                                 
                                    PD
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Deklarētā ieejas jauda
                              
                              
                                 
                                    DD
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Deklarētais energoefektivitātes koeficients
                              
                              
                                 
                                    EERDC,D
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 [-]
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Citi raksturlielumi
                              
                           
                                 Jaudas regulēšana
                              
                              
                                 fiksēta/pakāpjveida (*14)/maināma
                              
                           
                                 Dzesinātāju pazeminājums koeficients (*13)
                                 
                              
                              
                                 
                                    Cdc
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 [-]
                              
                           
                                 Aukstumaģenta GSP
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 kg CO2
                                    eq (100 gadi)
                              
                           
                                 Kontaktinformācija
                              
                              
                                 Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese
                              
                           
               
            (*1)  Jādeklarē šā pielikuma attiecīgajās tabulās un tehniskajā dokumentācijā, noapaļojot līdz vienam ciparam aiz komata.
         
            (*2)  Jādeklarē šā pielikuma attiecīgajās tabulās un tehniskajā dokumentācijā, noapaļojot līdz vienam ciparam aiz komata.
         
            (*3)  Jādeklarē šā pielikuma attiecīgajās tabulās un tehniskajā dokumentācijā, noapaļojot līdz vienam ciparam aiz komata.
         
            (*4)  Jādeklarē šā pielikuma attiecīgajās tabulās un tehniskajā dokumentācijā, noapaļojot līdz vienam ciparam aiz komata.
         
            (*5)  Jādeklarē šā pielikuma attiecīgajās tabulās un tehniskajā dokumentācijā, noapaļojot līdz diviem cipariem aiz komata.
         
            (*6)  Jādeklarē šā pielikuma attiecīgajās tabulās un tehniskajā dokumentācijā, noapaļojot līdz diviem cipariem aiz komata.
         
            (*7)  Nav jānorāda elektriskajiem gaisa kaloriferiem
         
            (*8)  No 2018. gada 26. septembra.
         
            (*9)  Ja C
            dc nenosaka ar mērījumiem, tad gaisa dzesinātāju standarta pazeminājuma koeficients ir 0,9.
         
            (*10)  No 2018. gada 26. septembra.
         
            (*11)  Ja Cdc nenosaka ar mērījumiem, tad gaisa kondicionētāju standarta pazeminājuma koeficients ir 0,25.
         
            (*12)  No 2018. gada 26. septembra.
         Ja informācija attiecas uz vairākbloku gaisa kondicionētāju, testa rezultātu un veiktspējas datus var iegūt, pamatojoties uz ierīces āra bloka veiktspēju, kad tas darbojas kopā ar iekštelpu bloku(-iem), kuru izmantošanu iesaka ražotājs vai importētājs.
         
            (**)  Ja C
            dc nenosaka ar mērījumiem, tad gaisa kondicionētāju standarta pazeminājuma koeficients ir 0,25.
         
            (***)  No 2018. gada 26. septembra. Ja informācija attiecas uz vairākbloku gaisa kondicionētāju, testa rezultātu un veiktspējas datus var iegūt, pamatojoties uz ierīces āra bloka veiktspēju, kad tas darbojas kopā ar iekštelpu bloku(-iem), kuru izmantošanu iesaka ražotājs vai importētājs.
         
            (**)  Ja C
            dh nenosaka ar mērījumiem, tad siltumsūkņu standarta pazeminājuma koeficients ir 0,25.
         
            (***)  No 2018. gada 26. septembra.
         Ja informācija attiecas uz vairākbloku siltumsūkni, testa rezultātu un veiktspējas datus var iegūt, pamatojoties uz ierīces āra bloka veiktspēju, kad tas darbojas kopā ar iekštelpu bloku(-iem), kuru izmantošanu iesaka ražotājs vai importētājs.
         
            (*13)  Ja C
            dc nenosaka ar mērījumiem, tad dzesinātāju standarta pazeminājuma koeficients ir 0,9.
         
            (*14)  Iekārtām ar jaudas pakāpjveida regulēšanu katrā sadaļas “Atdzesēšanas jauda” un “EER” ailē deklarē divas ar slīpsvītru (“/”) atdalītas vērtības.
      
      
         III PIELIKUMS
         
            Mērījumi un aprēķini
         
         
                  
                     1.
                  
                  
                     Atbilstības nodrošināšanas un šajā regulā noteikto prasību atbilstības verifikācijas vajadzībām mērījumus un aprēķinus veic, izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šajā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai izmantojot citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kas ir mūsdienīgas un vispāratzītas. Tās atbilst nosacījumiem un tehniskajiem parametriem, kas noteikti 2. līdz 8. punktā.
                  
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Vispārēji nosacījumi attiecībā uz mērījumiem un aprēķiniem
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Lai veiktu 3. līdz 8. punktā noteiktos aprēķinus, elektroenerģijas patēriņu reizina ar pārrēķina koeficientu CC = 2,5.
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Slāpekļa oksīdu emisijas mēra kā slāpekļa monoksīda un slāpekļa dioksīda summu un izsaka kā slāpekļa dioksīda ekvivalentu.
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 Mērot un aprēķinot nominālo sildīšanas jaudu, telpu apsildes sezonas energoefektivitāti, akustiskās jaudas līmeni un slāpekļa oksīdu emisijas siltumsūkņiem, kas aprīkoti ar papildu sildītājiem, ņem vērā papildu sildītāju.
                              
                           
                                 d)
                              
                              
                                 Gaisa sildīšanas iekārtai paredzētus siltumģeneratorus vai korpusus, ko paredzēts aprīkot ar šādu siltumģeneratoru, testē attiecīgi ar piemērotu korpusu vai siltumģeneratoru.
                              
                           
                                 e)
                              
                              
                                 Dzesēšanas iekārtai paredzētus aukstumģeneratorus vai korpusus, ko paredzēts aprīkot ar šādu aukstumģeneratoru, testē attiecīgi ar piemērotu korpusu vai aukstumģeneratoru.
                              
                           
               
                  
                     3.
                  
                  
                     Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte gaisa kaloriferiem
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Telpu apsildes sezonas energoefektivitāti ηs,h
                                     aprēķina kā telpu apsildes sezonas energoefektivitāti aktīvajā režīmā ηs,on
                                    , kurā ņemta vērā sezonas termiskā energoefektivitāte ηs,th
                                    , apvalka zudumu koeficients Fenv
                                     un emisiju efektivitāte ηs,flow
                                    , un piemērojot korekcijas, kas saistītas ar siltuma jaudas regulēšanu, papildu elektroenerģijas patēriņu, novadīto dūmgāzu zudumiem un – attiecīgā gadījumā – aizdedzes degļa patērēto jaudu (Pign
                                    ).
                              
                           
               
                  
                     4.
                  
                  
                     Telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte komfortdzesinātājiem un gaisa kondicionētājiem, kurus darbina ar elektromotoriem
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Lai veiktu mērījumus gaisa kondicionētājiem, telpās nodrošina 27 °C apkārtējās vides temperatūru.
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Nosakot akustiskās jaudas līmeni, darba apstākļi ir nominālie standartapstākļi, kas norādīti 16. tabulā (gaiss–gaiss siltumsūkņi un gaisa kondicionētāji), 17. tabulā (ūdens/sālsūdens–ūdens komfortdzesinātāji), 18. tabulā (gaiss–ūdens komfortdzesinātāji) un 19. tabulā (ūdens/sālsūdens-gaiss siltumsūkņi un gaisa kondicionētāji).
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 Aktīvā režīma sezonas energoefektivitātes koeficientu SEERon
                                     aprēķina, pamatojoties uz daļējo dzesēšanas slodzi Pc
                                    (Tj
                                    ) un binu energoefektivitātes koeficientu EERbin
                                    (Tj
                                    ), piemērojot to binstundu skaita svērto vērtību, kad ir bina stāvoklis, ņemot vērā šādus nosacījumus:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             aprēķina references apstākļi, kas noteikti 24. tabulā;
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             Eiropas vidējā dzesēšanas sezona, kā noteikts 27. tabulā;
                                          
                                       
                                             3)
                                          
                                          
                                             attiecīgā gadījumā – jebkādi energoefektivitātes pasliktinājumi, ko rada cikliska pārslēgšanās, atkarībā no dzesēšanas jaudas regulēšanas tipa;
                                          
                                       
                                             4)
                                          
                                          
                                             references gada dzesēšanas pieprasījums QC
                                                 ir dzesēšanas aprēķina slodze Pdesign,c
                                                , kas reizināta ar aktīvā režīma stundu ekvivalentu dzesēšanai HCE
                                                , kas noteikts 29. tabulā;
                                          
                                       
                                             5)
                                          
                                          
                                             gada energopatēriņu dzesēšanai QCE
                                                 aprēķina kā šādu elementu summu:
                                             
                                                         i)
                                                      
                                                      
                                                         attiecība starp references gada dzesēšanas pieprasījumu QC
                                                             un aktīvā režīma energoefektivitātes koeficientu SEERon
                                                            , un
                                                      
