CELEX: 32021D2054
Language: hu
Date: 2021-11-08 00:00:00
Title: A Bizottság (EU) 2021/2054 határozata (2021. november 8.) az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a távközlési, valamint az információs és kommunikációs technológiai (IKT) szolgáltatási ágazatban alkalmazandó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokat, ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciaértékeket megállapító ágazati referenciadokumentumról (EGT-vonatkozású szöveg)

2021.11.25.   
               
               
                  HU
               
               
                  Az Európai Unió Hivatalos Lapja
               
               
                  L 420/87
               
            
         A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2054 HATÁROZATA
         (2021. november 8.)
         az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a távközlési, valamint az információs és kommunikációs technológiai (IKT) szolgáltatási ágazatban alkalmazandó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokat, ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciaértékeket megállapító ágazati referenciadokumentumról
         (EGT-vonatkozású szöveg)
         AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
         tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
         tekintettel a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 46. cikke (1) bekezdésére,
         mivel:
         
                     (1)
                  
                  
                     Az 1221/2009/EK rendelet arra kötelezi a Bizottságot, hogy az egyes gazdasági ágazatokra vonatkozó referenciadokumentumokat dolgozzon ki. A dokumentumoknak tartalmazniuk kell a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokat, a környezeti teljesítménymutatókat és – adott esetben – a környezeti teljesítményszintek azonosítására szolgáló kiválósági referenciaértékeket és értékelési rendszereket. Az 1221/2009/EK rendelet által létrehozott környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer szerint már nyilvántartásba vett, illetve a nyilvántartásba vételre előkészülő szervezeteknek környezetközpontú irányítási rendszerük kidolgozása, valamint környezeti teljesítményüknek a szóban forgó rendelet IV. mellékletében foglaltaknak megfelelően általuk kidolgozott környezetvédelmi nyilatkozatban vagy frissített környezetvédelmi nyilatkozatban való értékelése során figyelembe kell venniük az ágazati referenciadokumentumokat.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Az 1221/2009/EK rendelet előírja a Bizottság számára, hogy munkatervet készítsen, és abban meghatározza azon ágazatok tájékoztató jellegű jegyzékét, amelyeket az ágazati és ágazatközi referenciadokumentumok elfogadása során kiemelt ágazatként fognak kezelni. A Bizottság e munkatervben (2) kiemelt ágazatként határozta meg a távközlési, valamint az információs és kommunikációs technológiai (IKT) szolgáltatási ágazatot.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     A távközlési és IKT-szolgáltatások ágazatára vonatkozó ágazati referenciadokumentumnak meg kell határoznia a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokat valamennyi távközlési és IKT-szolgáltató számára, beleértve a távközlési szolgáltatókat, az IKT-tanácsadó cégeket, az adatfeldolgozó és tárhelyszolgáltató vállalatokat, a szoftverfejlesztőket és -kiadókat, a műsorszolgáltatókat és az IKT-berendezések és -létesítmények üzembe helyezőit. Amennyiben lehetséges és észszerű, konkrét környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciaértékeket is meg kell adni egy adott legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatra vonatkozóan.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Az ágazatra vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok (3) révén négy fő területen kell konkrét intézkedéseket meghatározni a vállalatok általános környezetközpontú irányításának javítása érdekében. Azok a fő területek, amelyek a megítélés szerint a leginkább támogatják az összes távközlési és IKT-szolgáltató erőfeszítéseit, a több területet érintő kérdések, az adatközpontok, az elektronikus kommunikációs hálózatok, valamint az energia- és környezeti teljesítmény javítása más ágazatokban.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Annak érdekében, hogy a távközlési és IKT-szolgáltatások ágazatában működő szervezeteknek, a környezetvédelmi hitelesítőknek, a nemzeti hatóságoknak, az akkreditáló és engedélyező testületeknek és más szereplőknek elegendő idejük legyen felkészülni a távközlési és IKT-szolgáltatások ágazatára vonatkozó ágazati referenciadokumentum bevezetésére, e határozat alkalmazásának kezdőnapját el kell halasztani.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Az ágazati referenciadokumentum kidolgozásakor a Bizottság az 1221/2009/EK rendeletnek megfelelően konzultált a tagállamokkal és más érdekelt felekkel.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak az 1221/2009/EK rendelet 49. cikkével létrehozott bizottság véleményével,
                  
               ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
         
            1. cikk
            A távközlési, valamint az információs és kommunikációs technológiai (IKT) szolgáltatási ágazatban alkalmazandó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokat, ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciaértékeket megállapító ágazati referenciadokumentumot a melléklet tartalmazza.
         
         
            2. cikk
            Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
            Ezt a határozatot 2022. március 25-től kell alkalmazni.
         
         
            Kelt Brüsszelben, 2021. november 8-án.
            
               
                  a Bizottság részéről
               
               
                  az elnök
               
               Ursula VON DER LEYEN
            
         
         
            (1)  HL L 342., 2009.12.22., 1. o.
         
         
            (2)  A Bizottság közleménye – a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló, 1221/2009/EK rendelet szerint ágazati és ágazatközi referenciadokumentumok elfogadása céljából az ágazatok tájékoztató jellegű jegyzékét meghatározó munkaterv elkészítése (HL C 358., 2011.12.8., 2. o.).
         
            (3)  Canfora P., Gaudillat P., Antonopoulos I., Dri M., Best Environmental Management Practice in the Telecommunications and ICT Services sector [Legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok a távközlési és IKT-szolgáltatási ágazatban], EUR 30365 EN, az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxemburg, 2020, ISBN 978-92-76-21574-5, doi:10.2760/354984, JRC121781; https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121781
      
      
         
            MELLÉKLET
            
               Tartalom
            
            
                        1.
                     
                     BEVEZETÉS
                     90
                  
                        2.
                     
                     ALKALMAZÁSI KÖR
                     92
                  
                        3.
                     
                     A TÁVKÖZLÉSI ÉS IKT-SZOLGÁLTATÁSI ÁGAZATBAN ALKALMAZANDÓ LEGJOBB KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI GYAKORLATOK, ÁGAZATI KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYMUTATÓK ÉS KIVÁLÓSÁGI REFERENCIAÉRTÉKEK
                     96
                  
                        3.1.
                     
                     A több területet érintő kérdésekre vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok
                     96
                  
                        3.1.1.
                     
                     A környezetközpontú irányítási rendszer lehető legjobb kihasználása
                     96
                  
                        3.1.2.
                     
                     Fenntartható IKT-termékek és -szolgáltatások beszerzése
                     97
                  
                        3.1.3.
                     
                     A végfelhasználói eszközök energiafogyasztásának optimalizálása
                     98
                  
                        3.1.4.
                     
                     Megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energia használata
                     99
                  
                        3.1.5.
                     
                     Az IKT-berendezések erőforrás-hatékonysága a hulladékkeletkezés megelőzése, a hulladék újrafelhasználása és újrafeldolgozása révén
                     99
                  
                        3.1.6.
                     
                     Az adatforgalom iránti igény minimálisra csökkentése zöld szoftverek segítségével
                     100
                  
                        3.2.
                     
                     Az adatközpontokra vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok
                     101
                  
                        3.2.1.
                     
                     Energiagazdálkodási rendszer bevezetése az adatközpontok számára (beleértve az IKT- és egyéb berendezések mérését, megfigyelését és irányítását)
                     101
                  
                        3.2.2.
                     
                     Adatkezelési és -tárolási politika meghatározása és végrehajtása
                     102
                  
                        3.2.3.
                     
                     A légáramlás-kezelés és -tervezés javítása
                     103
                  
                        3.2.4.
                     
                     A hűtéskezelés javítása
                     103
                  
                        3.2.5.
                     
                     A hőmérsékletre és a páratartalomra vonatkozó beállítások felülvizsgálata és módosítása
                     104
                  
                        3.2.6.
                     
                     Az adatközpontok új berendezéseinek kiválasztásával és telepítésével kapcsolatos legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok
                     105
                  
                        3.2.6.1.
                     
                     Környezetbarát berendezések kiválasztása és telepítése az adatközpontok számára
                     105
                  
                        3.2.7.
                     
                     Új építésű vagy felújított adatközpontokkal kapcsolatos legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok
                     106
                  
                        3.2.7.1.
                     
                     Új adatközpontok tervezése
                     106
                  
                        3.2.7.2.
                     
                     Az adatközpont hulladékhőjének újrafelhasználása
                     106
                  
                        3.2.7.3.
                     
                     Az adatközpont épületének és fizikai elrendezésének megtervezése
                     107
                  
                        3.2.7.4.
                     
                     Az új adatközpont földrajzi helyének kiválasztása
                     107
                  
                        3.2.7.5.
                     
                     Alternatív vízforrások használata
                     108
                  
                        3.3.
                     
                     Az elektronikus hírközlő hálózatokra vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok
                     109
                  
                        3.3.1.
                     
                     A meglévő hálózatok energiagazdálkodásának javítása
                     109
                  
                        3.3.2.
                     
                     Az elektromágneses terekre vonatkozó kockázatkezelés javítása az adatok értékelése és átláthatósága révén
                     110
                  
                        3.3.3.
                     
                     Energiahatékonyabb elektronikus hírközlő hálózati berendezések kiválasztása és telepítése
                     111
                  
                        3.3.4.
                     
                     Távközlési hálózatok telepítése és korszerűsítése
                     112
                  
                        3.3.5.
                     
                     A környezeti hatások csökkentése távközlési hálózatok kiépítése vagy felújítása során
                     113
                  
                        3.4.
                     
                     Legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok a környezeti teljesítmény javítására más ágazatokban („ökologizálás az IKT révén”)
                     114
                  
                        3.4.1.
                     
                     Ökologizálás az IKT révén
                     114
                  
                        4.
                     
                     A LEGFONTOSABB AJÁNLOTT ÁGAZATSPECIFIKUS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYMUTATÓK
                     115
                  1.   BEVEZETÉS
            
            Ez az ágazati referenciadokumentum az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) által összeállított részletes tudományos és szakpolitikai jelentésen (1) (legjobb gyakorlatokról szóló jelentés) alapul.
            
               A jogi háttér
            
            A közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert (EMAS) az 1836/93/EGK tanácsi rendelet (2) vezette be 1993-ban a szervezetek általi önkéntes részvételre. Az azóta eltelt időszakban az EMAS két alkalommal módosult jelentősen:
            
                         
                     
                     
                        az Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete (3);
                     
                  
                         
                     
                     
                        az Európai Parlament és a Tanács 1221/2009/EK rendelete.
                     
                  A legutóbbi módosítás 2010. január 11-én lépett hatályba, és fontos új eleme az ágazati referenciadokumentumok kidolgozásáról rendelkező 46. cikk. Az ágazati referenciadokumentumoknak az adott ágazat legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatait, környezeti teljesítménymutatóit, valamint – szükség szerint – a különböző teljesítményszintek azonosítására szolgáló kiválósági referenciaértékeket és értékelési rendszereket kell leírniuk.
            
               E dokumentum értelmezése és használata
            
            A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) olyan szervezetek önkéntes részvételén alapuló rendszer, amelyek elkötelezettek környezeti teljesítményük folyamatos javítása iránt. Ezen a kereten belül ez az ágazati referenciadokumentum ágazatspecifikus iránymutatást tartalmaz a távközlési és IKT-szolgáltatási ágazat számára, továbbá felhívja a figyelmet számos fejlesztési lehetőségre és legjobb gyakorlatra.
            A dokumentumot az Európai Bizottság állította össze az érdekelt felek észrevételeinek felhasználásával. Egy ágazati szakértőkből és érdekelt felekből álló műszaki munkacsoport a JRC vezetésével megvitatta, majd elfogadta az ebben a dokumentumban ismertetett legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokat, ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciaértékeket; a referenciaértékeket illetően megállapítást nyert, hogy azok hitelesen képviselik az ágazat legjobban teljesítő szervezetei által elért környezeti teljesítményszintet.
            Az ágazati referenciadokumentum célja ötletekkel és inspirációval, valamint gyakorlati és műszaki útmutatással segíteni és támogatni mindazon szervezeteket, amelyek javítani szeretnék környezeti teljesítményüket.
            Az ágazati referenciadokumentum elsősorban azoknak a szervezeteknek szól, amelyeket az EMAS keretében már nyilvántartásba vettek; másodsorban azoknak, amelyek a jövőben kívánják magukat nyilvántartásba vetetni; harmadsorban pedig azoknak, amelyek környezeti teljesítményük javítása érdekében szeretnének többet megtudni a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokról. Ebből fakadóan e dokumentum célja a távközlési és IKT-szolgáltatási ágazatban működő összes szervezet támogatása abban, hogy a számára – akár közvetlenül, akár közvetett módon – releváns környezetvédelmi tényezőkre összpontosíthasson, illetve abban, hogy megismerhesse a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokat, a környezeti teljesítményének mérésére alkalmas, az adott ágazat szempontjából releváns környezeti teljesítménymutatókat, valamint a kiválósági referenciaértékeket.
            
               Miként vegyék figyelembe az EMAS keretében nyilvántartásba vett szervezetek az ágazati referenciadokumentumokat?
            
            Az 1221/2009/EK rendelet értelmében az EMAS keretében nyilvántartásba vett szervezeteknek az ágazati referenciadokumentumokat két különböző szinten kell figyelembe venniük:
            
                        1.
                     
                     
                        amikor a környezeti állapotfelmérések fényében kidolgozzák és végrehajtják környezetközpontú irányítási rendszerüket (4. cikk (1) bekezdés b) pont):
                        A szervezeteknek ebben az esetben az ágazati referenciadokumentum releváns elemeit a saját környezeti állapotfelmérésükben és környezeti politikájukban azonosított releváns környezeti tényezőkkel kapcsolatos környezeti célkitűzéseik és céljaik meghatározása és felülvizsgálata keretében, valamint a környezeti teljesítményük javítása érdekében meghozandó intézkedések meghatározása során kell felhasználniuk.
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        a környezetvédelmi nyilatkozat készítése során (4. cikk (1) bekezdés d) pont és 4. cikk (4) bekezdés):
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    A szervezeteknek a környezeti teljesítményre vonatkozó jelentéstételhez használandó mutatók kiválasztásakor (4) figyelembe kell venniük az ágazati referenciadokumentumban szereplő vonatkozó ágazatspecifikus környezeti teljesítménymutatókat.
                                    A jelentés elkészítéséhez felhasznált mutatókat az ágazati referenciadokumentumban javasolt mutatók alapján kell kiválasztani annak figyelembevételével, hogy azok mennyire relevánsak a szervezet környezeti állapotfelmérésében azonosított jelentős környezeti hatások szempontjából. Mindazonáltal csak a környezeti állapotfelmérésben azonosított legjelentősebb környezeti hatások szempontjából releváns mutatókat kell használni.
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    A környezeti teljesítményre, valamint a környezeti teljesítménnyel kapcsolatos egyéb tényezőkre vonatkozó jelentés elkészítése során a környezetvédelmi nyilatkozatban a szervezeteknek meg kell említeniük, hogy a releváns legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokat és – ha rendelkezésre állnak – a kiválósági referenciaértékeket miként vették figyelembe.
                                    Be kell mutatni, hogy a környezeti teljesítmény (további) javítását szolgáló intézkedések és lépések meghatározása és az esetleges kiemelt területek kijelölése során hogyan használták fel a releváns legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokat és a kiválósági referenciaértékeket (amelyek az ágazat legjobban teljesítő szervezetei által elért környezeti teljesítményt képviselik). Ugyanakkor a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok alkalmazása vagy a kiválósági referenciaértékek teljesítése nem kötelező, mivel az EMAS keretében – annak önkéntes jellegéből adódóan – maguk az érintett szervezetek dönthetik el a költségek és a hasznok elemzése alapján, hogy ez számukra mennyire megvalósítható.
                                    A környezeti teljesítménymutatókhoz hasonlóan a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok és a kiválósági referenciaértékek relevanciáját és alkalmazhatóságát is a szervezetnek kell megítélnie a környezeti állapotfelmérésben azonosított jelentős környezeti tényezők, valamint a műszaki és anyagi lehetőségek ismeretében.
                                 
