CELEX: 32006D0751
Language: et
Date: 2006-10-27 00:00:00
Title: 2006/751/EÜ: Komisjoni otsus, 27. oktoober 2006 , millega muudetakse otsust 2000/147/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete liigitamisel tuletundlikkustoimivuse järgi (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5063 all)   (EMPs kohaldatav tekst)

4.11.2006   
            
            
               ET
            
            
               Euroopa Liidu Teataja
            
            
               L 305/8
            
         KOMISJONI OTSUS,
   27. oktoober 2006,
   millega muudetakse otsust 2000/147/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete liigitamisel tuletundlikkustoimivuse järgi
   (teatavaks tehtud numbri K(2006) 5063 all)
   (EMPs kohaldatav tekst)
   (2006/751/EÜ)
   EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,
   võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
   võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid puudutavate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 2,
   ning arvestades järgmist:
   
               (1)
            
            
               Komisjoni otsusega 2000/147/EÜ (2) kehtestati ehitustoodete liigitussüsteem nende tuletundlikkustoimivuse järgi.
            
         
               (2)
            
            
               Teatavate tooterühmade läbivaatamise tulemusena tuleks luua eraldi tuletundlikkustoimivuse klassid elektrikaablite jaoks.
            
         
               (3)
            
            
               Seepärast tuleks otsust 2000/147/EÜ vastavalt muuta.
            
         
               (4)
            
            
               Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega,
            
         ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
   Artikkel 1
   Otsuse 2000/147/EÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.
   Artikkel 2
   Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.
   
      Brüssel, 27. oktoober 2006
      
         
            Komisjoni nimel
         
         
            asepresident
         
         Günter VERHEUGEN
      
   
   
      (1)  EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).
   
      (2)  EÜT L 50, 23.2.2000, lk 14.
   
      LISA
      Otsuse 2000/147/EÜ lisa muudetakse järgmiselt.
      
                  1.
               
               
                  Tabeli 1 pealkiri asendatakse järgmisega: “Ehitustoodete tuletundlikkustoimivuse klassid, välja arvatud põrandakatete, sirgete torukujuliste soojusisolatsioonitoodete ja elektrikaablite puhul”.
               
            
                  2.
               
               
                  Tabeli 1 joonealune märkus (*) kustutatakse.
               
            
                  3.
               
               
                  Lisatakse järgmine tekst.
                  “Tabel 4
                  ELEKTRIKAABLITE TULETUNDLIKKUSTOIMIVUSE KLASSID
                  
                              Klass
                           
                           
                              Katsemeetod(id)
                           
                           
                              Liigituse kriteeriumid
                           
                           
                              Täiendav liigitus
                           
                        
                              Aca
                              
                           
                           
                              EN ISO 1716
                           
                           
                              PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                              B1ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 2. stsenaarium (5)
                              
                              
                                 ja
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,75 m; ja THR1 200s ≤ 10 MJ; ja maksimaalne HRR ≤ 20 kW; ja FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Suitsu eraldumine (2)
                                  (6) ja põlevad tilgad/osakesed (3) ning happesus (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              B2ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 1. stsenaarium (5)
                              
                              
                                 ja
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,5 m; ja THR1 200s ≤ 15 MJ; ja maksimaalne HRR ≤ 30 kW; ja FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Suitsu eraldumine (2)
                                  (7) ja põlevad tilgad/osakesed (3) ning happesus (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Cca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 1. stsenaarium (5)
                              
                              
                                 ja
                              
                           
                           
                              FS ≤ 2,0 m; ja THR1 200s ≤ 30 MJ; ja maksimaalne HRR ≤ 60 kW; ja FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Suitsu eraldumine (2)
                                  (7) ja põlevad tilgad/osakesed (3) ning happesus (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Dca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 1. stsenaarium (5)
                              
                              
                                 ja
                              
                           
                           
                              THR1 200s ≤ 70 MJ; ja maksimaalne HRR ≤ 400 kW; ja FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Suitsu eraldumine (2)
                                  (7) ja põlevad tilgad/osakesed (3) ning happesus (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Eca
                              
                           
                           
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                           
                               
                           
                        
                              Fca
                              
                           
                           
                              Toimivust ei määrata
                           
                        ELEKTRIKAABLITE KATSETAMISEL KOHALDATAVAD PAIGALDUS- JA KINNITUSTINGIMUSED NING KATSEPARAMEETRID (NAGU NIMETATUD TABELI 4 ALLMÄRKUSES 5)
                  1.   Paigaldus- ja kinnitustingimused
                  1.1.   Katsetatava toote paigaldamine klasside B1ca, B2ca, Cca ja Dca puhul
                  Kaablid tuleb paigaldada tavalise redeli (EN 50266-1) esiküljele. Kasutada tuleb 3,5 m pikkusi kaableid. Elektrikaablite alumine osa peab olema põleti alumisest äärest 20 cm allpool. Kaablid tuleb paigutada redeli keskele (arvestades redeli laiust).
                  Kaablid või kaablikimbud tuleb (terasest või vasest) metalltraadiga ühekaupa kinnitada igale redelipulgale. Kuni 50 mm (kaasa arvatud) läbimõõduga elektrikaablite kinnitamiseks tuleb kasutada traati läbimõõduga 0,5 mm–1,0 mm (kaasa arvatud). Jämedamate kui 50 mm läbimõõduga elektrikaablite kinnitamiseks tuleb kasutada traati läbimõõduga 1,0 mm–1,5 mm.
                  Katsetatavate toodete paigaldamisel tuleb esimene toode paigutada ligikaudu redeli keskele ja järgmised tooted esimese toote kummalegi küljele nii, et kõik katsetatavad tooted asuksid ligikaudu redeli keskel.
                  Vahekauguseid ja kimpude moodustamist selgitatakse täpsemalt allpool.
                  Vertikaalselt liikudes tuleb iga 25 cm järel tõmmata horisontaalne joon, et mõõta leegi levikut aja jooksul. Esimene joon (st nulljoon) peab asuma põletiga samal kõrgusel.
                  Kaablid tuleb paigaldada alljärgnevalt toodud juhiste järgi olenevalt taotletavast tuletundlikkuse klassist.
                  1.1.1.   Klassid B2ca, Cca ja Dca
                  