                                                   
                                                         ii)
                                                      
                                                      
                                                         enerģijas patēriņš termostata izslēgtā režīmā, gaidstāves režīmā, izslēgtā režīmā un kartera sildītāja režīmā sezonas laikā;
                                                      
                                                   
                                       
                                             6)
                                          
                                          
                                             sezonas energoefektivitātes koeficientu SEER aprēķina kā attiecību starp references gada dzesēšanas pieprasījumu QC
                                                 un references gada energopatēriņu dzesēšanai QCE
                                                ;
                                          
                                       
                                             7)
                                          
                                          
                                             Telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāti ηs,c
                                                 aprēķina kā sezonas energoefektivitātes koeficientu SEER, dalītu ar pārrēķina koeficientu CC, piemērojot korekcijas, lai ņemtu vērā temperatūras regulatorus un – tikai attiecībā uz ūdens/sālsūdens-ūdens komfortdzesinātājiem un ūdens/sālsūdens-gaiss gaisa kondicionētājiem – gruntsūdens sūkņa(-u) elektroenerģijas patēriņu.
                                          
                                       
                           
                                 d)
                              
                              
                                 Vairākbloku gaiss–gaiss gaisa kondicionētājiem mērījumi un aprēķini pamatojas uz ierīces āra bloka veiktspēju, kad tas darbojas kopā ar iekštelpu bloku(-iem), kuru izmantošanu iesaka ražotājs vai importētājs.
                              
                           
               
                  
                     5.
                  
                  
                     Telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte komfortdzesinātājiem un gaisa kondicionētājiem, kurus darbina ar iekšdedzes dzinēju
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāti ηs,c
                                     aprēķina, pamatojoties uz sezonas primārās enerģijas patēriņa rādītāju dzesēšanas režīmā SPERC
                                    , piemērojot korekcijas, lai ņemtu vērā temperatūras regulatorus un – tikai attiecībā uz ūdens/sālsūdens-ūdens komfortdzesinātājiem un ūdens/sālsūdens-gaiss gaisa kondicionētājiem – gruntsūdens sūkņa(-u) elektroenerģijas patēriņu.
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Sezonas primārās enerģijas patēriņa rādītāju dzesēšanas režīmā SPERC
                                     aprēķina, pamatojoties uz gāzes izmantošanas sezonas efektivitāti dzesēšanas režīmā SGUEC
                                    , sezonas papildu enerģijas koeficientu dzesēšanas režīmā SAEFC
                                    , ņemot vērā pārrēķina koeficientu elektroenerģijai CC.
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 Gāzes izmantošanas sezonas efektivitāti dzesēšanas režīmā SGUEC aprēķina, pamatojoties uz daļējo dzesēšanas slodzi Pc
                                    (Tj
                                    ), kas dalīta ar binu gāzes izmantošanas efektivitāti dzesēšanai pie daļējas slodzes GUEc,bin
                                    , piemērojot to binstundu skaita svērto vērtību, kad ir bina stāvoklis, izmantojot 5.h) punkta nosacījumus.
                              
                           
                                 d)
                              
                              
                                 
                                    SAEFC
                                     aprēķina kā attiecību starp references gada dzesēšanas pieprasījumu QC
                                     un gada energopatēriņu dzesēšanai QCE
                                    .
                              
                           
                                 e)
                              
                              
                                 References gada dzesēšanas pieprasījumu QC
                                     aprēķina, reizinot aprēķina dzesēšanas slodzi Pdesign,c
                                     ar aktīvā režīma stundu ekvivalentu dzesēšanai HCE
                                    , kas noteikts 29. tabulā.
                              
                           
                                 f)
                              
                              
                                 Gada energopatēriņu dzesēšanai QCE
                                     aprēķina kā šādu elementu summu:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             attiecība starp references gada dzesēšanas pieprasījumu QC
                                                 un sezonas papildu enerģijas koeficientu dzesēšanas režīmam aktīvajā režīmā SAEFc,on
                                                , un
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā, termostata izslēgtā režīmā, izslēgtā režīmā un kartera sildītāja režīmā sezonas laikā.
                                          
                                       
                           
                                 g)
                              
                              
                                 
                                    SAEFc,on
                                     (ciktāl tas ir relevanti) aprēķina, pamatojoties uz daļējo dzesēšanas slodzi Pc
                                    (Tj
                                    ) un papildu enerģijas koeficientu dzesēšanas režīmā pie daļējas slodzes AEFc,bin
                                    , piemērojot to binstundu skaita svērto vērtību, kad ir bina stāvoklis, izmantojot tālāk minētos rādītājus.
                              
                           
                                 h)
                              
                              
                                 
                                    SGUEc
                                     un SAEFc,on
                                     aprēķināšanas nosacījumos ņem vērā šādus faktorus:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             aprēķina references apstākļi, kas noteikti 24. tabulā;
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             Eiropas vidējā dzesēšanas sezona, kā noteikts 27. tabulā;
                                          
                                       
                                             3)
                                          
                                          
                                             attiecīgā gadījumā – jebkādi energoefektivitātes pasliktinājumi, ko rada cikliska pārslēgšanās, atkarībā no dzesēšanas jaudas regulēšanas tipa.
                                          
                                       
                           
               
                  
                     6.
                  
                  
                     Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte elektriskajiem siltumsūkņiem
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Lai veiktu mērījumus siltumsūkņiem, telpās nodrošina 20 °C apkārtējās vides temperatūru.
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Nosakot akustiskās jaudas līmeni, darba apstākļi ir nominālie standartapstākļi, kas norādīti 16. tabulā (gaiss-gaiss siltumsūkņi) un 19. tabulā (ūdens/sālsūdens-gaiss siltumsūkņi).
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 Aktīvā režīma sezonas efektivitātes koeficientu SCOPon
                                     aprēķina, pamatojoties uz daļējo sildīšanas slodzi Ph
                                    (Tj
                                    ), elektriskā rezerves sildītāja jaudu elbu(Tj
                                    ) (attiecīgā gadījumā) un binu efektivitātes koeficientu COPbin
                                    (Tj
                                    ), piemērojot to binstundu skaita svērto vērtību, kad ir bina stāvoklis, un ņemot vērā šādus faktorus:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             aprēķina references apstākļi, kas noteikti 24. tabulā;
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             Eiropas vidējā sildīšanas sezona, kā noteikts 26. tabulā;
                                          
                                       
                                             3)
                                          
                                          
                                             attiecīgā gadījumā – jebkādi energoefektivitātes pasliktinājumi, ko rada cikliska pārslēgšanās, atkarībā no sildīšanas jaudas regulēšanas tipa;
                                          
                                       
                           
                                 d)
                              
                              
                                 References gada sildīšanas pieprasījums QH
                                     ir sildīšanas aprēķina slodze Pdesign,h
                                    , kas reizināta ar aktīvā režīma stundu ekvivalentu sildīšanai HHE
                                    , kas noteikts 29. tabulā.
                              
                           
                                 e)
                              
                              
                                 Gada energopatēriņu sildīšanai QHE
                                     aprēķina kā šādu elementu summu:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             attiecība starp references gada sildīšanas pieprasījumu QH
                                                 un aktīvā režīma sezonas efektivitātes koeficientu SCOPon
                                                , un
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             enerģijas patēriņš termostata izslēgtā režīmā, gaidstāves režīmā, izslēgtā režīmā un kartera sildītāja režīmā sezonas laikā.
                                          
                                       
                           
                                 f)
                              
                              
                                 Sezonas efektivitātes koeficientu SCOP aprēķina kā attiecību starp references gada sildīšanas pieprasījumu QH
                                     un gada energopatēriņu sildīšanai QHE
                                    .
                              
                           
                                 g)
                              
                              
                                 Telpu sildīšanas sezonas energoefektivitāti ηs,h
                                     aprēķina kā sezonas efektivitātes koeficientu SCOP, dalītu ar pārrēķina koeficientu CC, piemērojot korekcijas, lai ņemtu vērā temperatūras regulatorus un – tikai attiecībā uz ūdens/sālsūdens-gaiss siltumsūkņiem – gruntsūdens sūkņa(-u) elektroenerģijas patēriņu.
                              
                           
                                 h)
                              
                              
                                 Vairākbloku siltumsūkņiem mērījumi un aprēķini pamatojas uz ierīces āra bloka veiktspēju, kad tas darbojas kopā ar iekštelpu bloku(-iem), kuru izmantošanu iesaka ražotājs vai importētājs.
                              
                           
               
                  
                     7.
                  