                              
                  Az ágazati referenciadokumentum olyan elemeit (mutatók, legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok, kiválósági referenciaértékek), amelyek a szervezet által a környezeti állapotfelmérésben azonosított jelentős környezeti tényezők szempontjából nem relevánsak, nem kell sem jelenteni, sem pedig a környezetvédelmi nyilatkozatban bemutatni.
            Az EMAS-ban való részvételt folyamatnak kell tekinteni. Ennek keretében a szervezetnek minden olyan alkalommal, amikor környezeti teljesítményén javítani kíván (és értékeli azt), célszerű áttekintenie az ágazati referenciadokumentum egy-egy részterülettel foglalkozó szakaszát, hogy abból merítsen ötleteket a következő lépésben kezelendő kérdéshez.
            Az EMAS környezetvédelmi hitelesítő ellenőrizni fogja, hogy a szervezet a környezetvédelmi nyilatkozatának elkészítésekor figyelembe vette-e, illetőleg hogyan vette figyelembe az ágazati referenciadokumentumot (1221/2009/EK rendelet 18. cikk (5) bekezdés d) pont).
            Az akkreditált környezetvédelmi hitelesítők az ellenőrzés során bizonyítékokat fognak kérni a szervezettől arra vonatkozóan, hogy az ágazati referenciadokumentum elemei közül hogyan választották ki és vették figyelembe a környezeti állapotfelmérés alapján számukra releváns elemeket. Az ágazati referenciadokumentumban bemutatott kiválósági referenciaértékek teljesülését nem fogják ellenőrizni, azt viszont igen, hogy a szervezet hogyan követte az ágazati referenciadokumentum útmutatásait a teljesítménymutatók kiválasztása és azon önkéntes intézkedések meghatározása során, amelyek végrehajtása révén javítható a szervezet környezeti teljesítménye.
            Az EMAS és az ágazati referenciadokumentum önkéntes jellegére való tekintettel nem szabad a szervezetekre aránytalan terheket róni az ilyen bizonyítékok bemutatása terén. A környezetvédelmi hitelesítők különösen nem kérhetik a szervezettől annak megindokolását, hogy a környezeti állapotfelmérés eredményeire való tekintettel miért nem vett figyelembe egy adott, az ágazati referenciadokumentumban szereplő legjobb gyakorlatot, ágazatspecifikus környezeti teljesítménymutatót vagy kiválósági referenciaértéket. Azonban tehetnek javaslatot további olyan elemekre, amelyekkel a szervezet a jövőben foglalkozhat a környezeti teljesítmény folyamatos javítása melletti elkötelezettsége jegyében.
            
               Az ágazati referenciadokumentum felépítése
            
            Az ágazati referenciadokumentum négy fejezetre tagolódik. Az 1. fejezet bemutatja az EMAS jogi hátterét és a dokumentum használatának módját, míg a 2. fejezet ezen ágazati referenciadokumentum alkalmazási körét határozza meg. A 3. fejezet a különböző legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokról (5) ad rövid leírást e gyakorlatok alkalmazhatóságával kapcsolatos információkkal kiegészítve. Amennyiben egy adott legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlathoz meghatározhatók voltak konkrét környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek, ezek is bemutatásra kerülnek. Nem lehetett azonban az összes legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat esetében kiválósági referenciaértékeket meghatározni, vagy azért, mert nem állt rendelkezésre elegendő adat, vagy pedig azért, mert az egyes vállalatok és/vagy telephelyek konkrét körülményei között olyan sok eltérés van (pl. az adatközpontok környezeti és éghajlati körülményei, a távoli bázisállomások elérhetősége stb.), hogy nem lenne értelme kiválósági referenciaértéket meghatározni. Még ha vannak is kiválósági referenciaértékek, azok nem tekintendők valamennyi vállalat tekintetében elérendő célkitűzéseknek vagy olyan mérőszámoknak, amelyekkel össze lehetne hasonlítani az ágazaton belül működő valamennyi vállalat környezeti teljesítményszintjét; céljuk inkább annak szemléltetése, hogy milyen lehetőségek vannak az egyes vállalatoknak az elért fejlődésük mérése terén való támogatása és további fejlődésre való motiválása tekintetében. Végül a 4. fejezet egy átfogó táblázatban számba veszi a legfontosabb környezeti teljesítménymutatókat, valamint a hozzájuk tartozó magyarázatokat és kiválósági referenciaértékeket.
            2.   ALKALMAZÁSI KÖR
            
            Ez a referenciadokumentum a távközlési és IKT-szolgáltatások ágazatának környezeti teljesítményével foglalkozik (6). Az ebben a dokumentumban ismertetett legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok olyan bevált gyakorlatokként kerültek azonosításra, amelyek támogathatják valamennyi távközlési és IKT-szolgáltató – vagyis távközlési szolgáltatók, IKT-tanácsadó cégek, adatfeldolgozó és tárhelyszolgáltató vállalatok, szoftverfejlesztők és -kiadók, műsorszolgáltatók, IKT-berendezések és -létesítmények üzembe helyezői stb. – erőfeszítéseit. Azok a nagy méretű szervezetek, amelyek nagy mennyiségű adatot tárolnak és dolgoznak fel ügyfeleikkel, ellátási láncukkal és/vagy termékeikkel kapcsolatban (pl. közigazgatási szervek, kórházak, egyetemek, bankok), szintén relevánsnak találhatnak több legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatot is tevékenységeik szempontjából.
            A távközlési és IKT-szolgáltatások ágazatának e jelentés hatálya alá tartozó vállalatai és szervezetei a következők:
            
                         
                     
                     
                        A kiadói tevékenységeknek csak bizonyos alkategóriái (NACE-kód: 58):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    58.21 Számítógépes játék kiadása
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    58.29 Egyéb szoftverkiadás
                                 
                              
                  
                         
                     
                     
                        A távközlési tevékenységek valamennyi alkategóriája (NACE-kód: 61):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    61.1 Vezetékes távközlés
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    61.2 Vezeték nélküli távközlés
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    61.3 Műholdas távközlés
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    61.9 Egyéb távközlés
                                 
                              
                  
                         
                     
                     
                        A számítógépes programozás, szaktanácsadás és a kapcsolódó tevékenységek valamennyi alkategóriája (NACE-kód: 62):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    62.01 Számítógépes programozás
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    62.02 Információtechnológiai szaktanácsadás
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    62.03 Számítógép-üzemeltetés
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    62.09 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
                                 
                              
                  
                         
                     
                     
                        Az információs szolgáltatási tevékenységeknek csak bizonyos alkategóriái (NACE-kód: 63):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    63.11 Adatfeldolgozás, webtárhely-szolgáltatás
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    63.12 Világháló-portál szolgáltatás
                                 
                              
                  E fő célcsoporton kívül a NACE-kódok hatálya alá, de nem a fent felsorolt NACE-kódok szerinti nemzetgazdasági ágakba tartozó, más típusú szervezetek is relevánsnak találhatnak több legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatot is a fokozódó digitalizáció miatt:
            
                        —
                     
                     
                        Könyvek, újságok, folyóiratok stb. kiadása (NACE-kód: 58.1) az interneten keresztül
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Film, videó és televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás (NACE-kód: 59)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Internetes műsorszolgáltatás (NACE-kód: 60)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Hírügynökségi tevékenység (NACE-kód: 63.91)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        M.n.s. egyéb információs szolgáltatás (NACE-kód: 63.99)
                     
                  Más nemzetgazdasági ágakba sorolt egyéb szervezetek, amelyeknek tevékenységük létfontosságú részeként nagy adattárolási, adatkezelési és/vagy távközlési infrastruktúrákat kell irányítaniuk vagy működtetniük, több legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatot is relevánsnak találhatnak. Ilyenek például az alábbi nemzetgazdasági ágakba tartozó szervezetek:
            
                        —
                     
                     
                        Szoftver sokszorosítása (NACE-kód: 18.20)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Telefoninformáció (NACE-kód: 82.20)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás (NACE-kód: 71.1)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Műszaki vizsgálat, elemzés (NACE-kód: 71.20)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés (NACE-kód: 72.1)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység (NACE-kód: 91.0), valamint nagy szervezetek, amelyek nagy mennyiségű adatot tárolnak és dolgoznak fel ügyfeleikről, ellátási láncukról és/vagy termékekről, mint például közigazgatási szervek, kórházak, egyetemek, bankok, gyártók, kiskereskedők és egyéb szolgáltató vállalatok.
                     
                  Az ebben a jelentésben meghatározott távközlési és IKT-szolgáltatási ágazat az ilyen szolgáltatások és kapcsolódó berendezések értékláncának csak egy meghatározott részét fedi le. Ennek célja a más legjobb gyakorlatokról szóló jelentésekkel való átfedések elkerülése volt:
            
                        —
                     
                     
                        az IKT-termékek gyártása (NACE-kód: 26.1, 26.2., 26.3. és 26.8.), az IKT-termékek kereskedelme (NACE-kód: 46.5), az ipari gép, berendezés üzembe helyezése (NACE-kód: 33.20), valamint az IKT-berendezések újrahasznosítása, újrafelhasználása és javítása (NACE-kód: 95.1) az elektromos és elektronikus berendezések gyártásával foglalkozó ágazat legjobb gyakorlatairól szóló jelentés hatálya alá tartozik (7);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Tekinthető úgy, hogy az IKT-termékek kiskereskedelmét (NACE-kód: 47.1 és 47.4) lefedi a kiskereskedelmi ágazat legjobb gyakorlatairól szóló jelentés (8).
                     
                  Ez a dokumentum a távközlési és IKT-szolgáltatások ágazatában működő szervezetek fő üzleti tevékenységeire terjed ki. Az IKT-eszközök közvetlen kezelésén túl a fő üzleti tevékenységek magukban foglalják a legfontosabb érdekelt felekkel való kapcsolatot is, jóllehet azokra a gyakorlatokra korlátozódnak, amelyeket a távközlési szolgáltatók és az IKT-szolgáltatók önállóan képesek végrehajtani (pl. környezeti szempontok megállapítása az IKT-berendezések beszerzése során, a fogyasztók tájékoztatása a rendelkezésükre bocsátott eszközök energiafogyasztásáról).
            Az irodák igazgatása és az általános vállalati fuvarozás sem tartozik ide, mivel ezek minden szervezettípura vonatkoznak, és nem kifejezetten a távközlési és IKT-szolgáltatások ágazatában működő szervezetekre jellemzőek. Emellett a közigazgatásban alkalmazott legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokról szóló dokumentumban már kidolgozásra kerültek a mobilitással (üzleti utazás és a munkavállalók ingázása) és az irodák fenntarthatóságával kapcsolatos legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok (9). Ezeken a területeken nem kerültek meghatározásra kifejezetten a távközlési és IKT-szolgáltatásokhoz kapcsolódó épületekre és szállításra vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok.
            Az IKT-berendezések gyártása, kiskereskedelme és újrahasznosítása nem szerepel ebben a tanulmányban, mivel azokkal más ágazatokra vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokról szóló dokumentumok foglalkoznak.
            Ez a jelentés különbséget tesz a következők között:
            
                        —
                     
                     
                        azon legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok, amelyek a távközlési és IKT-szolgáltatások ágazatában működő szervezetek környezeti hatásait minimalizálják; ezek „az IKT ökologizálása” néven ismert gyakorlatok;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        azon legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok, amelyeket a távközlési és IKT-szolgáltatások ágazatában működő szervezetek annak érdekében hajthatnak végre, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a távközlési és IKT-szolgáltatások ágazatán kívüli egyéb ágazatok környezeti hatásait; ezek az „ökologizálás az IKT révén” néven ismert gyakorlatok.
                     
                  Az 1. ábra áttekintést nyújt a távközlési és IKT-szolgáltatások ágazatára vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok alkalmazási köréről.
            
               
            
               1. ábra: A dokumentum alkalmazási körének áttekintése
            
            A távközlési és IKT-szolgáltatások ágazatát érintő fő környezeti tényezőket és a kapcsolódó környezeti terheléseket az 1. táblázat mutatja be. Ezek a környezeti tényezők mint az ágazat legrelevánsabb környezeti tényezői kerültek meghatározásra, és ezek azok, amelyekkel ez a dokumentum foglalkozik. Ugyanakkor azt, hogy egy adott szervezetnek mely környezeti tényezőkkel kell foglalkoznia, eseti alapon kell meghatározni.
            
               1. táblázat
            
            
               A távközlési és IKT-szolgáltatások ágazatához kapcsolódó fő környezeti tényezők és környezeti terhelések
            
            
                        
                           Szolgáltatás/Tevékenység
                        
                     
                     
                        
                           Fő környezeti tényezők
                        
                     
                     
                        
                           Fő környezeti terhelések
                        
                     
                  
                        Adatközpont
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    IKT-berendezések (szerverek, tárolóeszközök stb.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Szoftver (processzorok)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Fűtés, szellőztetés és légkondicionálás
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Energiaellátás
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Épületek
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Energia- és vízfogyasztás
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    E-hulladék és szennyvíz keletkezése
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Villamosenergia-termelésből és hűtőközeg-szivárgásból származó ÜHG-kibocsátás
                                 
                              
                  
                        Végfelhasználói eszközök
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    IKT-berendezések (számítógépek, perifériás eszközök stb.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Szoftver
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Energiafogyasztás a hardver áramellátásához
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    E-hulladék keletkezése
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Villamosenergia-termelésből származó ÜHG-kibocsátás
                                 
                              
                  
                        Távközlési infrastruktúra és hálózatok
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Épületek (központi irodák, bázisállomások stb.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Csomópontok (antennák, műholdak, útvonalválasztók stb.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Összeköttetések (kábelek, szálak, vezetékek stb.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Terminálok (telefonok, számítógépek, modemek stb.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Szoftver (processzorok stb.)
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Hálózati berendezésekből és hűtőrendszerekből származó villamosenergia-fogyasztás
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A szállításhoz kapcsolódó üzemanyag-fogyasztás
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    E-hulladék keletkezése
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Elektromágneses hullámok előállítása
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Villamosenergia-termelésből származó ÜHG-kibocsátás
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az infrastruktúra kiépítésével a tájképben és az élőhelyekben okozott változások
                                 
                              
                  
                        Műsorszolgáltatás
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Épületek (bázisállomások)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Adóberendezések (antennák, műholdak stb.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Összeköttetések (kábelek, szálak stb.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Terminálok (rádiók, televíziók stb.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Szoftver (processzor)
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Energiafogyasztás
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    E-hulladék keletkezése
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Elektromágneses hullámok előállítása
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Villamosenergia-termelésből származó ÜHG-kibocsátás
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A tájképben és az élőhelyekben okozott változások
                                 
                              
                  E referenciadokumentum legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatait a 2. táblázat mutatja be.
            