                  
                     Sezonas telpu apsildes energoefektivitāte siltumsūkņiem, kurus darbina iekšdedzes dzinējs.
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Telpu apsildes sezonas energoefektivitāti ηs,h
                                     aprēķina, pamatojoties uz sezonas primārās enerģijas patēriņa rādītāju sildīšanas režīmā SPERh
                                    , piemērojot korekcijas, lai ņemtu vērā temperatūras regulatorus un – tikai attiecībā uz ūdens/sālsūdens-ūdens siltumsūkņiem – gruntsūdeņa sūkņa(-u) elektroenerģijas patēriņu.
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Sezonas primārās enerģijas efektivitātes koeficientu sildīšanas režīmā SPERh
                                     aprēķina, pamatojoties uz gāzes izmantošanas sezonas efektivitāti sildīšanas režīmā SGUEh
                                    , sezonas papildu enerģijas koeficientu sildīšanas režīmā SAEFh
                                    , ņemot vērā pārrēķina koeficientu elektroenerģijai CC.
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 Gāzes izmantošanas sezonas efektivitāti sildīšanas režīmā SGUEh
                                     aprēķina, pamatojoties uz daļējo sildīšanas slodzi Ph
                                    (Tj
                                    ), kas dalīta ar binu gāzes izmantošanas efektivitāti dzesēšanai pie daļējas slodzes GUEh,bin
                                    , piemērojot to binstundu skaita svērto vērtību, kad ir bina stāvoklis, izmantojot tālāk minētos rādītājus.
                              
                           
                                 d)
                              
                              
                                 
                                    SAEFh
                                     aprēķina kā attiecību starp references gada sildīšanas pieprasījumu QH
                                     un references gada energopatēriņu sildīšanai QHE
                                    .
                              
                           
                                 e)
                              
                              
                                 References gada sildīšanas pieprasījums QH
                                     ir sildīšanas aprēķina slodze Pdesign,h
                                    , kas reizināta ar gada aktīvā režīma stundu ekvivalentu sildīšanai HHE
                                    , kas noteikts 29. tabulā.
                              
                           
                                 f)
                              
                              
                                 Gada energopatēriņu sildīšanai QHE
                                     aprēķina kā šādu elementu summu:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             attiecība starp references gada sildīšanas pieprasījumu QH
                                                 un sezonas papildu enerģijas koeficientu sildīšanas režīmam aktīvajā režīmā SAEFh,on
                                                , un
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             enerģijas patēriņš termostata izslēgtā režīmā, gaidstāves režīmā, izslēgtā režīmā un kartera sildītāja režīmā noteiktās sezonas laikā.
                                          
                                       
                           
                                 g)
                              
                              
                                 
                                    SAEFh,on
                                     (ciktāl tas ir relevanti) aprēķina, pamatojoties uz daļējo sildīšanas slodzi Ph
                                    (Tj
                                    ) un papildu enerģijas koeficientu sildīšanas režīmā pie daļējas slodzes AEFh,bin
                                    , piemērojot to binstundu skaita svērto vērtību, kad ir bina stāvoklis, izmantojot tālāk minētos rādītājus.
                              
                           
                                 h)
                              
                              
                                 
                                    SGUEh
                                     un SAEFh,on
                                     aprēķināšanas nosacījumos ņem vērā šādus faktorus:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             aprēķina references apstākļi, kas noteikti 24. tabulā;
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             Eiropas vidējā sildīšanas sezona, kā noteikts 26. tabulā;
                                          
                                       
                                             3)
                                          
                                          
                                             attiecīgā gadījumā – jebkādi energoefektivitātes pasliktinājumi, ko rada cikliska pārslēgšanās, atkarībā no sildīšanas jaudas regulēšanas tipa.
                                          
                                       
                           
               
                  
                     8.
                  
                  
                     Vispārēji nosacījumi par augsttemperatūras procesdzesinātāju mērījumiem un aprēķiniem
                  
               Lai noteiktu nominālās un deklarētās dzesēšanas jaudas, ieejas jaudas, energoefektivitātes koeficienta un sezonas enerģijas pārveides koeficienta vērtības, mērījumus izdara šādos apstākļos:
         
                     a)
                  
                  
                     references apkārtnes temperatūra pie āra siltummaiņa ir 35 °C gaisdzeses augsttemperatūras procesdzesinātājiem, un 30 °C ūdens temperatūra kondensatora ieejā (atskaites punkts – 35 °C ārgaisa temperatūra) ūdensdzeses augsttemperatūras procesdzesinātājiem;
                  
               
                     b)
                  
                  
                     šķidruma temperatūra iekštelpu siltummaiņa izejā ir 7 °C (sausais termometrs);
                  
               
                     c)
                  
                  
                     apkārtnes temperatūras mainība gada garumā, kas ir reprezentatīva Eiropas Savienības vidējiem klimatiskajiem apstākļiem, un attiecīgais stundu skaits, kad šāda temperatūra ir novērojama, ir tāds, kā noteikts 28. tabulā;
                  
               
                     d)
                  
                  
                     jebkādus energoefektivitātes pazeminājumus, ko rada cikliska pārslēgšanās, atkarībā no augsttemperatūras procesdzesinātāja jaudas regulēšanas tipa, vai nu izmēra, vai izmanto standartvērtību.
                  
               
            16. tabula
         
         
            Nominālie standartapstākļi gaiss-gaiss siltumsūkņiem un gaisa kondicionētājiem
         
         
                      
                  
                  
                     Āra siltummainis
                  
                  
                     Iekštelpu siltummainis
                  
               
                     sausā termometra temperatūra ieejā °C
                  
                  
                     mitrā termometra temperatūra ieejā °C
                  
                  
                     sausā termometra temperatūra ieejā °C
                  
                  
                     mitrā termometra temperatūra ieejā °C
                  
               
                     Sildīšanas režīms (siltumsūkņiem)
                  
                  
                     Āra gaiss/reciklēts gaiss
                  
                  
                     7
                  
                  
                     6
                  
                  
                     20
                  
                  
                     ne vairāk kā 15
                  
               
                     Izplūdes gaiss/āra gaiss
                  
                  
                     20
                  
                  
                     12
                  
                  
                     7
                  
                  
                     6
                  
               
                     Dzesēšanas režīms (gaisa kondicionētājiem)
                  
                  
                     Āra gaiss/reciklēts gaiss
                  
                  
                     35
                  
                  
                     24 (*1)
                     
                  
                  
                     27
                  
                  
                     19
                  
               
                     Izplūdes gaiss/reciklēts gaiss
                  
                  
                     27
                  
                  
                     19
                  
                  
                     27
                  
                  
                     19
                  
               
                     Izplūdes gaiss/āra gaiss
                  
                  
                     27
                  
                  
                     19
                  
                  
                     35
                  
                  
                     24
                  
               
            
         
            17. tabula
         
         
            Nominālie standartapstākļi ūdens/sālsūdens-ūdens komfortdzesinātājiem
         
         
                      
                  
                  
                     Āra siltummainis
                  
                  
                     Iekštelpu siltummainis
                  
               
                     temperatūra ieejā °C
                  
                  
                     temperatūra izejā °C
                  
                  
                     temperatūra ieejā °C
                  
                  
                     temperatūra izejā °C
                  
               
                     Dzesēšanas režīms
                  
                  
                     ūdens-ūdens (sildīšana ar zemu temperatūru) no dzesēšanas torņa
                  
                  
                     30
                  
                  
                     35
                  
                  
                     12
                  
                  
                     7
                  
               
                     ūdens-ūdens (sildīšana ar vidēju temperatūru) no dzesēšanas torņa
                  
                  
                     30
                  
                  
                     35
                  
                  
                     23
                  
                  
                     18
                  
               
            
         
            18. tabula
         
         
            Nominālie standartapstākļi gaiss-gaiss komfortdzesinātājiem
         
         
                      
                  
                  
                     Āra siltummainis
                  
                  
                     Iekštelpu siltummainis
                  
               
                     temperatūra ieejā °C
                  
                  
                     temperatūra izejā °C
                  
                  
                     temperatūra ieejā °C
                  
                  
                     temperatūra izejā °C
                  
               
                     Dzesēšanas režīms
                  
                  
                     gaiss-ūdens (zemā temperatūrā)
                  
                  
                     35
                  
                  
                     —
                  
                  
                     12
                  
                  
                     7
                  
               
                     gaiss-ūdens (vidējā temperatūrā)
                  
                  
                     35
                  
                  
                     —
                  
                  
                     23
                  
                  
                     18
                  
               
            
         
            19. tabula
         
         
            Nominālie standartapstākļi ūdens/sālsūdens- gaiss siltumsūkņiem un gaisa kondicionētājiem
         
         
                      
                  
                  
                     Āra siltummainis
                  
                  
                     Iekštelpu siltummainis
                  
               
                     temperatūra ieejā °C
                  
                  
                     temperatūra izejā °C
                  
                  
                     sausā termometra temperatūra ieejā °C
                  
                  
                     mitrā termometra temperatūra ieejā °C
                  
               
                     Sildīšanas režīms (siltumsūkņiem)
                  
                  
                     ūdens
                  
                  
                     10
                  
                  
                     7
                  
                  
                     20
                  
                  
                     ne vairāk kā 15
                  
               
                     sālsūdens
                  
                  
                     0
                  
                  
                     – 3 (*2)
                     
                  
                  
                     20
                  
                  
                     ne vairāk kā 15
                  
               
                     ūdens kontūrs
                  
                  
                     20
                  
                  
                     17 (*2)
                     
                  
                  
                     20
                  
                  
                     ne vairāk kā 15
                  
               
                     Dzesēšanas režīms (gaisa kondicionētājiem)
                  
                  
                     dzesēšanas tornis
                  
                  
                     30
                  
                  
                     35
                  
                  
                     27
                  
                  
                     19
                  
               
                     grunts siltummainis (ūdens vai sālsūdens)
                  
                  
                     10
                  
                  
                     15
                  
                  
                     27
                  
                  
                     19
                  
               
            
         
            20. tabula
         
         
            References apkārtnes temperatūra augsttemperatūras procesdzesinātājiem
         
         
                     Testa punkts
                  
                  
                     Augsttemperatūras procesdzesinātāju daļējās slodzes koeficients
                  
                  
                     Daļējās slodzes koeficients (%)
                  
                  
                     Āra siltummainis (°C)
                  
                  
                     Iekštelpu siltummainis
                  
               
                     Iztvaicētājs, ūdens temperatūra ieejā/izejā (°C)
                  
               
                     Fiksēta izeja
                  
               
                     A
                  
                  
                     80 % + 20 % × (TA
                        -TD
                        )/(TA-TD)
                  
                  
                     100
                  
                  
                     
                        Gaisa temperatūra ieejā
                     
                     35
                  
                  
                     12/7
                  
               
                     
                        Ūdens temperatūra ieejā/izejā
                     
                     30/35
                  
               
            
         
            21. tabula
         
         
            Daļējas slodzes apstākļi gaida kondicionētājiem, komfortdzesinātājiem un siltumsūkņiem
         
         
                     Atskaites punkts
                  
                  
                     Ārgaisa temperatūra
                  
                  
                     Daļējās slodzes koeficients
                  
                  
                     Āra siltummainis
                  
                  
                     Iekštelpu siltummainis
                  
               
                     
                        Gaiss-gaiss gaisa kondicionētāji
                     
                  
               
                      
                  
                  
                     
                        Tj
                         (°C)
                  
                  
                      
                  
                  
                     Ārgaisa sausā termometra temperatūra (°C)
                  
                  
                     Iekštelpu gaisa sausā (mitrā) termometra temperatūra (°C)
                  
               
                     A
                  
                  
                     35
                  
                  
                     100 %
                  
                  
                     35
                  
                  
                     27 (19)
                  
               
                     B
                  
                  
                     30
                  
                  
                     74 %
                  
                  
                     30
                  
                  
                     27 (19)
                  
               
                     C
                  
                  
                     25
                  
                  
                     47 %
                  
                  
                     25
                  
                  
                     27 (19)
                  
               
                     D
                  
                  
                     20
                  
                  
                     21 %
                  
                  
                     20
                  
                  
                     27 (19)
                  
               
                     
                        Ūdens-gaiss gaisa kondicionētāji
                     
                  
               
                     Atskaites punkts
                  
                  
                     
                        Tj
                         (°C)
                  
                  
                     Daļējās slodzes koeficients
                  
                  
                     Temperatūra dzesēšanas torņa vai ūdens kontūra ieejā/izejā (°C)
                  
                  
                     Temperatūra grunts siltummaiņa (ūdens vai sālsūdens) ieejā/izejā (°C)
                  
                  
                     Iekštelpu gaisa sausā (mitrā) termometra temperatūra (°C)
                  
               
                     A
                  
                  
                     35
                  
                  
                     100 %
                  
                  
                     30/35
                  
                  
                     10/15
                  
                  
                     27 (19)
                  
               
                     B
                  
                  
                     30
                  
                  
                     74 %
                  
                  
                     26/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     27 (19)
                  
               
                     C
                  
                  
                     25
                  
                  
                     47 %
                  
                  
                     22/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     27 (19)
                  
               
                     D
                  
                  
                     20
                  
                  
                     21 %
                  
                  
                     18/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     27 (19)
                  
               
                     
                        Gaiss-ūdens komfortdzesinātāji
                     
                  
               
                     Atskaites punkts
                  
                  
                     
                        Tj
                         (°C)
                  
                  
                     Daļējās slodzes koeficients
                  
                  
                     Ārgaisa sausā termometra temperatūra (°C)
                  
                  
                     Ūdens temperatūra ventilatorkonvektora ieejā/izejā (°C)
                  
                  
                     Ūdens temperatūra grīdas dzesētāja ieejā/izejā (°C)
                  
               
                     Fiksēta izeja
                  
                  
                     Maināma izeja (*3)
                         (*3)
                     
                  
               
                     A
                  
                  
                     35
                  
                  
                     100 %
                  
                  
                     35
                  
                  
                     12/7
                  
                  
                     12/7
                  
                  
                     23/18
                  
               
                     B
                  
                  
                     30
                  
                  
                     74 %
                  
                  
                     30
                  
                  
                     
                         (*3)/7
                  
                  
                     
                         (*3)/8,5
                  
                  
                     
                         (*3)/18
                  
               
                     C
                  
                  
                     25
                  
                  
                     47 %
                  
                  
                     25
                  
                  
                     
                         (*3)/7
                  
                  
                     
                         (*3)/10
                  
                  
                     
                         (*3)/18
                  
               
                     D
                  
                  
                     20
                  
                  
                     21 %
                  
                  
                     20
                  
                  
                     
                         (*3)/7
                  
                  
                     
                         (*3)/11,5
                  
                  
                     
                         (*3)/18
                  
               
                     
                        Ūdens-ūdens komfortdzesinātāji
                     
                  
               
                     Atskaites punkts
                  
                  
                     
                        Tj
                         (°C)
                  
                  
                     Daļējās slodzes koeficients
                  
                  
                     Temperatūra dzesēšanas torņa vai ūdens kontūra ieejā/izejā (°C)
                  
                  
                     Temperatūra grunts siltummaiņa (ūdens vai sālsūdens) ieejā/izejā (°C)
                  
                  
                     Ūdens temperatūra ventilatorkonvektora ieejā/izejā (°C)
                  
                  
                     Ūdens temperatūra grīdas dzesētāja ieejā/izejā (°C)
                  
               
                     Fiksēta izeja
                  
                  
                     Maināma izeja (*3)
                         (*3)
                     
                  
               
                     A
                  
                  
                     35
                  
                  
                     100 %
                  
                  
                     30/35
                  
                  
                     10/15
                  
                  
                     12/7
                  
                  
                     12/7
                  
                  
                     23/18
                  
               
                     B
                  
                  
                     30
                  
                  
                     74 %
                  
                  
                     26/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     
                         (*3)/7
                  
                  
                     
                         (*3)/8,5
                  
                  
                     
                         (*3)/18
                  
               
                     C
                  
                  
                     25
                  
                  
                     47 %
                  
                  
                     22/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     
                         (*3)/7
                  
                  
                     
                         (*3)/10
                  
                  
                     
                         (*3)/18
                  
               
                     D
                  
                  
                     20
                  
                  
                     21 %
                  
                  
                     18/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     
                         (*3)/7
                  
                  
                     
                         (*3)/11,5
                  
                  
                     
                         (*3)/18
                  
               
                     
                        Gaiss-gaiss siltumsūkņi
                     
                  
               
                     Atskaites punkts
                  
                  
                     
                        Tj
                         (°C)
                  
                  
                     Daļējās slodzes koeficients
                  
                  
                     Ārgaisa sausā (mitrā) termometra temperatūra (°C)
                  
                  
                     Iekštelpu gaisa sausā termometra temperatūra (°C)
                  
               
                     A
                  
                  
                     – 7
                  
                  
                     88 %
                  
                  
                     – 7(– 8)
                  
                  
                     20
                  
               
                     B
                  
                  
                     + 2
                  
                  
                     54 %
                  
                  
                     + 2(+ 1)
                  
                  
                     20
                  
               
                     C
                  
                  
                     + 7
                  
                  
                     35 %
                  
                  
                     + 7(+ 6)
                  
                  
                     20
                  
               
                     D
                  
                  
                     + 12
                  
                  
                     15 %
                  
                  
                     + 12(+ 11)
                  
                  
                     20
                  
               
                     E
                  
                  
                     
                        Tol
                        
                     
                  
                  
                     atkarībā no T
                        ol
                     
                  
                  
                     
                        Tj = Tol
                        
                     
                  
                  
                     20
                  
               
                     F
                  
                  
                     
                        Tbiv
                        
                     
                  
                  
                     atkarībā no T
                        biv
                     
                  
                  
                     
                        Tj = Tol
                        
                     
                  
                  
                     20
                  
               
                     
                        Ūdens/sālsūdens-gaiss siltumsūkņi
                     
                  
               
                     Atskaites punkts
                  
                  
                     
                        Tj
                         (°C)
                  
                  
                     Daļējās slodzes koeficients
                  
                  
                     Gruntsūdens
                  
                  
                     Sālsūdens
                  
                  
                     Iekštelpu gaisa sausā termometra temperatūra (°C)
                  