               2. táblázat
            
            
               A dokumentum felépítése
            
            
                        
                           Szakasz
                        
                     
                     
                        
                           Leírás
                        
                     
                  
                        
                                    3.1.
                                 
                                 
                                    A több területet érintő kérdésekre vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok
                                 
                              
                     
                        Ez a szakasz olyan gyakorlatokat ismertet, amelyeket a távközlési és IKT-szolgáltatások ágazatának bármely szereplője végrehajthat (környezetközpontú irányítási rendszer megvalósítása, zöld közbeszerzési politika bevezetése, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megelőzése és kezelése, megújuló energia használata stb.).
                     
                  
                        
                                    3.2.
                                 
                                 
                                    Az adatközpontokra vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok
                                 
                              
                     
                        A legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok e csoportja az adatközpontokra jellemző gyakorlatokra összpontosít (hűtés és légáramlás-kezelés, szerver virtualizálás stb.), amelyekre a CENELEC CLC/TR 50600-99-1. számú műszaki jelentése hivatkozik.
                     
                  
                        
                                    3.3.
                                 
                                 
                                    Az elektronikus hírközlő hálózatokra vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok
                                 
                              
                     
                        Ez a szakasz ismerteti azokat a gyakorlatokat, amelyek célja a meglévő vezetékes és vezeték nélküli hálózatok jobb kezelése (az energiafogyasztás és az elektromágneses mezővel kapcsolatos kérdések tekintetében), energiahatékonyabb hálózati berendezések telepítése, valamint a hálózati infrastruktúrák kiépítéséből vagy felújításából származó hatások csökkentése.
                     
                  
                        
                                    3.4.
                                 
                                 
                                    Legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok a környezeti teljesítmény javítására más ágazatokban („ökologizálás az IKT révén”)
                                 
                              
                     
                        Ez a szakasz azokat a gyakorlatokat tartalmazza, amelyek bemutatják, hogy az IKT hogyan csökkentheti a környezeti hatásokat más ágazatokban, a távközlési és IKT-szolgáltatások ágazatában működő vállalatok valós példái alapján
                     
                  3.   A TÁVKÖZLÉSI ÉS IKT-SZOLGÁLTATÁSI ÁGAZATBAN ALKALMAZANDÓ LEGJOBB KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI GYAKORLATOK, ÁGAZATI KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYMUTATÓK ÉS KIVÁLÓSÁGI REFERENCIAÉRTÉKEK
            
            3.1.   A több területet érintő kérdésekre vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok
            
            Ez a szakasz olyan, több területet érintő intézkedésekre összpontosít, amelyek a távközlési és IKT-szolgáltatási ágazatban különböző szinteken működő valamennyi szervezettípusra vonatkozhatnak (adatközpontok, távközlési hálózatok, végfelhasználói eszközök stb.).
            3.1.1.   A környezetközpontú irányítási rendszer lehető legjobb kihasználása
            
            Az IKT-létesítmények az energiafogyasztás, a vízfogyasztás és a hulladékkeletkezés révén jelentős hatást gyakorolnak a környezetre. Különösen fontos, hogy a távközlési és IKT-szolgáltató vállalatok figyelemmel kísérjék környezeti hatásukat, és környezetközpontú irányítási rendszert vezessenek be e hatások szisztematikus minimalizálása érdekében. Legjobb gyakorlatnak számít:
            A szervezet IKT-igényeinek meghatározása és a meglévő IKT-berendezések, -szolgáltatások és -szoftverek ellenőrzése.
            Az IKT-berendezések infrastruktúrája és létesítményei környezeti teljesítményének mérése, nyomon követése és irányítása.
            Teljesítményértékelésen és bevált gyakorlatokon alapuló célkitűzések és cselekvési tervek meghatározása.
            Annak biztosítása, hogy a kitűzött célok és a cselekvési tervek a vállalat egészére kiterjedő hatékony környezetvédelmi politikák, például egy energiahatékonysági stratégia részét képezzék.
            
               Alkalmazhatóság
            
            Ez a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat széles körben alkalmazható az ágazatban működő valamennyi vállalat és szervezet tekintetében. A folyamathoz rendelt erőforrásokat és eszközöket azonban hozzá kell igazítani a telephely vagy a vállalat méretéhez és környezeti hatásához. A kis és közepes méretű vállalatok esetében értékelni és érvényesíteni kell a szükséges erőfeszítéseket.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Eszközgazdálkodási rendszer megvalósítása, pl. az ISO 55001 szerint tanúsított (I/N)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A fejlett környezetközpontú irányítási rendszerrel végrehajtott műveletek aránya (a létesítmények/műveletek %-ában), pl. EMAS keretében hitelesített, ISO 14001 szerint tanúsított
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az energiafogyasztást és a vízfogyasztást, valamint a hulladékgazdálkodást mérő és ellenőrző műveletek aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A környezetvédelmi célkitűzésekkel kapcsolatos tájékoztatásban és a vonatkozó környezetközpontú irányítási tevékenységekkel kapcsolatos képzésben legalább egy alkalommal részt vevő munkavállalók aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Energiahatékonysági mutatók alkalmazása (I/N)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    E-hulladék keletkezése (kg-ban vagy tonnában) forgalmi egységenként (EUR)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Vízhatékonysági mutatók alkalmazása (I/N)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Összes szén-dioxid-kibocsátás (tonna CO2-egyenértékben) az 1. és a 2 (10). alkalmazási kör esetében
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Összes kompenzált szén-dioxid-kibocsátás (tonna CO2-egyenértékben)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Szén-dioxid-kibocsátás (tonna CO2-egyenértékben) az 1. és 2. alkalmazási kör esetében, forgalmi egységenként (EUR)
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    A vállalat globális és integrált eszközgazdálkodási rendszerrel rendelkezik, pl. ISO 55001 szerint tanúsított
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A műveletek 100 %-a fejlett környezetközpontú irányítási rendszert alkalmaz, pl. EMAS keretében hitelesített vagy ISO 14001 szerint tanúsított
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A műveletek 100 %-a méri és ellenőrzi az energiafogyasztást és a vízfogyasztást, valamint a hulladékgazdálkodást
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A vállalat elérte a karbonsemlegességet (1. és 2. alkalmazási kör), többek között megújuló energia felhasználása és szén-dioxid-kompenzáció révén, miután minden erőfeszítést megtett az energiahatékonyság javítása érdekében
                                 
                              
                  3.1.2.   Fenntartható IKT-termékek és -szolgáltatások beszerzése
            
            Az IKT-termékek és -szolgáltatások kiválasztásának és bevezetésének integrált stratégián kell alapulnia, hogy kezelni lehessen azok eredendő környezeti hatásait, például energiafogyasztásukat és bizonyos anyagok, például ritka fémek és vegyi anyagok használatát. Legjobb gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        A meglévő IKT-berendezések és a közbeszerzési eljárás előkészítése során felmerülő igények értékelése.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A teljesítendő konkrét környezetvédelmi kritériumok feltüntetése az ajánlati felhívásban.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Képzés és iránymutatás nyújtása a végfelhasználóknak az IKT-megoldások alkalmazása során, hogy a lehető legjobban kihasználhassák a termékeket és a szolgáltatásokat.
                     
                  Energiahatékonysági és környezeti teljesítménykritériumok megállapítása a fogyasztók rendelkezésére bocsátott IKT-berendezésekre vonatkozóan, segítve őket környezeti hatásuk csökkentésében.
            
               Alkalmazhatóság
            
            A fenntartható IKT-szolgáltatások és -termékek beszerzésére vonatkozó politika bármely vállalatnál megvalósítható, de speciális készségeket igényel a fenntarthatósággal kapcsolatban. A nagy szervezetek nagyobb potenciállal rendelkeznek arra, hogy befolyást gyakoroljanak beszállítóikra, a kkv-k viszont jelentős befolyást gyakorolhatnak a helyi beszállítókra.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    A vállalat által megvásárolt, meghatározott környezetvédelmi kritériumoknak (pl. uniós ökocímke, felső osztályú energiacímke, Energy Star, TCO-tanúsított stb.) megfelelő termékek vagy szolgáltatások aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A teljes tulajdonlási költség alkalmazása kritériumként az ajánlati felhívásban (I/N)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A vállalat által beszerzett, nemzetközileg elismert legjobb gyakorlatoknak vagy követelményeknek (pl. uniós magatartási kódexek) megfelelő berendezések aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A vállalat által vásárolt, újrafeldolgozott anyagokból készült vagy a Forest Stewardship Council által odaítélt címkével rendelkező csomagolások aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A környezeti szempontok súlyozásának aránya az ajánlati felhívásokban
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az érvényes környezetközpontú irányítási rendszerrel vagy energiagazdálkodási rendszerrel (pl. EMAS keretében hitelesített, ISO 14001 vagy ISO 50001 szerint tanúsított) rendelkező beszállítók aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A vállalat által az ügyfeleknek nyújtott olyan IKT-termékek és -szolgáltatások aránya, amelyekre vonatkozóan környezeti információk állnak a végfelhasználók rendelkezésére
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    A vállalat által vásárolt valamennyi IKT-berendezés ISO I. típusú ökocímkével rendelkezik (pl. uniós ökocímke, Blue Angel) (ha van ilyen), az Energy Star vagy (ha rendelkezésre áll) az uniós zöld közbeszerzési kritériumok alkalmazása a közbeszerzés során
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A vállalat által vásárolt valamennyi széles sávú berendezés megfelel a széles sávú berendezésekre vonatkozó uniós magatartási kódex kritériumainak
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A vállalat által vásárolt csomagolóanyagok 100 %-ban újrafeldolgozott anyagokból készültek vagy a Forest Stewardship Council által odaítélt címkével rendelkeznek
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az ajánlatok súlyozása 10 %-ban a környezeti teljesítményen alapul IKT-berendezések vásárlása esetén
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A vállalat által nyújtott termékek és szolgáltatások 100 %-a vonatkozásában környezeti információk állnak a végfelhasználók rendelkezésére
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A teljes tulajdonlási költség alkalmazása kritériumként az ajánlati felhívásban
                                 
                              
                  3.1.3.   A végfelhasználói eszközök energiafogyasztásának optimalizálása
            
            A távközlési és IKT-szolgáltató vállalatok irodáiban és létesítményeiben használt végfelhasználói berendezések energiafogyasztása a konkrét energiagazdálkodási intézkedéseknek köszönhetően jelentős mértékben csökkenthető. Legjobb gyakorlatnak számít:
            
                         
                     
                     
                        Műszaki megoldások alkalmazása:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    megfelelő eszközök telepítése az energiahatékonyság és a funkciók tekintetében, a felhasználók igényeitől függően,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    a berendezések megfelelő konfigurálása a szükségtelen funkciók és energiafogyasztás minimalizálása érdekében,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    rendszeres energetikai auditok végzése az eszközök konfigurációjának és a kikapcsolt eszközöknek az ellenőrzése érdekében,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    energiagazdálkodási megoldások kifejlesztése különböző típusú energiagazdálkodási módok alkalmazásával (kézi, alapértelmezett, szoftveren keresztül) vagy erre a célra szolgáló eszközök (intelligens energiasáv stb.) használatával.
                                 
                              
                  
                         
                     
                     
                        Szervezeti megoldások alkalmazása:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    az egyéni felhasználói elfogadottság értékelése,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    a felhasználók tudatosságának növelése.
                                 
                              
                  
               Alkalmazhatóság
            
            Ez a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat a nagy és kis méretű vállalatokra egyaránt alkalmazható, bár a kkv-k számára előnyösebbek lehetnek az egyéni felhasználói tudatosságon alapuló eljárások, mint az automatizált ellenőrzések, amelyek inkább a nagyvállalatok számára alkalmasak. Az energiagazdálkodás megvalósítása attól függ, hogy a vezetés elkötelezett-e az általános energiamegtakarítási célkitűzések és a környezeti teljesítmény támogatása mellett. Függ továbbá attól is, hogy a személyzet mennyiben járul hozzá az energiagazdálkodási intézkedésekhez, valamint az informatikai és beszerzési osztály által nyújtott támogatástól.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Az irodák energiafelhasználása (kWh) forgalmi egységenként vagy a munkaállomások vagy a helyszínen dolgozó alkalmazottak száma szerint (lehetőség szerint a fűtés, szellőztetés és légkondicionálás, továbbá a világítás nélkül)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az optimális energiagazdálkodás melletti telepítés során konfigurált végfelhasználói IKT-eszközök aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az energiagazdálkodás tekintetében megfelelő gyakorisággal ellenőrzött végfelhasználói IKT-eszközök aránya (pl. évente, a termék élettartama során csak egyszer stb.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az energiamegtakarítás terén legalább egyszer képzésben részesült személyzet aránya
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Az optimális energiagazdálkodás melletti telepítés alkalmával sor kerül minden végfelhasználói IKT-eszköz konfigurálására
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Sor került az összes végfelhasználói IKT-eszköz ellenőrzésére az energiagazdálkodás tekintetében legalább egyszer azok élettartama során
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Valamennyi munkavállaló legalább egyszer képzésben részesült az energiamegtakarítás terén
                                 
                              
                  3.1.4.   Megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energia használata
            
            Az IKT-létesítmények az intenzív energiafelhasználás miatt nagy szénlábnyommal rendelkeznek. A megújuló energiaforrásokból, például biomasszából, nap-, szél- és geotermikus energiával működő hűtőrendszerekből történő villamosenergia-termelés jelentősen csökkenti szénlábnyomukat. Legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        Harmadik féltől származó zöld villamos energia vásárlása.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Saját villamos energia előállítása a telephelyen vagy azon kívül.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A villamos energia hatékony tárolása a telephelyen.
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            A legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat széles körben alkalmazható az ágazat valamennyi vállalattípusa esetében, beleértve a kkv-kat is. Alkalmazhatóságát azonban befolyásolhatja a létesítmény földrajzi helye és mérete.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    A vásárolt megújuló villamos energia (származási garanciákkal) részaránya a teljes villamosenergia-felhasználáson belül (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A telephelyen termelt megújuló villamos energia részaránya a teljes villamosenergia-felhasználáson belül (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Megújulóenergia-tényező az EN 50 600-4-3 szabvány szerint
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Szén-dioxid-felhasználási hatékonyság = a létesítmény energiafogyasztásából származó CO2-egyenérték (kg CO2-egyenérték)/összes IKT energiafogyasztás (kWh)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A felhasznált energia széntartalma = a létesítmény energiafogyasztásából származó CO2-egyenérték (kg CO2-egyenérték)/összes energiafogyasztás (kWh)
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    A felhasznált villamos energia 100 %-a megújuló energiaforrásokból származik (akár vásárolt, akár a helyszínen termelt)
                                 
                              
                  3.1.5.   Az IKT-berendezések erőforrás-hatékonysága a hulladékkeletkezés megelőzése, a hulladék újrafelhasználása és újrafeldolgozása révén
            
            Az erőforrás-hatékonyság és a megfelelő hulladékgazdálkodás fontos az IKT-ágazatban, mivel ott olyan anyagokat használnak, amelyeket az életciklus végén megfelelően kezelni kell az emberi egészség és a környezet károsodásának elkerülése érdekében. Emellett az újrafeldolgozás révén nagy lehetőségeket kínál az erőforrások kimerülésének korlátozására is. Különleges hulladékgazdálkodási eljárások alkalmazhatók annak érdekében, hogy az IKT-vállalatoknál a hulladékhierarchia minden szakaszában javuljon a hulladékgazdálkodás. Legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        Hulladékmegelőzési terv kidolgozása.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Az életciklus-értékelésen alapuló környezettudatos tervezés előmozdítása közbeszerzés révén.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Az IKT-berendezések élettartamának növelése és elavulásának korlátozása.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Az IKT-berendezések újrahasználatát lehetővé tevő rendszerek bevezetése.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A hulladékká vált IKT-berendezések nyomon követhető gyűjtésének és megfelelő szétválogatásának biztosítása.
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            
                         
                     
                     
                        A legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat elvileg széles körben alkalmazható az ebben az ágazatban működő valamennyi típusú vállalat esetében; a gyakorlatban a kis méretű vállalatok kiszervezhetnek bizonyos hulladékgazdálkodási műveleteket. A berendezések tulajdonosi modellje meghatározza az erőforrás-hatékonysággal kapcsolatban rendelkezésre álló lehetőségeket is.
                        