               
                     Temperatūra ieejā/izejā (°C)
                  
                  
                     Temperatūra ieejā/izejā (°C)
                  
               
                     A
                  
                  
                     – 7
                  
                  
                     88 %
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     20
                  
               
                     B
                  
                  
                     + 2
                  
                  
                     54 %
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     20
                  
               
                     C
                  
                  
                     + 7
                  
                  
                     35 %
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     20
                  
               
                     D
                  
                  
                     + 12
                  
                  
                     15 %
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     20
                  
               
                     E
                  
                  
                     
                        Tol
                        
                     
                  
                  
                     atkarībā no T
                        ol
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     20
                  
               
                     F
                  
                  
                     
                        Tbiv
                        
                     
                  
                  
                     atkarībā no T
                        biv
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     20
                  
               
            
         
            22. tabula
         
         
            Daļējas slodzes apstākļi SEPR aprēķināšanai gaisdzeses augsttemperatūras procesdzesinātājiem
         
         
                     Atskaites punkts
                  
                  
                     Augsttemperatūras procesdzesinātāju daļējās slodzes koeficients
                  
                  
                     Daļējās slodzes koeficients (%)
                  
                  
                     Āra siltummainis
                  
                  
                     Iekštelpu siltummainis
                  
               
                     Gaisa temperatūra ieejā (°C)
                  
                  
                     Iztvaicētājs ūdens temperatūra ieejā/izejā (°C)
                  
               
                     Fiksēta izeja
                  
               
                     A
                  
                  
                     80 % + 20 % × (T
                        A
                        -T
                        D)/(T
                        A
                        -T
                        D)
                  
                  
                     100
                  
                  
                     35
                  
                  
                     12/7
                  
               
                     B
                  
                  
                     80 % + 20 % × (T
                        B
                        -T
                        D)/(T
                        A
                        -T
                        D)
                  
                  
                     93
                  
                  
                     25
                  
                  
                     
                         (*4)/7
                  
               
                     C
                  
                  
                     80 % + 20 % × (T
                        C
                        -T
                        D)/(T
                        A
                        -T
                        D)
                  
                  
                     87
                  
                  
                     15
                  
                  
                     
                         (*4)/7
                  
               
                     D
                  
                  
                     80 % + 20 % × (T
                        D
                        -T
                        D)/(T
                        A
                        -T
                        D)
                  
                  
                     80
                  
                  
                     5
                  
                  
                     
                         (*4)/7
                  
               
            
         
            23. tabula
         
         
            Daļējas slodzes apstākļi SEPR aprēķināšanai ūdensdzeses augsttemperatūras procesdzesinātājiem
         
         
                     Atskaites punkts
                  
                  
                     Augsttemperatūras procesdzesinātāju daļējās slodzes koeficients
                  
                  
                     Daļējās slodzes koeficients (%)
                  
                  
                     Ūdensdzeses kondensators
                  
                  
                     Iekštelpu siltummainis
                  
               
                     Ūdens temperatūra ieejā/izejā (°C)
                  
                  
                     Ārgaisa temperatūra (°C)
                  
                  
                     Iztvaicētājs ūdens temperatūra ieejā/izejā (°C)
                  
               
                     Fiksēta izeja
                  
               
                     A
                  
                  
                     80 % + 20 % × (T
                        A
                        -T
                        D)/(T
                        A
                        -T
                        D)
                  
                  
                     100
                  
                  
                     30/35
                  
                  
                     35
                  
                  
                     12/7
                  
               
                     B
                  
                  
                     80 % + 20 % × (T
                        B
                        -T
                        D)/(T
                        A
                        -T
                        D)
                  
                  
                     93
                  
                  
                     23/ (*5)
                     
                  
                  
                     25
                  
                  
                     
                         (*5)/7
                  
               
                     C
                  
                  
                     80 % + 20 % × (T
                        C
                        -T
                        D)/(T
                        A
                        -T
                        D)
                  
                  
                     87
                  
                  
                     16/ (*5)
                     
                  
                  
                     15
                  
                  
                     
                         (*5)/7
                  
               
                     D
                  
                  
                     80 % + 20 % × (T
                        D
                        -T
                        D)/(T
                        A
                        -T
                        D)
                  
                  
                     80
                  
                  
                     9/ (*5)
                     
                  
                  
                     5
                  
                  
                     
                         (*5)/7
                  
               
            
         
            24. tabula
         
         
            Aprēķina references apstākļi komfortdzesinātājiem, gaisa kondicionētājiem un siltumsūkņiem
         
         
                     Funkcija
                  
                  
                     Sezona
                  
                  
                     Aprēķina references temperatūra (sausais (mitrais) termometrs)
                  
               
                     
                        Tdesign,c
                        
                     
                  
               
                     Dzesēšana
                  
                  
                     Vidēja
                  
                  
                     35 (24) °C
                  
               
                     Aprēķina references temperatūra
                  
                  
                     Maksimālā bivalentā temperatūra
                  
                  
                     Maksimālā darba režīma robežtemperatūra
                  
               
                     
                        Tdesign,h
                        
                     
                  
                  
                     
                        Tbiv
                        
                     
                  
                  
                     
                        Tol
                        
                     
                  
               
                     Sildīšana
                  
                  
                     Vidēja
                  
                  
                     – 10 (– 11) °C
                  
                  
                     + 2 °C
                  
                  
                     – 7 °C
                  
               
                     Siltāka
                  
                  
                     2 (– 1) °C
                  
                  
                     7 °C
                  
                  
                     2 °C
                  
               
                     Aukstāka
                  
                  
                     – 22 (– 23) °C
                  
                  
                     – 7 °C
                  
                  
                     15 °C
                  
               
            
         
            25. tabula
         
         
            Nominālie standartapstākļi ventilatorkonvektoriem
         
         
                     Dzesēšanas tests
                  
                  
                     Sildīšanas tests
                  
                  
                     Akustiskās jaudas tests
                  
               
                     Gaisa temperatūra
                  
                  
                     27 °C (sausais termometrs)
                     19 °C (mitrais termometrs)
                  
                  
                     Gaisa temperatūra
                  
                  
                     20 °C (sausais termometrs)
                  
                  
                     Apkārtējās vides apstākļos bez ūdens plūsmas
                  
               
                     Ūdens temperatūra ieejā
                  
                  
                     7 °C
                  
                  
                     Ūdens temperatūra ieejā
                  
                  
                     45 °C 2 cauruļvadu iekārtām
                     65 °C 4 cauruļvadu iekārtām
                  
               
                     Ūdens temperatūras pieaugums
                  
                  
                     5 °C
                  
                  
                     Ūdens temperatūras samazinājums
                  
                  
                     5 °C 2 cauruļvadu iekārtām
                     10 °C 4 cauruļvadu iekārtām
                  
               
            
         
            26. tabula
         
         
            Eiropas sildīšanas sezonas siltumsūkņiem
         
         
                     
                        binj
                        
                     
                  
                  
                     
                        Tj
                         [°C]
                  
                  
                     
                        Hj
                         [h/gadā]
                  
               
                     Siltāka
                  
                  
                     Vidēja
                  
                  
                     Aukstāka
                  
               
                     1 līdz 8
                  
                  
                     – 30 līdz – 23
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
               
                     9
                  
                  
                     – 22
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     1
                  
               
                     10
                  
                  
                     – 21
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     6
                  
               
                     11
                  
                  
                     – 20
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     13
                  
               
                     12
                  
                  
                     – 19
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     17
                  
               
                     13
                  
                  
                     – 18
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     19
                  
               
                     14
                  
                  
                     – 17
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     26
                  
               
                     15
                  
                  
                     – 16
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     39
                  
               
                     16
                  
                  
                     – 15
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     41
                  
               
                     17
                  
                  
                     – 14
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     35
                  
               
                     18
                  
                  
                     – 13
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     52
                  
               
                     19
                  
                  
                     – 12
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     37
                  
               
                     20
                  
                  
                     – 11
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     41
                  
               
                     21
                  
                  
                     – 10
                  
                  
                     0
                  
                  
                     1
                  
                  
                     43
                  
               
                     22
                  
                  
                     – 9
                  
                  
                     0
                  
                  
                     25
                  
                  
                     54
                  
               
                     23
                  
                  
                     – 8
                  
                  
                     0
                  
                  
                     23
                  
                  
                     90
                  
               
                     24
                  
                  
                     – 7
                  
                  
                     0
                  
                  
                     24
                  
                  
                     125
                  
               
                     25
                  
                  
                     – 6
                  
                  
                     0
                  
                  
                     27
                  
                  
                     169
                  
               
                     26
                  
                  
                     – 5
                  
                  
                     0
                  
                  
                     68
                  
                  
                     195
                  
               
                     27
                  
                  
                     – 4
                  
                  
                     0
                  
                  
                     91
                  
                  
                     278
                  
               
                     28
                  
                  
                     – 3
                  
                  
                     0
                  
                  
                     89
                  
                  
                     306
                  
               
                     29
                  
                  
                     – 2
                  
                  
                     0
                  
                  
                     165
                  
                  
                     454
                  
               
                     30
                  
                  
                     – 1
                  
                  
                     0
                  
                  
                     173
                  
                  
                     385
                  
               
                     31
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     240
                  
                  
                     490
                  
               
                     32
                  
                  
                     1
                  
                  
                     0
                  
                  
                     280
                  
                  
                     533
                  
               
                     33
                  
                  
                     2
                  
                  
                     3
                  
                  
                     320
                  
                  
                     380
                  
               
                     34
                  
                  
                     3
                  
                  
                     22
                  
                  
                     357
                  
                  
                     228
                  
               
                     35
                  
                  
                     4
                  
                  
                     63
                  
                  
                     356
                  
                  
                     261
                  
               
                     36
                  
                  
                     5
                  
                  
                     63
                  
                  
                     303
                  
                  
                     279
                  
               
                     37
                  
                  
                     6
                  
                  
                     175
                  
                  
                     330
                  
                  
                     229
                  
               
                     38
                  
                  
                     7
                  
                  
                     162
                  
                  
                     326
                  
                  
                     269
                  
               
                     39
                  
                  
                     8
                  
                  
                     259
                  
                  
                     348
                  
                  
                     233
                  
               
                     40
                  
                  
                     9
                  
                  
                     360
                  
                  
                     335
                  
                  
                     230
                  
               
                     41
                  
                  
                     10
                  
                  
                     428
                  
                  
                     315
                  
                  
                     243
                  
               
                     42
                  
                  
                     11
                  
                  
                     430
                  
                  
                     215
                  
                  
                     191
                  
               
                     43
                  
                  
                     12
                  
                  
                     503
                  
                  
                     169
                  
                  
                     146
                  
               
                     44
                  
                  
                     13
                  
                  
                     444
                  
                  
                     151
                  
                  
                     150
                  
               
                     45
                  
                  
                     14
                  
                  
                     384
                  
                  
                     105
                  
                  
                     97
                  
               
                     46
                  
                  
                     15
                  
                  
                     294
                  
                  
                     74
                  
                  
                     61
                  
               
                     Stundas kopā
                  
                  
                     3 590 
                  
                  
                     4 910 
                  
                  
                     6 446 
                  
               
            
         
            27. tabula
         
         
            Eiropas dzesēšanas sezona komfortdzesinātājiem un gaisa kondicionētājiem
         
         
                     Bini
                  
                  
                     Ārgaisa temperatūra (sausais termometrs)
                  
                  
                     “Vidējā dzesēšanas sezona”
                  
                  
                     
                        EER aprēķins
                  
               
                     binstundas
                  
               
                     
                        j
                     
                  
                  
                     
                        Tj
                        
                     
                  
                  
                     
                        hj
                        
                     
                  
               
                     #
                  
                  
                     °C
                  
                  
                     h/gadā
                  
               
                     1
                  
                  
                     17
                  
                  
                     205
                  
                  
                     
                        EER(D)
                     
                  
               
                     2
                  
                  
                     18
                  
                  
                     227
                  
                  
                     
                        EER(D)
                     
                  
               
                     3
                  
                  
                     19
                  
                  
                     225
                  
                  
                     
                        EER(D)
                     
                  
               
                     4
                  
                  
                     20
                  
                  
                     225
                  
                  
                     D – izmērītā vērtība
                  
               
                     5
                  
                  
                     21
                  
                  
                     216
                  
                  
                     Lineārā interpolācija
                  
               
                     6
                  
                  
                     22
                  
                  
                     215
                  
                  
                     Lineārā interpolācija
                  
               
                     7
                  
                  
                     23
                  
                  
                     218
                  
                  
                     Lineārā interpolācija
                  
               
                     8
                  
                  
                     24
                  
                  
                     197
                  
                  
                     Lineārā interpolācija
                  
               
                     9
                  
                  
                     25
                  
                  
                     178
                  
                  
                     C – izmērītā vērtība
                  
               
                     10
                  
                  
                     26
                  
                  
                     158
                  
                  
                     Lineārā interpolācija
                  
               
                     11
                  
                  
                     27
                  
                  
                     137
                  
                  
                     Lineārā interpolācija
                  
               
                     12
                  
                  
                     28
                  
                  
                     109
                  
                  
                     Lineārā interpolācija
                  
               
                     13
                  
                  
                     29
                  
                  
                     88
                  
                  
                     Lineārā interpolācija
                  
               
                     14
                  
                  
                     30
                  
                  
                     63
                  
                  
                     B – izmērītā vērtība
                  
               
                     15
                  
                  
                     31
                  
                  
                     39
                  
                  
                     Lineārā interpolācija
                  
               
                     16
                  
                  
                     32
                  
                  
                     31
                  
                  
                     Lineārā interpolācija
                  
               
                     17
                  
                  
                     33
                  
                  
                     24
                  
                  
                     Lineārā interpolācija
                  
               
                     18
                  
                  
                     34
                  
                  
                     17
                  
                  
                     Lineārā interpolācija
                  
               
                     19
                  
                  
                     35
                  
                  
                     13
                  
                  
                     A – izmērītā vērtība
                  
               
                     20
                  
                  
                     36
                  
                  
                     9
                  
                  
                     
                        EER(A)
                     
                  
               
                     21
                  
                  
                     37
                  
                  
                     4
                  
                  
                     
                        EER(A)
                     
                  
               
                     22
                  
                  
                     38
                  
                  
                     3
                  
                  
                     
                        EER(A)
                     
                  
               
                     23
                  
                  
                     39
                  
                  
                     1
                  
                  
                     
                        EER(A)
                     
                  
               
                     24
                  
                  
                     40
                  
                  
                     0
                  
                  
                     
                        EER(A)
                     
                  
               
            
         
            28. tabula
         
         
            Eiropas references atdzesēšanas sezona augsttemperatūras procesdzesinātājiem
         
         
                     
                        binj
                        
                     
                  
                  
                     
                        Tj
                         [°C]
                  
                  
                     
                        Hj
                         [h/gadā]
                  