                           Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
                        
                        
                                    
                                       Környezeti teljesítménymutatók
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Kiválósági referenciaértékek
                                    
                                 
                              
                                    
                                                —
                                             
                                             
                                                Tanúsított hulladékmentes irányítási rendszerrel vagy tanúsított eszközgazdálkodási rendszerrel rendelkező létesítmények vagy telephelyek aránya (a létesítmények/telephelyek %-ában)
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                Az IKT-berendezések átlagos élettartamát különböző termékcsoportokra kell kiszámítani (pl. szerverek, útvonalválasztók, végfelhasználói eszközök)
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                A saját műveletek során keletkezett, újrahasználat vagy felújítás céljából hasznosított vagy újrafeldolgozásra elküldött IKT-hulladék aránya
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                Az ügyfelektől származó, újrahasználat vagy felújítás céljából hasznosított vagy újrafeldolgozásra elküldött e-hulladék vagy IKT-hulladék aránya
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                A hulladéklerakókba szállított IKT-hulladék mennyisége (t)
                                             
                                          
                                 
                                    
                                                —
                                             
                                             
                                                A létesítmények 100 %-a tanúsított hulladékmentes irányítási rendszerrel vagy tanúsított eszközgazdálkodási rendszerrel rendelkezik
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                A saját IKT-berendezések 90 %-át újrahasználat vagy felújítás céljára hasznosítják, vagy újrafeldolgozásra továbbítják
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                Az IKT-berendezések 30 %-át visszaveszik az ügyfelektől, majd újrahasználat vagy felújítás céljára hasznosítják, vagy újrafeldolgozásra továbbítják (az ügyfeleknek berendezéseket szolgáltató IKT-vállalatok esetében)
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                A hulladéklerakókba szállított IKT-hulladék mennyisége nulla
                                             
                                          
                              
                  3.1.6.   Az adatforgalom iránti igény minimálisra csökkentése zöld szoftverek segítségével
            
            Bár a szoftver nem fogyaszt közvetlenül energiát, nagymértékben befolyásolja annak az IKT-hardvernek az energiahatékonyságát, amelyen fut. A szoftverkódok nagy része azonban nem veszi figyelembe az energiafogyasztást, és lehetőségek kínálkoznak a szoftverek optimalizálására, a feldolgozott és továbbított adatmennyiség csökkentésére, végső soron pedig a hardver energiafogyasztásának csökkentésére.
            Ez a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat azokra a gyakorlatokra irányul, amelyeket vagy új szoftverek kifejlesztésekor, vagy a meglévő szoftverek optimalizálásakor lehet alkalmazni szerverek és hálózatok esetében, figyelembe véve mind a mobilalkalmazásokat (okostelefonokhoz és táblagépekhez), mind pedig a számítógépes szoftvereket (laptopokhoz és asztali számítógépekhez), valamint webportálok és webalapú alkalmazások esetében. Legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        Energiahatékonyabb szoftver kiválasztása vagy fejlesztése, amely a lehető legkisebbre csökkenti az IKT-berendezések üzem közbeni energiafogyasztását.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A végfelhasználói szükségletek felmérésén alapuló, az igényekhez igazított szoftverek tervezése a használati szakaszban a túlzott energiafogyasztás elkerülése, valamint a meglévő IKT-eszközök elavulásának korlátozása érdekében.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A szoftverek energiafogyasztásának figyelemmel kísérése a beszerzett szoftverek valós teljesítményének értékelése, illetve a meglévő szoftverek energiahatékonyságának javítására rendelkezésre álló lehetőségek felmérése érdekében.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A szoftverek környezeti hatásainak felmérése életciklus-értékelésen keresztül a fejlesztési szakaszban, valamint teljesítménymérés (CPU, RAM és energiafelhasználás) a használati szakaszban.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A meglévő szoftverek refaktorálása azok energiahatékonyságának javítása érdekében.
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            A legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat az ágazat valamennyi vállalattípusára alkalmazható, függetlenül attól, hogy a vállalatok beszerzik vagy maguk fejlesztik ki szoftvermegoldásaikat.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak a telephelyeknek az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti legjobb gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az új informatikai szolgáltatások fejlesztése és bevezetése tekintetében
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A szoftverhasználattal kapcsolatban továbbított adatok mennyisége (bit/weboldal-megtekintés vagy bit/mobilalkalmazás-használattal töltött percek)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak az újonnan beszerzett szoftvereknek az aránya, amelyek esetében az energiahatékonyságot a közbeszerzés során kiválasztási kritériumként alkalmazták (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak az újonnan fejlesztett szoftvereknek az aránya, amelyek esetében az energiahatékonyságot fejlesztési kritériumként alkalmazták (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az igényekhez igazodva tervezett szoftverek aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A nagyobb energiahatékonyság érdekében refaktorált vagy kódfelülvizsgálaton átesett meglévő szoftverek aránya (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak a szoftvereknek az aránya, amelyek esetében sor került az energiahatékonyság értékelésére vagy megfigyelésére (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak a szoftvereknek az aránya, amelyek esetében életciklus-értékelésre került sor
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az energiahatékony szoftverekkel kapcsolatos képzésben részt vevő szoftverfejlesztők (személyzet) aránya (%)
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti legjobb gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az új informatikai szolgáltatások fejlesztése és bevezetése tekintetében
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az összes munkavállaló (szoftverfejlesztő) képzésben részesült az energiahatékony szoftverekkel kapcsolatban
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az év során legalább egy, az adatforgalom iránti igény zöld szoftverrel történő minimalizálására irányuló projektet hajtottak végre
                                 
                              
                  3.2.   Az adatközpontokra vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok
            
            Ez a szakasz azokkal a gyakorlatokkal foglalkozik, amelyek javítják az adatközpontok működésének környezeti teljesítményét. Az ebben a fejezetben meghatározott eljárások közül sok alkalmazható távközlési központi irodákban is.
            Sokféle adatközpont létezik, és ezek számos különböző módon kategorizálhatók; az adatközpontok az alábbi jellemzők alapján különböztethetők meg egymástól: az adatközpont mérete (a fizikai terület, a szerverek száma és/vagy a munkaterhelési kapacitás alapján meghatározva); földrajzi helye; az üzemeltető célja vagy típusa (pl. vállalkozási adatközpontok, helymegosztás (11), tárhelymegosztás vagy hálózatüzemeltetői létesítmények) és biztonsági szintje (I–IV. szint). Ezek a jellemzők mind befolyásolják az alábbi legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok különböző adatközpontokra való alkalmazhatóságát.
            3.2.1.   Energiagazdálkodási rendszer bevezetése az adatközpontok számára (beleértve az IKT- és egyéb berendezések mérését, megfigyelését és irányítását)
            
            Az adatközpontok energiafogyasztása felel azok környezeti hatásainak jelentős részéért. Ezért fontos, hogy az adatközpontok üzemeltetői világos és részletes képet kapjanak az energiafogyasztásról a megfelelő granularitási szinteken, és módszeresen kihasználjanak minden lehetőséget annak minimalizálására. Legjobb gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        Energiagazdálkodási rendszer (pl. ISO 50001 vagy az EMAS keretében) bevezetése.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A meglévő berendezések és szolgáltatások ellenőrzése annak biztosításához, hogy az optimalizálási és konszolidációs potenciállal rendelkező valamennyi területet azonosítsák annak érdekében, hogy az új dologi beruházások előtt maximalizálják a kihasználatlan képességeket.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Olyan mérőberendezések üzembe helyezése, amelyek képesek az energiafogyasztás és a környezeti paraméterek különböző szinteken történő mérésére (sor, szekrény, állvány vagy IKT-eszköz szintjén).
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A berendezések használatára, az energiafogyasztásra és a környezeti feltételekre vonatkozó fő teljesítménymutatók nyomon követése és jelentése.
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            Az adatközpontokra vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok alkalmazhatóságával kapcsolatos általános megjegyzések alkalmazandók. A legjobb energiagazdálkodási gyakorlatok többsége jobban megfelel majd a helyi, középszintű és vállalati szintű adatközpontoknak.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    KPIDCEM, az adatközpontra vonatkozó globális KPI az ETSI szabvány szerint
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az ISO 50001 szerint tanúsított, vagy az EMAS-ba integrált, vagy az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós magatartási kódexnek vagy a CLC/TR 50600-99-1 szerinti elvárt gyakorlatoknak megfelelő energiagazdálkodási rendszerrel rendelkező létesítmények aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak az IKT-, hűtő- vagy tápellátó berendezéseknek az aránya, amelyek különleges mérőberendezéssel rendelkeznek (használatuk, energiafogyasztásuk, a hőmérsékletre vagy a páratartalomra vonatkozó feltételek tekintetében)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak a munkavállalóknak az aránya, akik az év során az energiapolitikai célkitűzésekkel kapcsolatos tájékoztatásban vagy a vonatkozó energiagazdálkodási intézkedésekre irányuló képzésben részesültek
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    A meglévő adatközpontok esetében a KPIDCP legfeljebb 1,5
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az összes adatközpont az ISO 50001 szerint rendszer tanúsított, vagy az EMAS-ba integrált, vagy az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatoknak vagy a CLC/TR 50600-99-1 szerinti elvárt gyakorlatoknak megfelelő energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik
                                 
                              
                  3.2.2.   Adatkezelési és -tárolási politika meghatározása és végrehajtása
            
            A meghajtókon tárolt adatok mennyisége, valamint az alkalmazások, adatbázisok és szolgáltatások futtatásához szükséges számítástechnikai kapacitás minimálisra csökkentése kulcsfontosságú intézkedés az adatközpontok energiafogyasztásának csökkentése érdekében a meghajtott hardverek (szerverek és tárolóeszközök) számának csökkentése révén. Legjobb gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        Hatékony adatkezelési és -tárolási politika végrehajtása a szükségtelenül vagy ismételten tárolt adatok, illetve a gyors hozzáférést nem igénylő tárolt adatok arányának minimalizálása érdekében.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Hálózati és virtualizációs technológiák alkalmazása a megosztott platformok használatának maximalizálása érdekében.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A meglévő szolgáltatások megszilárdítása és a felesleges hardverek (és virtuális gépek) leszerelése a rendkívül ellenálló és megbízható hardverek (szerverek, hálózati és tárolóberendezések) számának csökkentése érdekében.
                     
                  Megfelelő alkalmazás esetén ezek az eljárások a megvásárolt hardverek csökkenését eredményezik, ami jelentős anyagierőforrás-megtakarítást eredményez.
            
               Alkalmazhatóság
            
            Ez a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat széles körben alkalmazható az ágazat valamennyi vállalatára és szervezetére, azok méretétől, biztonsági szintjétől vagy céljától függetlenül, jóllehet az alkalmazás eltérő lehet a vállalkozások vagy a helymegosztási adatközpontok esetében. Noha a nagyobb adatközpontokban gyakrabban alkalmazzák a virtualizációt, ez a módszer kisebb szervertermekben is megvalósítható.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Energiafogyasztás (kWh)/állvány
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A tárolólemezek átlagos helykihasználása (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Átlagos szerverhasználat (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Átlagos szekrényhasználat (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Virtualizált szerverek aránya (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak az adatközpontoknak az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az adatkezelés és -tárolás, valamint a meglévő IKT-berendezések és -szolgáltatások kezelése tekintetében
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az adatkezelés és -tárolás, valamint a meglévő IKT-berendezések és -szolgáltatások kezelése tekintetében
                                 
                              
                  3.2.3.   A légáramlás-kezelés és -tervezés javítása
            
            Az informatikai rendszerek megbízhatósága a környezeti feltételektől (hőmérséklet, páratartalom, por stb.) függ, amelyeket a beltéri levegő minőségének megfelelő ellenőrzésével kell biztosítani. Az adatközpontok légáramlás-kezelésének célja a levegő visszavezetésének, valamint a bevezetett hűtőlevegő és a berendezésekből kiáramló meleg levegő keveredésének megelőzése. Legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        Az IKT-berendezések meleg folyosó/hideg folyosó konfigurációjának megvalósítása annak biztosítása érdekében, hogy a hardverek közös légáramlási iránnyal rendelkezzenek, és így ne keveredhessen a hideg és a meleg levegő.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A folyosók elkülönítésének és elhatárolásának biztosítása a levegő szerverek körüli visszavezetésének elkerülése érdekében.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Az IKT-berendezések elkülönítése környezeti követelményeik (főként páratartalom és hőmérséklet) szerint, és megfelelő légáramlás biztosítása különálló környezeti területek felé.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A padló és a mennyezet kialakításának javítása az átmenő légáramlás csökkentése, a levegő visszavezetésének megelőzése, valamint a kábelezés és más szerkezetek által okozott akadályok csökkentése érdekében.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A betáplált hűtött levegő mennyiségének és minőségének az informatikai berendezések szükségleteihez történő igazítása (a termelt hő funkciója és környezetvédelmi követelmények), valamint a szükségesnél kicsivel több levegő betáplálása a fűtött levegő visszavezetésének minimalizálása érdekében.
                     
                  A jobb légáramlás-kezelés növeli a hűtőberendezések hatékonyságát és kapacitását, csökkenti a ventilátorok és párásítók használatát (és azok energiafogyasztását), és minimálisra csökkenti a hulladékhő termelését.
            
               Alkalmazhatóság
            
            Ezen intézkedések többségét csak az adatközpont üzemeltetője hajthatja végre, mivel ezekhez szükség van az üzemeltetési feltételek módosítására, a létesítmény kialakításában eszközölt változtatásokra vagy új berendezések telepítésére. Noha az azonosított legjobb gyakorlatok bármilyen méretű adatközpontban végrehajthatók, méretgazdaságossági hatások figyelhetők meg a nagyobb adatközpontokban, ahol a beruházások rövidebb időn belül megtérülnek.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    A levegőáramlás hatékonysága (a ventilátor teljesítménye kWh-ban/a ventilátor levegőáramlása m3/órában)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Visszatérő hőmérsékleti index (a levegő visszavezetésének meghatározása)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A légkezelő áramlási teljesítménye (mértékegység nélkül)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A légkezelő hőteljesítménye (mértékegység nélkül)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Állvány hűtési index (a beszívott levegő hőmérséklete és az ASHRAE által ajánlott hőmérséklet közötti különbség)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A meleg folyosó/hideg folyosó konfigurációban beszerelt állványok aránya (elhatárolással)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak az adatközpontoknak az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat a légáramlás-kezelés és tervezés tekintetében
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Az új állványok 100 %-a meleg folyosó/hideg folyosó konfigurációban került beszerelésre (elhatárolással)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat a légáramlás-kezelés és tervezés tekintetében, valamint a légáramlás-kezelés optimalizálása érdekében telepített IKT-berendezések tekintetében
                                 
                              
                  3.2.4.   A hűtéskezelés javítása
            
            Hűtésre van szükség az IKT-berendezések által egy adatközpontban vagy hálózati helyiségben termelt hő eltávolításához, valamint az IKT-berendezések megbízható működéséhez szükséges megfelelő működési feltételek biztosításához. Az adatközpont szükséges hűtőrendszerének mérete függ attól a környezettől, ahol az adatközpont található, az adatközpontban használt informatikai berendezések hatékonyságától és a légáramlás-kezelési teljesítménytől. Legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        A hűtőrendszer optimális állapotban tartása az informatikai terhelési követelményektől függően, a hatékonyság megőrzése érdekében.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A hűtőrendszer teljesítményének felülvizsgálata és kiigazítása a használaton kívüli berendezések leállításával és a berendezések üzemeltetésére vonatkozó egyedi követelmények jobb figyelembevételével.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A hűtőrendszer teljesítményének optimalizálása és automatizálása CRAC-egységek csatlakoztatásával vagy intelligens és többtényezős egységek bekapcsolásával.
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            A legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat széles körben alkalmazható az ágazatban működő valamennyi vállalat tekintetében. A hűtőrendszer karbantartása és kapacitásának rendszeres felülvizsgálata a legtöbb adatközpontban elvégezhető, függetlenül azok méretétől, biztonsági szintjétől vagy rendeltetésétől.
            A hűtőrendszer teljesítményének automatizálása azonban költségekkel járhat, mivel szükség lehet intelligens berendezések beszerzésére, hogy a rendszer jobban megfeleljen nagy méretű adatközpontok számára.
            Meg kell jegyezni, hogy az egyedi szabályozás és a környezetvédelmi iránymutatás ellentétes lehet a hűtési igények csökkenésével. Például a BREEAM és a LEED minősítő rendszerek keretében pontok szerezhetők az adatközpontok hőszigetelésének korszerűsítésére. Az adatközpontok fokozott hőszigetelése további hűtési igényekkel jár, mivel a szerverek által termelt hő nem tud eloszlani.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    COP (teljesítménytényező): átlagos hűtési terhelés (kW)/a hűtőrendszer átlagos teljesítménye (kW)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A hűtőrendszerre szánt teljes energiafelhasználás aránya az adatközpontban (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Szén-dioxid-felhasználási hatékonyság
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A vízfelhasználási hatékonyság
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak az adatközpontoknak az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat (5.2., 5.4. és 5.5. rész) vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat a hűtéskezelés tekintetében
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Olyan berendezések választása, amelyek COP értéke legalább 7 vízhűtők esetében, és legalább 4 direkt expanziós (DX) hűtőrendszerek esetében
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat (5.2., 5.4. és 5.5. rész) vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat a hűtéskezelés tekintetében
                                 
                              
                  3.2.5.   A hőmérsékletre és a páratartalomra vonatkozó beállítások felülvizsgálata és módosítása
            
            Az IKT-létesítmények gyakran túlhűtöttek, és a szervernél beszívott levegő beállított hőmérséklete a hűtőrendszer hűtési teljesítményének és energiafogyasztásának csökkentése érdekében megemelhető az ajánlott vagy megengedhető hőmérsékleti tartományokon belül (a gyártó specifikációi szerint).
            A páratartalom tekintetében általában hasonló helyzet figyelhető meg, és a párásítók energia- és vízfogyasztása a páratartalom szélesebb tartományának lehetővé tételével csökkenthető. Ezért legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        A hűtőrendszerek beállított hőmérsékletének felülvizsgálata és megemelése – amennyiben ez lehetséges – a hűtési igények csökkentése és az ekonomizátorok használatának maximalizálása érdekében.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A hűtőrendszerek beállított páratartalmának felülvizsgálata és módosítása – amennyiben ez lehetséges – a párásítók iránti igény csökkentése érdekében.
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            A legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat széles körben alkalmazható az ebben az ágazatban működő valamennyi típusú vállalat esetében. A beállított hőmérsékletek emelése, a betáplált hűtőlevegő térfogatának és minőségének beállítása, valamint a páratartalom-beállítások felülvizsgálata a legtöbb adatközpontban elvégezhető mérettől, biztonsági szinttől vagy rendeltetéstől függetlenül, a szerver gyártója által megadott üzemeltetési határértékeken belül és elfogadható munkafeltételek között.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    A levegőáramlás hatékonysága (a ventilátor teljesítménye kWh-ban/légáramlás m3/órában)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Visszatérő hőmérsékleti index
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak az adatközpontoknak az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat a hőmérséklet és a páratartalom beállítása tekintetében
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat a hőmérséklet és a páratartalom beállítása tekintetében
                                 
                              
                  3.2.6.   Az adatközpontok új berendezéseinek kiválasztásával és telepítésével kapcsolatos legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok
            
            Ez a szakasz az adatközpontokban használt egyedi berendezések és IKT-szolgáltatások energiahatékonyságának javítására irányuló gyakorlatokkal foglalkozik:
            3.2.6.1.   Környezetbarát berendezések kiválasztása és telepítése az adatközpontok számára
            
            Az IKT-eszközök, valamint a hűtő- és tápellátó berendezések kiválasztásának és telepítésének integrált stratégián kell alapulnia azok általános környezeti teljesítményének (energiafelhasználás, vízhasználat, összevont energiafelhasználás, erőforrás-hatékonyság) minimalizálása érdekében. Legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        Az adatközpontok berendezéseire vonatkozó zöld közbeszerzési politika végrehajtása a folyamat előkészítésétől az ajánlatok értékeléséig.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Környezeti szempontból hatékony szerverek és tárolóberendezések kiválasztása és telepítése; vagyis az energiagazdálkodási funkciókat engedélyező berendezések, az adatközpont teljesítménysűrűsége és hűtési képessége szempontjából alkalmas berendezések, a várható környezeti feltételeknek (hőmérséklet és páratartalom) megfelelő berendezések stb.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Környezeti szempontból hatékony hűtőberendezés kiválasztása; vagyis magas teljesítménytényezővel vagy változtatható sebességű vezérléssel rendelkező berendezések, megfelelő méretű hűtőegységek, központosított hűtőrendszerek, ekonomizátorok stb.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Környezeti szempontból hatékony tápellátó berendezés kiválasztása; vagyis nagy hatékonyságú szünetmentes tápegység, moduláris rendszerű szünetmentes tápegység stb.
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            A zöld közbeszerzés és a környezeti szempontból hatékony szerverek vonatkozásában rendelkezésre álló eljárások széles körben alkalmazhatók minden új és meglévő adatközpontban.
            A hűtőrendszerek esetében az adatközpont elhelyezkedése alapvető fontosságú tényező a szabadhűtéses rendszer megvalósíthatósága és teljesítménye szempontjából. Az alternatív hűtőrendszereket, például a folyadékhűtést vagy a szabadlevegős hűtést nem annyira a meglévő, mint inkább az új adatközpontokban lehet a legkönnyebben megvalósítani. Az energiarendszerek esetében az új, hatékonyabb szünetmentes tápegység rendszerek bevezetésénél figyelembe veendő elemek attól függően változnak, hogy új infrastruktúra épül-e, vagy meglévő infrastruktúra korszerűsítésére kerül sor.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Tervezett energiafelhasználási hatékonyság
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A vállalat által megvásárolt, meghatározott környezeti szempontoknak (pl. uniós ökocímke, Energy Star) megfelelő IKT-termékek vagy -szolgáltatások aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Működő környezetközpontú irányítási rendszerrel vagy energiagazdálkodási rendszerrel rendelkező beszállítók aránya (pl. EMAS keretében hitelesített, ISO 14001 vagy ISO 50001 szerint tanúsított)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak a létesítményeknek az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az új informatikai berendezések/tápellátó berendezések/hűtőberendezések kiválasztása és telepítése tekintetében
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A szünetmentes tápegység átlagos energiahatékonysága (a gyártók által megadottak szerint)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A hűtőberendezések átlagos COP-értéke (a gyártók által megadottak szerint)
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Az adatközpontok valamennyi új IKT-berendezése ISO I. típusú ökocímkével (pl. uniós ökocímke, Blue Angel stb.) vagy Energy Star címkével rendelkezik
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az új IKT-berendezések/hűtőrendszerek/új tápellátó berendezések/egyéb adatközponti berendezések kiválasztása és telepítése tekintetében
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A szünetmentes tápegység megfelel a szünetmentes tápegységekre vonatkozó szakmai kódexben foglalt követelményeknek
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Olyan berendezések választása, amelyek COP értéke legalább 7 vízhűtők esetében, és legalább 4 direkt expanziós (DX) hűtőrendszerek esetében
                                 
                              
                  3.2.7.   Új építésű vagy felújított adatközpontokkal kapcsolatos legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok
            
            Ez a szakasz az új építésű vagy felújított adatközpontok energiahatékonyságának javítására irányuló gyakorlatokkal foglalkozik.
            3.2.7.1.   Új adatközpontok tervezése
            
            Adatközpont építése vagy korszerűsítése esetén a tervezési szakasz során adódnak a legjelentősebb lehetőségek az adatközpont környezeti teljesítményének biztosítására. Az adatközpontok gyakran túlméretezettek a jövőbeli bővítések lehetővé tétele érdekében, ami energiahatékonysági problémákat eredményez. Az épület sok esetben megakadályozhatja, hogy az adatközpont új és energiahatékonyabb berendezésekre váltson. Legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        A fizikai infrastruktúra ellenálló képességének és a szolgáltatások rendelkezésreállási szintjének korlátozása az üzleti követelményeknek megfelelően.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Moduláris rendszerű adatközpont kiépítése a túlméretezés elkerülése és az infrastruktúra hatékonyságának maximalizálása érdekében részleges és változó terhelési feltételek mellett.
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            Ez a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat széles körben alkalmazható az ágazat valamennyi vállalatára, de leginkább a helyi, középszintű és vállalati szintű adatközpontok esetében releváns. A moduláris rendszerű adatközpont kiépítése különösen fontos a nagy adatközpontok számára.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Az adatközpont alapterületre vetített energiafelhasználása (kWh/m2)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Tervezett energiafelhasználási hatékonyság
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak a telephelyeknek az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az új építésű vagy felújított adatközpontok használata, kezelése és tervezése tekintetében
                                 
                              
                     
                        Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az új építésű vagy felújított adatközpontok használata, kezelése és tervezése tekintetében
                     
                  3.2.7.2.   Az adatközpont hulladékhőjének újrafelhasználása
            
            Mint minden elektromos berendezés, az informatikai berendezések is áramellátást igényelnek, és üzem közben hulladékhőt termelnek. Az adatközpontok nagy mennyiségű hulladékhőt állítanak elő, ami lehetőséget kínál a hő újrafelhasználására. Legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        Az adatközpont egyes helyiségeiben termelt hulladékhő újrafelhasználása ipari vagy irodahelyiségek alacsony hőfokú hőenergiával való ellátása céljából (beleértve az adatközpont egyéb területeit is).
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            Ez a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat széles körben alkalmazható bármely adatközpontban, függetlenül annak méretétől, szintjétől vagy rendeltetésétől.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Energia-újrafelhasználási tényező
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Energia-újrafelhasználási hatékonyság
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak a telephelyeknek az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az adatközpont hulladékhőjének újrafelhasználása tekintetében
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az adatközpont hulladékhőjének újrafelhasználása tekintetében
                                 
                              
                  3.2.7.3.   Az adatközpont épületének és fizikai elrendezésének megtervezése
            
            Az adatközpont fizikai elrendezése jelentősen befolyásolja hűtőrendszerének teljesítményét, mivel előfordulhat, hogy a hűtött területeket (ahol az állványok találhatók) szükségtelenül a belső hőforrásokhoz (például mechanikus vagy elektromos berendezésekhez) közel vagy külső források által fűtött területeken (pl. napsugárzás) helyezik el. Legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        Az adatközpont hűtött területei közvetlen napenergiás fűtésének minimalizálása a hűtési követelmények minimálisra csökkentése érdekében.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A hűtőberendezések elhelyezése az adatközpont megfelelő területein, például szabad légmozgású területeken, a hűtési teljesítmény optimalizálásához elegendő térrel rendelkező területeken, akadályoktól mentes és hőt termelő berendezésektől mentes területeken.
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            Ez a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat leginkább új, vállalati szintű adatközpontok építése esetén releváns, mivel célja az új építésű adatközpont jellegének és struktúrájának kialakítása, és költséges lehet a megvalósítása.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak a telephelyeknek az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az adatközpont épületének fizikai elrendezése tekintetében
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az adatközpont épületének fizikai elrendezése tekintetében
                                 
                              
                  3.2.7.4.   Az új adatközpont földrajzi helyének kiválasztása
            
            Az adatközpont földrajzi helye jelentősen befolyásolja annak jövőbeli szén-dioxid-kibocsátási és környezeti hatásait. Legjobb gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        A barnamezős területek előnyben részesítése a zöldmezős területekkel szemben.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Olyan földrajzi hely kiválasztása, ahol a környezeti feltételek javítják a mellék-ekonomizátorok teljesítményét, lehetőséget kínálva megújuló energia előállítására szolgáló berendezések telepítésére, illetve a kockázatok és a természeti katasztrófák korlátozására.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Az adatközpont elhelyezése az energia-, hűtési és fűtési forrásokhoz közel, az energiaszállítás okozta energiaveszteség minimalizálása érdekében, valamint annak érdekében, hogy lehetőség legyen a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére (megújulóenergia-fogyasztás, hulladékhő vagy szabadhűtés).
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Az épület környezetre gyakorolt hatásainak minimalizálása (zaj, esztétikai hatások, távközlési hálózatok és egyéb infrastruktúrák iránti igény stb.).
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            Ez a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat széles körben alkalmazható az ágazathoz tartozó valamennyi vállalat esetében, ideértve a kkv-kat is, de leginkább a középszintű és a vállalati szintű adatközpontok esetében releváns.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Szabadhűtési megoldásokkal rendelkező új létesítmények aránya (levegő oldali ekonomizátorok, geotermikus hűtés stb.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A telephelyen megújuló energiát termelő új létesítmények aránya (fotovoltaikus panelek, szélturbina stb.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Hő-újrahasznosító rendszerrel rendelkező új létesítmények aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak a telephelyeknek az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az adatközpont földrajzi helye tekintetében
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az adatközpont földrajzi helye tekintetében
                                 