               
                     1
                  
                  
                     – 19
                  
                  
                     0,08
                  
               
                     2
                  
                  
                     – 18
                  
                  
                     0,41
                  
               
                     3
                  
                  
                     – 17
                  
                  
                     0,65
                  
               
                     4
                  
                  
                     – 16
                  
                  
                     1,05
                  
               
                     5
                  
                  
                     – 15
                  
                  
                     1,74
                  
               
                     6
                  
                  
                     – 14
                  
                  
                     2,98
                  
               
                     7
                  
                  
                     – 13
                  
                  
                     3,79
                  
               
                     8
                  
                  
                     – 12
                  
                  
                     5,69
                  
               
                     9
                  
                  
                     – 11
                  
                  
                     8,94
                  
               
                     10
                  
                  
                     – 10
                  
                  
                     11,81
                  
               
                     11
                  
                  
                     – 9
                  
                  
                     17,29
                  
               
                     12
                  
                  
                     – 8
                  
                  
                     20,02
                  
               
                     13
                  
                  
                     – 7
                  
                  
                     28,73
                  
               
                     14
                  
                  
                     – 6
                  
                  
                     39,71
                  
               
                     15
                  
                  
                     – 5
                  
                  
                     56,61
                  
               
                     16
                  
                  
                     – 4
                  
                  
                     76,36
                  
               
                     17
                  
                  
                     – 3
                  
                  
                     106,07
                  
               
                     18
                  
                  
                     – 2
                  
                  
                     153,22
                  
               
                     19
                  
                  
                     – 1
                  
                  
                     203,41
                  
               
                     20
                  
                  
                     0
                  
                  
                     247,98
                  
               
                     21
                  
                  
                     1
                  
                  
                     282,01
                  
               
                     22
                  
                  
                     2
                  
                  
                     275,91
                  
               
                     23
                  
                  
                     3
                  
                  
                     300,61
                  
               
                     24
                  
                  
                     4
                  
                  
                     310,77
                  
               
                     25
                  
                  
                     5
                  
                  
                     336,48
                  
               
                     26
                  
                  
                     6
                  
                  
                     350,48
                  
               
                     27
                  
                  
                     7
                  
                  
                     363,49
                  
               
                     28
                  
                  
                     8
                  
                  
                     368,91
                  
               
                     29
                  
                  
                     9
                  
                  
                     371,63
                  
               
                     30
                  
                  
                     10
                  
                  
                     377,32
                  
               
                     31
                  
                  
                     11
                  
                  
                     376,53
                  
               
                     32
                  
                  
                     12
                  
                  
                     386,42
                  
               
                     33
                  
                  
                     13
                  
                  
                     389,84
                  
               
                     34
                  
                  
                     14
                  
                  
                     384,45
                  
               
                     35
                  
                  
                     15
                  
                  
                     370,45
                  
               
                     36
                  
                  
                     16
                  
                  
                     344,96
                  
               
                     37
                  
                  
                     17
                  
                  
                     328,02
                  
               
                     38
                  
                  
                     18
                  
                  
                     305,36
                  
               
                     39
                  
                  
                     19
                  
                  
                     261,87
                  
               
                     40
                  
                  
                     20
                  
                  
                     223,90
                  
               
                     41
                  
                  
                     21
                  
                  
                     196,31
                  
               
                     42
                  
                  
                     22
                  
                  
                     163,04
                  
               
                     43
                  
                  
                     23
                  
                  
                     141,78
                  
               
                     44
                  
                  
                     24
                  
                  
                     121,93
                  
               
                     45
                  
                  
                     25
                  
                  
                     104,46
                  
               
                     46
                  
                  
                     26
                  
                  
                     85,77
                  
               
                     47
                  
                  
                     27
                  
                  
                     71,54
                  
               
                     48
                  
                  
                     28
                  
                  
                     56,57
                  
               
                     49
                  
                  
                     29
                  
                  
                     43,35
                  
               
                     50
                  
                  
                     30
                  
                  
                     31,02
                  
               
                     51
                  
                  
                     31
                  
                  
                     20,21
                  
               
                     52
                  
                  
                     32
                  
                  
                     11,85
                  
               
                     53
                  
                  
                     33
                  
                  
                     8,17
                  
               
                     54
                  
                  
                     34
                  
                  
                     3,83
                  
               
                     55
                  
                  
                     35
                  
                  
                     2,09
                  
               
                     56
                  
                  
                     36
                  
                  
                     1,21
                  
               
                     57
                  
                  
                     37
                  
                  
                     0,52
                  
               
                     58
                  
                  
                     38
                  
                  
                     0,40
                  
               
            
         
            29. tabula
         
         
            Darba stundas katrā funkcionālajā režīmā komfortdzesinātājiem, gaisa kondicionētājiem un siltumsūkņiem
         
         
                     Sezona
                  
                  
                     Darba stundas
                  
               
                     Ieslēgts režīms
                  
                  
                     Termostata izslēgts režīms
                  
                  
                     Gaidstāves režīms
                  
                  
                     Izslēgts režīms
                  
                  
                     Kartera sildītāja režīms
                  
               
                     
                        H
                        CE (dzesēšana); H
                        HE (sildīšana)
                  
                  
                     
                        HTO
                        
                     
                  
                  
                     
                        HSB
                        
                     
                  
                  
                     
                        HOFF
                        
                     
                  
                  
                     
                        HCK
                        
                     
                  
               
                     Dzesēšana (lai aprēķinātu SEER)
                  
                  
                     Vidēja
                  
                  
                     600
                  
                  
                     659
                  
                  
                     1 377 
                  
                  
                     0
                  
                  
                     2 036 
                  
               
                     Aukstāka
                  
                  
                     300
                  
                  
                     436
                  
                  
                     828
                  
                  
                     0
                  
                  
                     1 264 
                  
               
                     Siltāka
                  
                  
                     900
                  
                  
                     767
                  
                  
                     1 647 
                  
                  
                     0
                  
                  
                     2 414 
                  
               
                     Tikai sildīšana (lai aprēķinātu SCOP)
                  
                  
                     Vidēja
                  
                  
                     1 400 
                  
                  
                     179
                  
                  
                     0
                  
                  
                     3 672 
                  
                  
                     3 851 
                  
               
                     Aukstāka
                  
                  
                     2 100 
                  
                  
                     131
                  
                  
                     0
                  
                  
                     2 189 
                  
                  
                     2 320 
                  
               
                     Siltāka
                  
                  
                     1 400 
                  
                  
                     755
                  
                  
                     0
                  
                  
                     4 345 
                  
                  
                     5 100 
                  
               
                     Sildīšana, ja ir reversā funkcija (lai aprēķinātu SCOP)
                  
                  
                     Vidēja
                  
                  
                     1 400 
                  
                  
                     179
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     179
                  
               
                     Aukstāka
                  
                  
                     2 100 
                  
                  
                     131
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     131
                  
               
                     Siltāka
                  
                  
                     1 400 
                  
                  
                     755
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     755
                  
               
            (*1)  Nosacījums par mitrā termometra temperatūru nav jāievēro, kad testē iekārtas, kas neiztvaiko kondensātu.
         
            (*2)  Ja iekārtas paredzēts darbināt sildīšanas un dzesēšanas režīmā, tad izmanto caurplūduma rādītāju, kas iegūts, iekārtu testējot nominālajos standartapstākļos dzesēšanas režīmā.
         
            (*3)  Izejas temperatūra ir atkarīga no ūdens caurplūduma, kas noteikts nominālajos standartapstākļos (100 % daļējas slodzes koeficienta dzesēšanas režīmā, 88 % – sildīšanas režīmā).
         
            (*4)  Ar ūdens caurplūdumu, kas noteikts “A” testā iekārtām ar fiksētu ūdens caurplūdumu vai maināmu ūdens caurplūdumu.
         
            (*5)  Ar ūdens caurplūdumu, kas noteikts “A” testā iekārtām ar fiksētu ūdens caurplūdumu vai maināmu ūdens caurplūdumu.
      
      
         IV PIELIKUMS
         
            Verificēšanas procedūras
         
         Veicot Direktīvas 2009/125/EK 3. panta 2. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, attiecībā uz II pielikumā noteiktajām prasībām dalībvalstu iestādes izmanto turpmāk noteikto verificēšanas procedūru.
         
                     1.
                  
                  
                     Dalībvalsts iestādes testē vienu katra modeļa iekārtu.
                  
               
                     2.
                  
                  
                     Uzskata, ka gaisa sildīšanas iekārtas, dzesēšanas iekārtas, augsttemperatūras procesdzesinātāja vai ventilatorkonvektora modelis atbilst šīs regulas II pielikumā noteiktajām piemērojamām prasībām, ja:
                     
                                 a)
                              
                              
                                 deklarētās vērtības atbilst II pielikumā noteiktajām prasībām un ja sniegtās vērtības un vērtības, ko izmanto to noteikšanai nolūkā noskaidrot modeļa atbilstību, nav labvēlīgākas ražotājam vai importētājam kā vērtības, kas norādītas tehniskajā dokumentācijā, tostarp testa ziņojumi, un
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 ja, testējot iekārtu, visi izmērītie parametri un vērtības, kuras aprēķinātas, izmantojot mērījuma(-u) rezultātus, atbilst šādām attiecīgajām pielaidēm:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             gaisa sildīšanas iekārtām telpu apsildes sezonas energoefektivitāte ηs,h nav zemāka par deklarēto vērtību mīnus 8 % pie iekārtas nominālās sildīšanas jaudas;
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             dzesēšanas iekārtām telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte ηs,c nav zemāka par deklarēto vērtību mīnus 8 % pie iekārtas nominālās dzesēšanas jaudas;
                                          
                                       
                                             3)
                                          
                                          
                                             gaisa sildīšanas iekārtas un/vai dzesēšanas iekārtas akustiskās jaudas līmenis LWA nepārsniedz deklarēto vērtību plus 2,0 dB;
                                          
                                       
                                             4)
                                          
                                          
                                             ar kurināmo darbināmu gaisa sildīšanas vai dzesēšanas iekārtu slāpekļa oksīdu emisijas, ko izsaka kā slāpekļa dioksīdu, nepārsniedz deklarēto vērtību plus 20 %;
                                          
                                       
                                             5)
                                          
                                          
                                             augsttemperatūras procesdzesinātāju SEPR vērtība nav zemāka par deklarēto vērtību mīnus 10 % pie iekārtas nominālās atdzesēšanas jaudas un nominālais energoefektivitātes koeficients EERA
                                                 nav vairāk kā par 5 % zemāks nekā deklarētā vērtība, to mērot pie nominālās atdzesēšanas jaudas.
                                          
                                       
                           
               
                     3.
                  
                  
                     Attiecībā uz tādiem gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu, augsttemperatūras procesdzesinātāju vai ventilatorkonvektoru modeļiem, kuru nominālā sildīšanas, dzesēšanas vai atdzesēšanas jauda ir ≥ 70 kW vai tādiem, kuru ražošanas apjoms ir mazāks par 5 gadā, ja 2. punktā minētais rezultāts netiek sasniegts, uzskata, ka konkrētais modelis, kā arī jebkurš cits modelis, kura tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija ir iegūta tādā pašā veidā, neatbilst šīs regulas prasībām.
                  
               
                     4.
                  
                  
                     Attiecībā uz tādiem gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu, augsttemperatūras procesdzesinātāju vai ventilatorkonvektoru modeļiem, kuru nominālā sildīšanas, dzesēšanas vai atdzesēšanas jauda ir < 70 kW vai tādiem, kuru ražošanas apjoms ir 5 gadā vai vairāk, ja 2.a) punktā minētais rezultāts netiek sasniegts, uzskata, ka konkrētais modelis, kā arī jebkurš cits modelis, kura tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija ir iegūta tādā pašā veidā, neatbilst šīs regulas prasībām.
                  
               
                     5.
                  