                              
                  3.2.7.5.   Alternatív vízforrások használata
            
            Az adatközpontokban a vizet két célra használják: hűtésre és párásításra, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Különösen a gőzkondenzációs hűtők igényelnek jelentős mennyiségű vizet. Legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        Az összes forrásból származó vízfogyasztás figyelemmel kísérése az adatközpont valamennyi terében.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Az ivóvízforrásokra gyakorolt hatás korlátozása nem ivóvízforrások (esővíz, szennyvíz stb.) felhasználásával.
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            Ez a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat a nagy, vállalati szintű adatközpontok esetében releváns. A választott hűtőrendszer-megoldás az adatközpont méretétől függ, amely szorosan kapcsolódik a vállalat tevékenységéhez és méretéhez.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Az adatközpontokban felhasznált víz aránya forrásonként, úgymint vezetékes víz, esővíz vagy nem közüzemi víz forrása
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az adatközpont alapterületre vetített vízfogyasztása (m3 fogyasztás/az adatközpont m2-e)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A vízfelhasználási hatékonyság
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak a telephelyeknek az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat a víz származási forrásai tekintetében
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat a víz származási forrásai tekintetében
                                 
                              
                  3.3.   Az elektronikus hírközlő hálózatokra vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok
            
            Ez a szakasz az elektronikus hírközlő infrastruktúrát és hálózatokat alkotó különböző elemek hálózati konfigurációjára összpontosító gyakorlatokkal foglalkozik (12).
            3.3.1.   A meglévő hálózatok energiagazdálkodásának javítása
            
            A végfelhasználói igény változékonysága miatt az elektronikus hírközlő hálózatokon a forgalmi terhelések időben és térben jelentősen eltérnek. A modern távközlési berendezések energiafogyasztása akkor a legnagyobb, amikor a berendezés maximális forgalmi terhelés mellett üzemel, de nem csökken jelentősen a berendezések kihasználatlansága esetén. A napi hálózati energiafogyasztás nagy részét tehát a teljes rendszerkapacitás biztosítására fordítják, még akkor is, ha a tényleges forgalmi igény sokkal alacsonyabb. Legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        A hálózati elemek energiafogyasztásának mérése intelligens fogyasztásmérők és automatizált elemzések alkalmazásával.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Intelligens készenléti funkciók használata a hálózati energiagazdálkodás megvalósítása érdekében, és a lehető legtöbb eszköz alacsony fogyasztású üzemmódba kapcsolása, amikor a forgalmi terhelés alacsony, a hálózat összkapacitásának az igényekhez való igazítása érdekében.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Dinamikus teljesítményméretezési lehetőségek alkalmazása a hálózati berendezések üzemmódjának az alacsony vagy mérsékelt forgalmi időszakokhoz való igazítása érdekében.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A dinamikus ütemezésű átvitelben rejlő lehetőségek kihasználása az adatforgalom hatékonyabb kezelése, valamint az adatcsomag-átvitel mennyiségének és időzítésének ellenőrzése érdekében.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Energiatudatos szolgáltatások nyújtása a csúcsterhelés melletti forgalmi igény, valamint a hálózat összkapacitásának csökkentése érdekében.
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            Ezen legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat különböző intézkedéseinek alkalmazhatóságát a 3. táblázat mutatja be.
            
               3. táblázat
            
            
               A meglévő elektronikus hírközlő hálózatok energiagazdálkodásának javítására irányuló legjobb gyakorlatok alkalmazhatósága
            
            
                        
                           Eljárás
                        
                     
                     
                        
                           Hálózati szegmens
                        
                     
                     
                        
                           Hálózati technológia
                        
                     
                     
                        
                           Végfelhasználói követelmények
                        
                     
                     
                        
                           Szereplő
                        
                     
                  
                        
                           Az energiafogyasztás mérése
                        
                     
                     
                        A gerinchálózattól a hozzáférési hálózatig
                     
                     
                        Minden technológiatípus
                     
                     
                        A végfelhasználók valamennyi típusa
                     
                     
                        Elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetői
                     
                  
                        
                           Intelligens készenléti funkciók használata
                        
                     
                     
                        A gerinchálózattól a hozzáférési hálózatig
                     
                     
                        Minden technológiatípus
                     
                     
                        Nem alkalmas kapcsolatstabilitást vagy nagyon rövid újrakezdési időt igénylő felhasználók számára
                     
                     
                        Elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetői
                     
                  
                        
                           Dinamikus teljesítményméretezési lehetőségek kihasználása
                        
                     
                     
                        A gerinchálózattól a hozzáférési hálózatig
                     
                     
                        Minden technológiatípus
                     
                     
                        A végfelhasználók valamennyi típusa
                     
                     
                        Elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetői
                     
                  
                        
                           Dinamikus ütemezésű átvitel kihasználása
                        
                     
                     
                        A gerinchálózattól a hozzáférési hálózatig
                     
                     
                        Minden technológiatípus
                     
                     
                        Nem alkalmas gyors átviteli sebességet igénylő felhasználók számára
                     
                     
                        Elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetői
                     
                  
                        
                           Energiatudatos szolgáltatások nyújtása
                        
                     
                     
                        A gerinchálózattól a hozzáférési hálózatig
                     
                     
                        Minden technológiatípus
                     
                     
                        Nem alkalmas kiváló minőségű szolgáltatásokat igénylő felhasználók számára
                     
                     
                        Elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetői és IKT-szolgáltatók
                     
                  
               
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Egy ügyfélre vagy előfizetőre eső átlagos energiafogyasztás (kWh/ügyfél vagy előfizető) (13)
                                    
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Mobilhálózati/helyhez kötött hálózati adatok energiahatékonysága (átadott adatmennyiség/energiafogyasztás) bit/J-ban kifejezve
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A hálózati energiafelhasználás aránya, amelyre vonatkozóan az energiafogyasztást mérik (%-ban)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Azoknak a hálózati csomópontoknak az aránya, amelyek esetében dinamikus energiagazdálkodási megoldásokat (például dinamikus teljesítményméretezést vagy dinamikus ütemezésű átvitelt) alkalmaznak (%-ban)
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    A hálózati energiafelhasználás 50 %-ának valós idejű nyomon követése a távközlési telephelyek szintjén (bázisállomások és/vagy helyhez kötött hálózati csomópontok), vagy afelett
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Működő energiagazdálkodási rendszer a távközlési hálózatok vonatkozásában
                                 
                              
                  3.3.2.   Az elektromágneses terekre vonatkozó kockázatkezelés javítása az adatok értékelése és átláthatósága révén
            
            Az elektromágneses terek általános problémát jelentenek a vezeték nélküli hálózatok növekedésével összefüggésben. Szigorú szabályok megállapítására került sor, és intenzív kutatások folynak e probléma kezelése érdekében. A távközlési szolgáltatók számára legjobb gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        Az elektromágneses terekre vonatkozó kockázatkezelés javítása az elektromágneses tereknek való kitettségre vonatkozó adatok értékelése és átláthatósága révén.
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            Ennek a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatnak a végrehajtása az elektromágneses térre vonatkozó nemzeti szabályozások tartalmától és a helyi körülményektől függ (az elektromágneses tereknek való kitettséggel szemben fellépő szervezetek létezése, az elektromágneses terekkel kapcsolatos problémák megjelenése a médiában, az antennák láthatósága stb.). Ez a hálózatüzemeltetők számára a leginkább releváns.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Az elektromágneses terekre vonatkozó határértékeknek való megfelelés szempontjából méréssel értékelt telephelyek százalékos aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az elektromágneses terekre vonatkozó határértékeknek való megfelelés tekintetében rendszeresen vagy folyamatosan (szoftverrel is) ellenőrzött telephelyek százalékos aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A fenti két mutatóból származó, a nyilvánosság számára elérhetővé és átláthatóvá tett eredmények százalékos aránya (%)
                                 
                              
                     
                        Nem alkalmazható
                     
                  3.3.3.   Energiahatékonyabb elektronikus hírközlő hálózati berendezések kiválasztása és telepítése
            
            A mobilhálózatok és a vezetékes hálózatok egyaránt olyan IKT-berendezéseket használnak, amelyek a megfelelő működéshez elektromos áramot és sajátos környezeti feltételeket igényelnek. Az elektronikus hírközlési (14) szolgáltatóknak lehetőségük van arra, hogy hálózatukon belül az ilyen anyagok kiválasztása és telepítése során is javítsák az energiahatékonyságot a megfelelő berendezések kiválasztásával és konfigurálásával. Legjobb gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        A leginkább energiahatékony IKT-berendezések (rádiós, távközlési, széles sávú és informatikai eszközök) kiválasztása és telepítése a távközlési hálózatokban (energiahatékonyabb technológia, energiagazdálkodási funkciók stb.).
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Az egymással párhuzamosan működő és nem megfelelően konfigurált több, egységes szabványú rendszer helyett integrált és többszabványos megoldások kiválasztása.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A leginkább energiahatékony hűtőrendszerek kiválasztása és telepítése a bázisállomásokon (pl. passzív hűtés, egyszerű ventilátorok, hőcserélők stb.) és a központi irodákban (pl. meleg folyosó/hideg folyosó zárópanelek, meleg levegő elszigetelése, légvezeték stb.).
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A leginkább energiahatékony szünetmentes tápegységek (pl. nagy hatásfokú szünetmentes tápegység, moduláris rendszerű szünetmentes tápegység stb.) kiválasztása és telepítése a bázisállomásokon és a központi irodákban.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Olyan távközlési telephelyek tervezése, amelyek a felosztott funkciók vezetékes hálózatokban lévő központi szerverekre való áthelyezésével maximalizálják az energiahatékonyságot, a rádióberendezések közelebb vitele az antennához, és a szünetmentes tápegység megfelelő tervezése.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A hálózat egészében energiamegtakarítást lehetővé tevő szoftverek használata, virtualizáció (a berendezések megosztásának növelése és a szükséges hardvereszközök számának csökkentése) vagy hálózatba szervezési funkciók végrehajtása (a hálózat nagyobb rugalmasságának és hatékonyságának biztosítása érdekében).
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            Ezen legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat intézkedéseinek alkalmazhatóságát a 4. táblázat mutatja be.
            
               4. táblázat
            
            
               E legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat intézkedéseinek alkalmazhatósága
            
            
                        
                           Eljárás
                        
                     
                     
                        
                           Hálózati szegmens
                        
                     
                     
                        
                           Hálózati technológia
                        
                     
                     
                        
                           Végfelhasználói követelmények
                        
                     
                     
                        
                           Szereplő
                        
                     
                  
                        Energiahatékonyabb IKT-berendezések kiválasztása (rádiós, távközlési, széles sávú és informatikai eszközök) kiválasztása
                     
                     
                        A gerinchálózattól a hozzáférési hálózatig
                     
                     
                        Minden technológiatípus
                     
                     
                        A végfelhasználók valamennyi típusa
                     
                     
                        Elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetői és a technológia szolgáltatói
                     
                  
                        Integrált és többszabványos megoldások alkalmazása
                     
                     
                        Hozzáférési hálózatok
                     
                     
                        Mobilhálózatok
                     
                     
                        A végfelhasználók valamennyi típusa
                     
                     
                        Elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetői és üzembe helyezői
                     
                  
                        Energiahatékonyabb hűtőrendszerek kiválasztása és telepítése
                     
                     
                        A gerinchálózattól a hozzáférési hálózatig
                     
                     
                        Minden technológiatípus
                     
                     
                        A végfelhasználók valamennyi típusa
                     
                     
                        Elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetői, a technológia szolgáltatói, üzembe helyezők
                     
                  
                        Energiahatékonyabb szünetmentes tápegységek kiválasztása és telepítése
                     
                     
                        A gerinchálózattól a hozzáférési hálózatig
                     
                     
                        Minden technológiatípus
                     
                     
                        A végfelhasználók valamennyi típusa
                     
                     
                        Elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetői, a technológia szolgáltatói, üzembe helyezők
                     
                  
                        Energiahatékonyabb távközlési telephelyek tervezése
                     
                     
                        Hozzáférési hálózatok
                     
                     
                        Minden technológiatípus
                     
                     
                        A végfelhasználók valamennyi típusa
                     
                     
                        Elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetői és üzembe helyezői
                     
                  
                        Energiamegtakarítást lehetővé tevő szoftver alkalmazása
                     
                     
                        A gerinchálózattól a hozzáférési hálózatig
                     
                     
                        Minden technológiatípus
                     
                     
                        A végfelhasználók valamennyi típusa
                     
                     
                        Elektronikus hírközlő hálózatok üzemeltetői
                     
                  
               
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Az energiafogyasztás tekintetében a széles sávú adatátviteli berendezésekről szóló magatartási kódex (15) követelményeinek megfelelő széles sávú adatátviteli berendezések százalékos aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A dinamikus energiagazdálkodásra képes berendezések százalékos aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Többszabványos megoldásokkal rendelkező bázisállomások aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Távoli rádióérzékelővel vagy aktív antennarendszerrel rendelkező bázisállomások aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az ETSI-szabványnak (16) megfelelő hardverrel rendelkező telephelyek aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Nem mechanikus hűtéssel rendelkező telephelyek aránya
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A hőmérséklet beállítása a telephelyen lévő berendezések alapján megengedhető legmagasabb értékre (I/N)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A szünetmentes tápegység rendszer átlagos hatékonysága
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A hűtőrendszerek átlagos COP-értéke
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Az újonnan telepített széles sávú berendezések 100 %-a megfelel a széles sávú adatátviteli berendezésekről szóló uniós magatartási kódex követelményeinek az energiafogyasztás tekintetében
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az erőművek/energiaállomások energiahatékonysága legalább 96 %
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Olyan berendezések választása, amelyek COP értéke legalább 7 vízhűtők esetében, és legalább 4 direkt expanziós (DX) hűtőrendszerek esetében
                                 
                              
                  3.3.4.   Távközlési hálózatok telepítése és korszerűsítése
            
            Az új energiahatékony berendezések hálózati telephelyeken történő telepítése mellett a szervezeti megoldások is jelentős energiamegtakarítást eredményezhetnek, például azáltal, hogy biztosítják a használaton kívüli berendezések hálózatról való lecsatlakoztatását, valamint azt, hogy az áramellátás és a hűtésszolgáltatás ne legyen túlméretezett és optimálisan igazodjon az adott igényekhez. Legjobb gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        A technológiai átállás kihasználása (pl. 5G technológia alkalmazása a meglévő bázisállomások telephelyein vagy rézvezetékes hálózatról száloptikás hálózatra váltó helyhez kötött állomások esetében) a hálózati telephelyek optimalizálása, a használaton kívüli berendezések leszerelése/kikapcsolása, az elavult berendezések lecserélése, a hűtőrendszerek megfelelő konfigurációja stb.).
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Leszerelési terv kidolgozása az ilyen gyakorlatoknak a bázisállomások telephelyeinek korszerűsítésére összpontosító irányítási folyamatba történő integrálása révén.
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            Ez a bevált környezetvédelmi vezetési gyakorlat relevánsabb a több ezer telephellyel rendelkező nagy mobilszolgáltatók, valamint a vidéki területeken működő hálózatok üzemeltetői számára (ahol a telephelyek egymástól nagyobb távolságra találhatók). A távközlési szolgáltatók és az IKT-berendezések beszereléséért felelős beszállítóik ennek a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatnak a legfőbb szereplői.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Mobilhálózati adatok energiahatékonysága
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Mobilhálózati lefedettség energiahatékonysága
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Vezetékes hálózat hatékonysága (IKT-energiafelhasználás/a hálózat összes energiafelhasználása)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A bázisállomások telephelyeiről évente leszerelt és eltávolított, használaton kívüli vagy nem hatékony berendezések mennyisége (kg)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Átállás rézvezetékes hálózatról száloptikás hálózatra, azaz rézcserék (%)
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Az összes meglévő hálózati telephely optimalizálására vonatkozó terv és irányítási folyamat (a használaton kívüli és nem hatékony berendezések eltávolítása, a hűtőrendszerek megfelelő konfigurálása stb. érdekében)
                                 
                              
                  3.3.5.   A környezeti hatások csökkentése távközlési hálózatok kiépítése vagy felújítása során
            
            A távközlési és műsorszóró infrastruktúrák megterhelést jelentenek a környékre (esztétikai hatás, a generátorokból és hűtőrendszerekből származó zaj stb.), és felelnek a földhasználatért (ami potenciálisan összefüggésbe hozható a biológiai sokféleség megzavarásával). Az új infrastruktúrák kiépítése vagy a meglévők felújítása során az ilyen hatások korlátozása érdekében legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        Kapacitástervezés és az igények előrejelzése az építés vagy felújítás megkezdése előtt.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Az IKT-infrastruktúrák helymegosztása a különböző infrastruktúrák számának korlátozása érdekében.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        A hálózati infrastruktúrák (vezetékek, antennák, épületek stb.) elhelyezése meglévő bekötőutak közelében és megőrzött területeken kívül.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Zajcsillapító megoldások, például akadályok, hangelnyelő anyagok vagy hangtompítók.
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            Ezen legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat intézkedéseinek alkalmazhatóságát az 5. táblázat mutatja be.
            
               5. táblázat
            
            
               E legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat intézkedéseinek alkalmazhatósága
            
            
                        
                           Eljárás
                        
                     
                     
                        
                           Hálózati szegmens
                        
                     
                     
                        
                           Tevékenység
                        
                     
                     
                        
                           Szereplő
                        
                     
                  
                        
                           Helymegosztás és az IKT-infrastruktúrák megosztása
                        
                     
                     
                        Rádiós hozzáférési hálózatok
                     
                     
                        Új építés és felújítás
                     
                     
                        Hálózatüzemeltetők; egyéb infrastruktúrák tulajdonosai
                     
                  
                        
                           Meglévő bekötőutak közelében és megőrzött területeken kívül történő elhelyezés
                        
                     
                     
                        bármilyen hálózati infrastruktúra
                     
                     
                        Új építés
                     
                     
                        Hálózatüzemeltetők; helyi hatóságok
                     
                  
                        
                           Zajcsillapító megoldások telepítése
                        
                     
                     
                        Bázisállomások és központi iroda (generátorok és hűtőrendszerek)
                     
                     
                        Új építés és felújítás
                     
                     
                        Hálózatüzemeltetők; helyi hatóságok
                     
                  
               
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Passzív megosztásban érintett telephelyek százalékos aránya (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Aktív megosztásban érintett telephelyek százalékos aránya (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    A vizuális és környezeti hatások csökkentésére irányuló intézkedések, pl. zajcsillapító megoldások új vezetékes hálózatok kiépítése során (I/N)
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    A telephelyek legalább 30 %-át megosztják más üzemeltetőkkel (amennyiben ez megvalósítható, pl. jogi szempontból)
                                 
                              
                  3.4.   Legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok a környezeti teljesítmény javítására más ágazatokban („ökologizálás az IKT révén”)
            
            Ez a szakasz azokkal a gyakorlatokkal foglalkozik, amelyek a távközlési és IKT-szolgáltatási ágazat számára legfontosabb lehetőségekre összpontosulnak a más ágazatok környezeti teljesítményének javításához való hozzájárulás érdekében.
            3.4.1.   Ökologizálás az IKT révén
            
            Minden ágazatban négy fő változtatási eszköz áll rendelkezésre az ÜHG-kibocsátás csökkentésére és általában véve a környezeti teljesítmény IKT révén történő javítására:
            
                        —
                     
                     
                        digitalizáció és dematerializáció,
                     
                  
                        —
                     
                     
                        adatgyűjtés és kommunikáció,
                     
                  
                        —
                     
                     
                        rendszerintegráció,
                     
                  
                        —
                     
                     
                        folyamat-, tevékenység- és funkcionális optimalizálás.
                     
                  Ezek a megoldások szorosan kapcsolódnak egymáshoz és kiegészítik egymást. Ezek az életciklus különböző szakaszaiban alkalmazandók: a szolgáltatások vagy termékek fejlesztése során, a fejlesztési szakasz és a felhasználási szakasz között, valamint a felhasználó telephelyén.
            Az IKT-vállalatok szempontjából és mind a négy fő változtatási eszköz tekintetében legjobb gyakorlatnak számít:
            
                        —
                     
                     
                        olyan új megoldások fejlesztésének a folytatása, amelyek lehetőségeket kínálnak a környezeti hatások csökkentésére (K+F beruházások, más ágazatok vállalataival való partnerségek stb. révén);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        a vállalatok támogatása abban, hogy ilyen megoldásokat alkalmazzanak működésük és üzleti tevékenységük során (a megoldásnak kifejezetten az ügyfelek igényei szerinti megtervezésével, képzéssel és kommunikációval stb.);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        adott esetben az ilyen megoldások belső szintű alkalmazása.
                     
                  
               Alkalmazhatóság
            
            A legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat széles körben alkalmazható az ebben az ágazatban működő valamennyi típusú vállalat esetében.
            
               Kapcsolódó környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Környezeti teljesítménymutatók
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    ÜHG-kibocsátás az üvegházhatású gázokról szóló jegyzőkönyv alapján, a 3. alkalmazási körbe tartozó kibocsátások
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az ügyfeleknek javasolt innovatív dematerializációs megoldások száma
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Az ügyfélnek digitálisan szállított termékek és szolgáltatások aránya (a forgalom tekintetében)
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Nem alkalmazható
                                 
                              
                  4.   A LEGFONTOSABB AJÁNLOTT ÁGAZATSPECIFIKUS KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYMUTATÓK
            
            A 4.1. táblázat válogatást tartalmaz a távközlési és IKT-szolgáltatási ágazatban alkalmazható fő környezeti teljesítménymutatókból, a vonatkozó referenciaértékekkel és az adott legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatra való hivatkozással együtt. Ezek a mutatók a 3. szakaszban említett összes mutató alhalmazát képezik.
            
               4.1. táblázat
            
            
               A távközlési és IKT-szolgáltatási ágazatra vonatkozó fő környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek
            
            
                        
                           Mutató
                        
                     
                     
                        
                           Szokásos mértékegység
                        
                     
                     
                        
                           Fő célcsoport
                        
                     
                     
                        
                           A nyomon követés ajánlott minimumszintje
                        
                     
                     
                        
                           Kapcsolódó EMAS-alapmutató
                            (17)
                        
                     
                     
                        
                           Kiválósági referenciaértékek
                        
                     
                     
                        
                           Kapcsolódó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlat
                            (18)
                        
                     
                  
                        
                           A több területet érintő kérdésekre vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok
                        
                     
                  
                        Eszközgazdálkodási rendszer megvalósítása, pl. ISO 55001 szerint tanúsított
                     
                     
                        I/N
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Az anyagfelhasználás hatékonysága
                     
                     
                        A vállalat globális és integrált eszközgazdálkodási rendszerrel rendelkezik, pl. ISO 55001 szerint tanúsított
                     
                     
                        3.1.1.
                     
                  
                        A fejlett környezetközpontú irányítási rendszerrel végrehajtott műveletek aránya, pl. EMAS keretében hitelesített, ISO 14001 szerint tanúsított
                     
                     
                        A létesítmények/műveletek %-os aránya
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Mind
                     
                     
                        A műveletek 100 %-a fejlett környezetközpontú irányítási rendszert alkalmaz, pl. EMAS keretében hitelesített vagy ISO 14001 szerint tanúsított
                     
                     
                        3.1.1.
                     
                  
                        Az energiafogyasztást és a vízfogyasztást, valamint a hulladékgazdálkodást mérő és ellenőrző műveletek aránya
                     
                     
                        A létesítmények/műveletek %-os aránya
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság, víz, hulladék
                     
                     
                        A műveletek 100 %-a méri és ellenőrzi az energiafogyasztást és a vízfogyasztást, valamint a hulladékgazdálkodást
                     
                     
                        3.1.1.
                     
                  
                        Összes szén-dioxid-kibocsátás, az 1. és a 2. alkalmazási kör tekintetében
                     
                     
                        Tonna CO2-egyenérték
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Vállalat
                     
                     
                        Kibocsátások
                     
                     
                        A vállalat elérte a karbonsemlegességet (1. és 2. alkalmazási kör), többek között megújuló energia felhasználása és szén-dioxid-kompenzáció révén, miután minden erőfeszítést megtett az energiahatékonyság javítása érdekében
                     
                     
                        3.1.1.
                     
                  
                        A vállalat által megvásárolt, meghatározott környezetvédelmi kritériumoknak (pl. uniós ökocímke, felső osztályú energiacímke, Energy Star, TCO-tanúsított stb.) megfelelő termékek vagy szolgáltatások aránya
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Vállalat
                     
                     
                        Mind
                     
                     
                        A vállalat által vásárolt valamennyi IKT-berendezés ISO I. típusú ökocímkével rendelkezik (pl. uniós ökocímke, Blue Angel) (ha van ilyen), az Energy Star vagy (ha rendelkezésre áll) az uniós zöld közbeszerzési kritériumok alkalmazása a közbeszerzés során
                     
                     
                        3.1.2.
                     
                  
                        A vállalat által beszerzett, nemzetközileg elismert legjobb gyakorlatoknak vagy követelményeknek (pl. uniós magatartási kódexek) megfelelő berendezések aránya
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Vállalat
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        A vállalat által vásárolt valamennyi széles sávú berendezés megfelel a széles sávú berendezésekre vonatkozó uniós magatartási kódex kritériumainak
                     
                     
                        3.1.2.
                     
                  
                        A vállalat által vásárolt, újrafeldolgozott anyagokból készült vagy a Forest Stewardship Council által odaítélt címkével rendelkező csomagolások aránya
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Vállalat
                     
                     
                        Az anyagfelhasználás hatékonysága, biológiai sokféleség
                     
                     
                        A vállalat által vásárolt csomagolóanyagok 100 %-ban újrafeldolgozott anyagokból készültek vagy a Forest Stewardship Council által odaítélt címkével rendelkeznek
                     
                     
                        3.1.2.
                     
                  
                        A környezeti szempontok súlyozásának aránya az ajánlati felhívásokban
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Vállalat
                     
                     
                        Mind
                     
                     
                        Az ajánlatok súlyozása 10 %-ban a környezeti teljesítményen alapul IKT-berendezések vásárlása esetén
                     
                     
                        3.1.2.
                     
                  
                        A vállalat által az ügyfeleknek nyújtott olyan IKT-termékek és -szolgáltatások aránya, amelyekre vonatkozóan környezeti információk állnak a végfelhasználók rendelkezésére
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Vállalat
                     
                     
                        Mind
                     
                     
                        A vállalat által nyújtott termékek és szolgáltatások 100 %-a vonatkozásában környezeti információk állnak a végfelhasználók rendelkezésére
                     
                     
                        3.1.2.
                     
                  
                        A teljes tulajdonlási költség alkalmazása kritériumként az ajánlati felhívásban
                     
                     
                        (I/N)
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Vállalat
                     
                     
                        Az anyagfelhasználás hatékonysága, energiahatékonyság
                     
                     
                        A teljes tulajdonlási költség alkalmazása kritériumként az ajánlati felhívásban
                     
                     
                        3.1.2.
                     
                  
                        Az optimális energiagazdálkodás melletti telepítés során konfigurált végfelhasználói IKT-eszközök aránya
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Az optimális energiagazdálkodás melletti telepítés alkalmával sor kerül minden végfelhasználói IKT-eszköz konfigurálására
                     
                     
                        3.1.3.
                     
                  
                        Az energiagazdálkodás tekintetében megfelelő gyakorisággal ellenőrzött végfelhasználói IKT-eszközök aránya (pl. évente, a termék élettartama során csak egyszer stb.)
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Sor került az összes végfelhasználói IKT-eszköz ellenőrzésére az energiagazdálkodás tekintetében legalább egyszer azok élettartama során
                     
                     
                        3.1.3.
                     
                  
                        Az energiamegtakarítás terén legalább egyszer képzésben részesült személyzet aránya
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Valamennyi munkavállaló legalább egyszer képzésben részesült az energiamegtakarítás terén
                     
                     
                        3.1.3.
                     
                  
                        A vásárolt megújuló villamos energia (származási garanciákkal) részaránya a teljes villamosenergia-felhasználáson belül
                        A telephelyen termelt megújuló villamos energia részaránya a teljes villamosenergia-felhasználáson belül
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Vállalat
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        A felhasznált villamos energia 100 %-a megújuló energiaforrásokból származik (akár vásárolt, akár a helyszínen termelt)
                     
                     
                        3.1.4.
                     
                  
                        Tanúsított hulladékmentes irányítási rendszerrel vagy tanúsított eszközgazdálkodási rendszerrel rendelkező létesítmények vagy telephelyek aránya (a létesítmények/telephelyek %-ában)
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Hulladék
                        Az anyagfelhasználás hatékonysága
                     
                     
                        A létesítmények 100 %-a tanúsított hulladékmentes irányítási rendszerrel vagy tanúsított eszközgazdálkodási rendszerrel rendelkezik
                     
                     
                        3.1.5.
                     
                  
                        A saját műveletek során keletkezett, újrahasználat vagy felújítás céljából hasznosított vagy újrafeldolgozásra elküldött IKT-hulladék aránya
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Hulladék
                        Az anyagfelhasználás hatékonysága
                     
                     
                        A saját IKT-berendezések 90 %-át újrahasználat vagy felújítás céljára hasznosítják, vagy újrafeldolgozásra továbbítják
                     
                     
                        3.1.5.
                     
                  
                        Az ügyfelektől származó, újrahasználat vagy felújítás céljából hasznosított vagy újrafeldolgozásra elküldött e-hulladék vagy IKT-hulladék aránya
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Hulladék
                        Az anyagfelhasználás hatékonysága
                     
                     
                        Az IKT-berendezések 30 %-át visszaveszik az ügyfelektől, majd újrahasználat vagy felújítás céljára hasznosítják, vagy újrafeldolgozásra továbbítják (az ügyfeleknek berendezéseket szolgáltató IKT-vállalatok esetében)
                     
                     
                        3.1.5.
                     