                  
                     Attiecībā uz tādiem gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu, augsttemperatūras procesdzesinātāju vai ventilatorkonvektoru modeļiem, kuru nominālā sildīšanas, dzesēšanas vai atdzesēšanas jauda ir < 70 kW un kuru ražošanas apjoms ir 5 gadā vai vairāk, ja 2.b) punktā minētais rezultāts netiek sasniegts, dalībvalstu iestādes nejaušas izlases kārtībā testēšanai izvēlas vēl trīs tā paša modeļa iekārtas.
                     Uzskata, ka gaisa sildīšanas iekārtas, dzesēšanas iekārtas vai augsttemperatūras procesdzesinātāja modelis atbilst šīs regulas II pielikumā noteiktajām piemērojamām prasībām, ja:
                     
                                 a)
                              
                              
                                 deklarētās vērtības atbilst II pielikumā noteiktajām prasībām un ja sniegtās vērtības un vērtības, ko izmanto to noteikšanai un modeļa atbilstības noskaidrošanai, nav labvēlīgākas ražotājam vai importētājam kā vērtības, kas norādītas tehniskajā dokumentācijā, tostarp testa ziņojumi, un
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 testējot iekārtas, visi izmērītie parametri un vērtības, kuras aprēķinātas, izmantojot mērījuma(-u) rezultātus, atbilst šādām attiecīgajām pielaidēm:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             triju gaisa sildīšanas iekārtu telpu apsildes sezonas energoefektivitātes ηs,h
                                                 vidējā vērtība nav zemāka par deklarēto vērtību mīnus 8 % pie iekārtas nominālās sildīšanas jaudas;
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             triju dzesēšanas iekārtu telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitātes ηs,c
                                                 vidējā vērtība nav zemāka par deklarēto vērtību mīnus 8 % pie iekārtas nominālās dzesēšanas jaudas;
                                          
                                       
                                             3)
                                          
                                          
                                             triju gaisa sildīšanas iekārtu un/vai dzesēšanas iekārtu vidējais akustiskās jaudas līmenis LWA nepārsniedz deklarēto vērtību plus 2,0 dB;
                                          
                                       
                                             4)
                                          
                                          
                                             triju ar kurināmo darbināmu gaisa sildīšanas vai dzesēšanas iekārtu vidējās slāpekļa oksīdu emisijas, ko izsaka kā slāpekļa dioksīdu, nepārsniedz deklarēto vērtību plus 20 %;
                                          
                                       
                                             5)
                                          
                                          
                                             triju augsttemperatūras procesdzesinātāju vidējā SEPR vērtība nav zemāka par deklarēto vērtību mīnus 10 % pie iekārtas nominālās atdzesēšanas jaudas un triju iekārtu vidējais nominālais energoefektivitātes koeficients EERA
                                                 nav vairāk kā par 5 % zemāks nekā deklarētā vērtība, to mērot pie nominālās atdzesēšanas jaudas.
                                          
                                       
                           
               
                     6.
                  
                  
                     Ja 5. punktā norādītie rezultāti netiek sasniegti, uzskata, ka konkrētais modelis, kā arī jebkurš cits modelis, kura tehniskajā dokumentācijā iekļautā informācija ir iegūta tādā pašā veidā, neatbilst šīs regulas prasībām.
                  
               
                     7.
                  
                  
                     Dalībvalstu iestādes izmanto III pielikumā noteiktās mērījumu un aprēķinu metodes.
                  
               
                     8.
                  
                  
                     Ņemot vērā masas un izmēra ierobežojumus, kas saistīti ar gaisa sildīšanas iekārtu, dzesēšanas iekārtu un augsttemperatūras procesdzesinātāju transportēšanu, dalībvalstis var nolemt veikt verificēšanas procedūru pie ražotāja pirms ražojumu nodošanas ekspluatācijā to uzstādīšanas vietā.
                  
               
                     9.
                  
                  
                     Dalībvalsts iestādes sniedz testa rezultātus un citādu atbilstošu informāciju pārējo dalībvalstu iestādēm un Komisijai viena mēneša laikā pēc lēmuma par modeļa neatbilstību pieņemšanas.
                  
               
                     10.
                  
                  
                     Šajā pielikumā noteiktās verifikācijas pielaides attiecas tikai uz dalībvalstu iestāžu izmērīto parametru verifikāciju, un ražotājs tās neizmanto kā pieļaujamo pielaidi, lai noteiktu vērtības tehniskajā dokumentācijā, kā arī neinterpretē šīs vērtības nolūkā panākt atbilstību vai, lai jelkādiem līdzekļiem radītu labāku priekšstatu par ražojuma rādītājiem.
                  
               
      
         V PIELIKUMS
         
            Orientējošie kritēriji
         
         Šīs regulas spēkā stāšanās brīdī labākās tirgū pieejamās tehnoloģijas gaisa sildīšanas iekārtām un dzesēšanas iekārtām pēc tādiem parametriem kā telpu apsildes sezonas energoefektivitāte, telpu dzesēšanas sezonas energoefektivitāte, sezonas enerģijas pārveides koeficients un slāpekļa oksīdu emisijas ir šādas.
         
                     1.
                  
                  
                     Orientējošie kritēriji gaisa sildīšanas iekārtu un dzesēšanas iekārtu telpu apsildes vai dzesēšanas energoefektivitātei un augsttemperatūras procesdzesinātāju sezonas enerģijas pārveides koeficientam ir norādītas 30. tabulā.
                     
                        30. tabula
                     
                     
                        Orientējošie kritēriji gaisa sildīšanas iekārtu un dzesēšanas iekārtu telpu apsildes vai dzesēšanas energoefektivitātei un augsttemperatūras procesdzesinātāju sezonas enerģijas pārveides koeficientam
                     
                     
                                 Gaisa kaloriferi
                              
                              
                                 Ar gāzveida vai šķidro kurināmo darbināti
                              
                              
                                 84 %
                              
                           
                                 Ar elektroenerģiju darbināti
                              
                              
                                 33 %
                              
                           
                                 Komfortdzesinātāji
                              
                              
                                 Gaiss-ūdens, P
                                    rated,c < 200 kW
                              
                              
                                 209 %
                              
                           
                                 Gaiss-ūdens, P
                                    rated,c ≥ 200 kW
                              
                              
                                 225 %
                              
                           
                                 Ūdens/sālsūdens-ūdens, P
                                    rated,c < 200 kW
                              
                              
                                 272 %
                              
                           
                                 Ūdens/sālsūdens-ūdens, P
                                    rated,c ≥ 200 kW
                              
                              
                                 352 %
                              
                           
                                 Gaisa kondicionētāji
                              
                              
                                 Elektriskie, gaiss-gaiss gaisa kondicionētāji
                              
                              
                                 257 %
                              
                           
                                 Siltumsūkņi
                              
                              
                                 Elektriskie, gaiss-gaiss siltumsūkņi
                              
                              
                                 177 %
                              
                           
                                 Augsttemperatūras procesdzesinātāji
                              
                              
                                 Gaisdzeses, P
                                    A < 200 kW
                              
                              
                                 6,5 SEPR
                                 
                              
                           
                                 Gaisdzeses, 200 kW ≤ P
                                    A < 400 kW
                              
                              
                                 8,0 SEPR
                                 
                              
                           
                                 Gaisdzeses, P
                                    A ≥ 400 kW
                              
                              
                                 8,0 SEPR
                                 
                              
                           
                                 Ūdensdzeses, P
                                    A < 200 kW
                              
                              
                                 8,5 SEPR
                                 
                              
                           
                                 Ūdensdzeses, 200 kW ≤ P
                                    A < 400 kW
                              
                              
                                 12,0 SEPR
                                 
                              
                           
                                 Ūdensdzeses, 400 kW ≤ P
                                    A < 1 000  kW
                              
                              
                                 12,5 SEPR
                                 
                              
                           
                                 Ūdensdzeses, P
                                    A ≥ 1 000  kW
                              
                              
                                 13,0 SEPR
                                 
                              
                           
               
                     2.
                  
                  
                     Slāpekļa oksīdu emisiju kritēriji, ko izsaka kā slāpekļa dioksīdu.
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Ar gāzveida kurināmo darbināmu gaisa kaloriferu labāko tirgū pieejamo modeļu emisijas nesasniedz 50 mg/kWh pievadītā kurināmā GCV izteiksmē.
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Ar šķidro kurināmo darbināmu gaisa kaloriferu labāko tirgū pieejamo modeļu emisijas nesasniedz 120 mg/kWh pievadītā kurināmā GCV izteiksmē.
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 Ar gāzveida kurināmo darbināmu ārdedzes siltumsūkņu, komfortdzesinātāju un gaisa kondicionētāju labāko tirgū pieejamo modeļu emisijas nesasniedz 50 mg/kWh pievadītā kurināmā GCV izteiksmē.
                              
                           
               
                     3.
                  
                  
                     Šā pielikuma 1. un 2. punktā norādītie orientējošie kritēriji nenozīmē, ka šādu vērtību kombināciju ir iespējams panākt vienam konkrētam ražojumam.