                  
                        A hulladéklerakókba szállított IKT-hulladék mennyisége
                     
                     
                        t/év
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Hulladék
                     
                     
                        A hulladéklerakókba szállított IKT-hulladék mennyisége nulla
                     
                     
                        3.1.5.
                     
                  
                        Azoknak a telephelyeknek az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti legjobb gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az új informatikai szolgáltatások fejlesztése és bevezetése tekintetében
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti legjobb gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az új informatikai szolgáltatások fejlesztése és bevezetése tekintetében
                     
                     
                        3.1.6.
                     
                  
                        Az energiahatékony szoftverekkel kapcsolatos képzésben részt vevő szoftverfejlesztők (személyzet) aránya
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Vállalat
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Az összes munkavállaló (szoftverfejlesztő) képzésben részesült az energiahatékony szoftverekkel kapcsolatban
                     
                     
                        3.1.6.
                     
                  
                        Azoknak az újonnan fejlesztett szoftvereknek az aránya, amelyek esetében az energiahatékonyságot fejlesztési kritériumként alkalmazták (%)
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Vállalat
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Az év során legalább egy, az adatforgalom iránti igény zöld szoftverrel történő minimalizálására irányuló projektet hajtottak végre
                     
                     
                        3.1.6.
                     
                  
                        
                           Adatközpontokra vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok
                        
                     
                  
                        KPIDCEM, az adatközpontra vonatkozó globális KPI az ETSI szabvány szerint
                     
                     
                         
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        A meglévő adatközpontok esetében a KPIDCP legfeljebb 1,5
                     
                     
                        3.2.1.
                     
                  
                        Az ISO 50001 szerint tanúsított, vagy az EMAS-ba integrált, vagy az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós magatartási kódexnek vagy a CLC/TR 50600-99-1 szerinti elvárt gyakorlatoknak megfelelő energiagazdálkodási rendszerrel rendelkező létesítmények aránya
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Az összes adatközpont az ISO 50001 szerint rendszer tanúsított, vagy az EMAS-ba integrált, vagy az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatoknak vagy a CLC/TR 50600-99-1 szerinti elvárt gyakorlatoknak megfelelő energiagazdálkodási rendszerrel rendelkezik
                     
                     
                        3.2.1.
                     
                  
                        Azoknak az adatközpontoknak az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az adatkezelés és -tárolás, valamint a meglévő IKT-berendezések és -szolgáltatások kezelése tekintetében
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az adatkezelés és -tárolás, valamint a meglévő IKT-berendezések és -szolgáltatások kezelése tekintetében
                     
                     
                        3.2.2.
                     
                  
                        A meleg folyosó/hideg folyosó konfigurációban beszerelt állványok aránya (elhatárolással)
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Az új állványok 100 %-a meleg folyosó/hideg folyosó konfigurációban került beszerelésre (elhatárolással)
                     
                     
                        3.2.3.
                     
                  
                        Azoknak az adatközpontoknak az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat a légáramlás-kezelés és tervezés tekintetében
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat a légáramlás-kezelés és tervezés, valamint a légáramlás-kezelés optimalizálása érdekében telepített IKT-berendezések tekintetében
                     
                     
                        3.2.3.
                     
                  
                        COP (teljesítménytényező): átlagos hűtési terhelés (kW)/a hűtőrendszer átlagos teljesítménye (kW)
                     
                     
                        –
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Olyan berendezések választása, amelyek COP értéke legalább 7 vízhűtők esetében, és legalább 4 direkt expanziós (DX) hűtőrendszerek esetében
                     
                     
                        3.2.4.,
                        3.3.1.,
                        3.5.3.
                     
                  
                        Azoknak az adatközpontoknak az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat (5.2., 5.4. és 5.5. rész) vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat a hűtéskezelés tekintetében
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat (5.2., 5.4. és 5.5. rész) vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat a hűtéskezelés tekintetében
                     
                     
                        3.2.4.
                     
                  
                        Azoknak az adatközpontoknak az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat a hőmérséklet és a páratartalom beállítása tekintetében
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat a hőmérséklet és a páratartalom beállítása tekintetében
                     
                     
                        3.2.5.
                     
                  
                        Tervezett energiafelhasználási hatékonyság
                     
                     
                        –
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        –
                     
                     
                        3.2.6.1., 3.4.1.
                     
                  
                        A vállalat által megvásárolt, meghatározott környezeti szempontoknak (pl. uniós ökocímke, Energy Star) megfelelő IKT-termékek vagy -szolgáltatások aránya
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                        Az anyagfelhasználás hatékonysága
                     
                     
                        Az adatközpontok valamennyi új IKT-berendezése ISO I. típusú ökocímkével (pl. uniós ökocímke, Blue Angel stb.) vagy Energy Star címkével rendelkezik
                     
                     
                        3.2.7.1.
                     
                  
                        Azoknak a létesítményeknek az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az új informatikai berendezések/tápellátó berendezések/hűtőberendezések kiválasztása és telepítése tekintetében
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az új IKT-berendezések/hűtőrendszerek/új tápellátó berendezések/egyéb adatközponti berendezések kiválasztása és telepítése tekintetében
                     
                     
                        3.2.6.1.
                     
                  
                        A szünetmentes tápegység átlagos energiahatékonysága (a gyártók által megadottak szerint)
                     
                     
                        –
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        A szünetmentes tápegység megfelel a szünetmentes tápegységekre vonatkozó szakmai kódexben foglalt követelményeknek
                     
                     
                        3.2.6.1.
                     
                  
                        Azoknak a telephelyeknek az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/FprTR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az új építésű vagy felújított adatközpontok használata, kezelése és tervezése tekintetében
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Az anyagfelhasználás hatékonysága, energiahatékonyság
                     
                     
                        Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az új építésű vagy felújított adatközpontok használata, kezelése és tervezése tekintetében
                     
                     
                        3.2.7.1.
                     
                  
                        Azoknak a telephelyeknek az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az adatközpont hulladékhőjének újrafelhasználása tekintetében
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az adatközpont hulladékhőjének újrafelhasználása tekintetében
                     
                     
                        3.2.7.2.
                     
                  
                        Azoknak a telephelyeknek az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az adatközpont épületének fizikai elrendezése tekintetében
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az adatközpont épületének fizikai elrendezése tekintetében
                     
                     
                        3.2.7.3.
                     
                  
                        Azoknak a telephelyeknek az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az adatközpont földrajzi helye tekintetében
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat az adatközpont földrajzi helye tekintetében
                     
                     
                        3.2.7.4.
                     
                  
                        Az adatközpont alapterületre vetített vízfogyasztása (m3 fogyasztás/az adatközpont m2-e)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Víz
                     
                     
                        –
                     
                     
                        3.2.7.5.
                     
                  
                        Azoknak a telephelyeknek az aránya, amelyek megvalósították az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat a víz származási forrásai tekintetében
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Adatközpontok üzemeltetői
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Víz
                     
                     
                        Az összes adatközpont megvalósította az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló uniós szakmai kódex szerinti elvárt minimális gyakorlatokat vagy a CLC/TR 50600-99-1 szabvány szerinti elvárt gyakorlatokat a víz származási forrásai tekintetében
                     
                     
                        3.2.7.5.
                     
                  
                        
                           Az elektronikus hírközlő hálózatokra vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok
                        
                     
                  
                        A hálózati energiafelhasználás aránya, amelyre vonatkozóan az energiafogyasztást mérik
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Hálózatüzemeltetők
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        A hálózati energiafelhasználás 50 %-ának valós idejű nyomon követése a távközlési telephelyek szintjén (bázisállomások és/vagy helyhez kötött hálózati csomópontok), vagy afelett
                     
                     
                        3.3.1.
                     
                  
                        Egy ügyfélre vagy előfizetőre eső átlagos energiafogyasztás
                        (NB.: Ez a mutató nem alkalmas a különböző típusú gazdasági szereplők összehasonlítására)
                     
                     
                        kWh/ügyfél vagy előfizető
                     
                     
                        Hálózatüzemeltetők
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Működő energiagazdálkodási rendszer a távközlési hálózatok vonatkozásában
                     
                     
                        3.3.1.
                     
                  
                        Az elektromágneses terekre vonatkozó határértékeknek való megfelelés szempontjából méréssel értékelt telephelyek százalékos aránya
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Hálózatüzemeltetők
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Kibocsátások
                     
                     
                        –
                     
                     
                        3.3.2.
                     
                  
                        Az energiafogyasztás tekintetében a széles sávú adatátviteli berendezésekről szóló magatartási kódex követelményeinek megfelelő széles sávú adatátviteli berendezések százalékos aránya
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Hálózatüzemeltetők
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Az újonnan telepített széles sávú berendezések 100 %-a megfelel a széles sávú adatátviteli berendezésekről szóló uniós magatartási kódex követelményeinek az energiafogyasztás tekintetében
                     
                     
                        3.3.3.
                     
                  
                        A szünetmentes tápegység rendszer átlagos hatékonysága
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Hálózatüzemeltetők
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Az erőművek/energiaállomások energiahatékonysága legalább 96 %
                     
                     
                        3.3.3.
                     
                  
                        A bázisállomások telephelyeiről évente leszerelt és eltávolított, használaton kívüli vagy nem hatékony berendezések mennyisége
                     
                     
                        kg
                     
                     
                        Hálózatüzemeltetők
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Az anyagfelhasználás hatékonysága
                        Energiahatékonyság
                     
                     
                        Az összes meglévő hálózati telephely optimalizálására vonatkozó terv és irányítási folyamat (a használaton kívüli és nem hatékony berendezések eltávolítása, a hűtőrendszerek megfelelő konfigurálása stb. érdekében)
                     
                     
                        3.3.4.
                     
                  
                        Passzív megosztásban érintett telephelyek százalékos aránya
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Hálózatüzemeltetők
                     
                     
                        Telephely
                     
                     
                        Az anyagfelhasználás hatékonysága
                     
                     
                        A telephelyek legalább 30 %-át megosztják más üzemeltetőkkel (amennyiben ez megvalósítható, pl. jogi szempontból)
                     
                     
                        3.3.5.
                     
                  
                        
                           Az IKT révén történő ökologizálásra vonatkozó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok
                        
                     
                  
                        ÜHG-kibocsátás az üvegházhatású gázokról szóló jegyzőkönyv alapján, a 3. alkalmazási körbe tartozó kibocsátások
                     
                     
                        Tonna CO2-egyenérték
                     
                     
                        Valamennyi távközlési/IKT-vállalat
                     
                     
                        Vállalat
                     
                     
                        Kibocsátások
                     
                     
                        Nem alkalmazható
                     
                     
                        3.4.1.
                     
                  
               (1)  A tudományos és szakpolitikai jelentés nyilvánosan hozzáférhető a JRC honlapján, a következő címen: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/telecom.html Az ezen ágazati referenciadokumentumban rögzített, a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatokra és azok alkalmazhatóságára vonatkozó megállapítások, illetőleg a meghatározott konkrét környezeti teljesítménymutatók és kiválósági referenciaértékek a tudományos és szakpolitikai jelentésben dokumentált megállapításokon alapulnak. A jelentés minden háttér-információt és műszaki részletet tartalmaz.
            
               (2)  A Tanács 1836/93/EGK rendelete (1993. június 29.) az ipari vállalkozásoknak a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben való önkéntes részvételének lehetővé tételéről (HL L 168., 1993.7.10., 1. o.).
            
               (3)  Az Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete (2001. március 19.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről (HL L 114., 2001.4.24., 1. o.).
            
               (4)  Az EMAS-rendelet IV. melléklete B. szakaszának f) pontja úgy rendelkezik, hogy a környezetvédelmi nyilatkozatban szerepel „a szervezetről rendelkezésre álló környezeti teljesítményadatok összegzése, tekintettel annak jelentős környezeti tényezőire. Jelentést kell készíteni az alapmutatókról és a C. szakaszban meghatározott konkrét környezeti teljesítménymutatóról. Környezetvédelmi célok és célkitűzések esetén közölni kell a vonatkozó adatokat;” A IV. melléklet C. szakaszának 3. pontja szerint „Minden szervezet évente jelentést tesz az alapvető üzleti tevékenységeihez kapcsolódó, mérhető és ellenőrizhető, és az alapvető mutatók által nem lefedett jelentős közvetlen és közvetett környezeti tényezők és hatások tekintetében elért teljesítményéről is. Amennyiben rendelkezésre áll, az érintett ágazatspecifikus mutatók meghatározásának megkönnyítése érdekében a szervezet figyelembe veszi a 46. cikkben említett ágazati referenciadokumentumokat.”
            
               (5)  Az egyes legjobb gyakorlatok részletes leírása és az alkalmazásukra vonatkozó gyakorlati útmutatás a JRC által készített tudományos és szakpolitikai jelentésben olvasható, amely a következő internetes oldalon érhető el: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/BEMP_Telecom_FinalReport.pdf.
            Az érdeklődő szervezetek itt további információkat találnak az ezen ágazati referenciadokumentumban bemutatott legjobb gyakorlatokról.
            
               (6)  Megjegyzendő, hogy az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (vö. az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel), amely elismeri a távközlési ágazat, a médiaágazat és az információtechnológiai ágazat konvergenciáját, immár közös szabályokat állapít meg a szélesebb szektorra vonatkozóan – ami magában foglalja például a műsorszórást is. Ahol releváns és alkalmazható, a legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatok az új nómenklatúrára való hivatkozással kerülnek megemlítésre.
            
               (7)  Az elektromos és elektronikus berendezéseket gyártó ágazat legjobb gyakorlatairól szóló jelentés kidolgozása folyamatban van, és online elérhető lesz a következő címen: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/eeem.html
            
               (8)  A kiskereskedelmi ágazat legjobb gyakorlatairól szóló jelentés online elérhető a következő címen: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/retail.html
            
               (9)  A közigazgatási ágazat legjobb gyakorlatairól szóló jelentés online elérhető a következő címen: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/public_admin.html
            
               (10)  Az 1. és a 2. alkalmazási kör teljes széndioxid-kibocsátását az üvegházhatású gázokról szóló jegyzőkönyv alapján lehet kiszámítani, amely az alábbi címen érhető el: https://ghgprotocol.org/
            
               (11)  Az adatközpontok kapcsán a helymegosztás vonatkozhat az IKT-szolgáltatások kapcsolódási pontjaira.
            
               (12)  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az „elektronikus hírközlő hálózatok” kifejezés az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex szerinti tág értelemben kerül alkalmazásra (vezeték nélküli, optikai stb.), és nem szigorúan csak az elektronikus jeleket cserélő fizikai rétegen alapuló kommunikációra vonatkozik.
            
               (13)  Ez a mutató nem alkalmas a különböző típusú gazdasági szereplők összehasonlítására.
            
               (14)  Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex értelmében.
            
               (15)  Az EU energiafogyasztásról és a szélessávú adatátviteli berendezésekről szóló magatartási kódexe:
            https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/ict-code-conduct-energy-consumption-broadband-communication-equipment
            
               (16)  ETSI ES 202 336.
            
               (17)  Az EMAS-alapmutatókat az 1221/2009/EK rendelet IV. melléklete tartalmazza (C. szakasz, 2. pont).
            
               (18)  A számok e dokumentum szakaszaira utalnak.