                  Paigaldusviis tuleb valida vastavalt elektrikaabli läbimõõdule, nagu on osutatud tabelis 4.1.
                  Tabel 4.1
                  PAIGALDAMINE VASTAVALT KAABLI LÄBIMÕÕDULE
                  
                              Kaabli läbimõõt
                           
                           
                              Paigaldus
                           
                        
                              Alates 20 mm (kaasa arvatud)
                           
                           
                              Kaablite vahekaugus on 20 mm.
                           
                        
                              5–20 mm
                           
                           
                              Kaablite vahekaugus on võrdne ühe kaabli läbimõõduga.
                           
                        
                              Kuni 5 mm (kaasa arvatud)
                           
                           
                              Kaablitest moodustatakse kimp läbimõõduga 10 mm. Kimpe ei või keerutada. Kimpude vahekaugus on 10 mm.
                           
                        Piirväärtuste määramisel ümardatakse läbimõõt lähima millimeetrini, v.a peenemad kui 5 mm läbimõõduga kaablid, mille puhul läbimõõtu ei ümardata.
                  Katses kasutatavate kaablipikkuste arvu määramisel kasutatakse alljärgnevaid valemeid.
                  1.1.1.1.   Kaablite puhul, mille läbimõõt on suurem kui 20 mm või sellega võrdne
                  Kaablite arv N arvutatakse järgmise valemi alusel:
                  
                      … võrrand 1,,
                  kus:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  on kaabli läbimõõt (millimeetrites, ümardatuna lähima millimeetrini),
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 int-funktsioon = tulemuse täisarv (st allapoole ümardatud väärtus).
                           
                        1.1.1.2.   Kaablite puhul, mille läbimõõt on suurem kui 5 mm, kuid väiksem kui 20 mm
                  Kaablite arv N arvutatakse järgmise valemi alusel:
                  
                      … võrrand 2,
                  kus:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  on kaabli läbimõõt (millimeetrites, ümardatud),
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 int-funktsioon = tulemuse täisarv (st allapoole ümardatud väärtus).
                           
                        1.1.1.3.   Kaablite või traatide puhul, mille läbimõõt on väiksem kui 5 mm või sellega võrdne
                  10 mm läbimõõduga kaablikimpude arv Nbu arvutatakse järgmise valemi alusel:
                  
                      … võrrand 3,
                  Seega tuleb paigaldada 15 kimpu ja kimpude vahekaugus on 10 mm.
                  Iga kimbu kaablite arv (n) arvutatakse järgmise valemi alusel:
                  
                      … võrrand 4,
                  kus:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  on kaabli läbimõõt (millimeetrites, 
                                    ei
                                  ümardata).
                           
                        
                               
                           
                           
                              Seega on kaablipikkuste arv (CL) peenemate kui 5 mm läbimõõduga traatide või juhtmete puhul
                              
                                 CL = n × 15 … võrrand 5,
                           
                        1.1.1.4.   Ühes katses kasutatavate kaablite kogupikkus
                  Ühes katses kasutatavate kaablite kogupikkus L (meetrites) on
                  
                               
                           
                           
                              
                                 L = n × 15 × 3,5 rõi d
                                 c ≤ 5 mm
                              or
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 L = N × 3,5 kiu d
                                 c > 5 mm … võrrand 6,
                           
                        1.1.2.   Klass B1ca
                  
                  Kaablirenni taha tuleb paigaldada mittesüttiv kaltsiumsilikaadist plaat tihedusega 870 ± 50 kg/m3 ja paksusega 11 ± 2 mm. Plaadi võib paigaldada kahes osas.
                  Kõikidel muudel juhtudel tuleb kaablite paigaldamisel lähtuda klasside B2ca, Cca ja Dca paigaldustingimustest.
                  2.   Katseparameetrite määratlused
                  Tabel 4.2
                  KATSEPARAMEETRITE MÄÄRATLUSED FIPEC20 1. JA 2. STSENAARIUMI PUHUL
                  Kõiki arvutatavaid parameetreid hinnatakse 20 minuti jooksul alates katse algusest (põleti süütamisest).
                  
                     
                  
                              Parameeter
                           
                           
                              Selgitus
                           
                        
                              Katse algus
                           
                           
                              Põleti süütamine
                           
                        
                              Katse lõpp
                           
                           
                              20 minutit pärast põleti süütamist (parameetrite arvutamise perioodi lõpp)
                           
                        
                              HRRsm30, kW
                           
                           
                              Soojuse eraldumine arvestatuna jooksva keskmisena 30 sekundi kohta
                           
                        
                              SPRsm60, m2/s
                           
                           
                              Suitsu eraldumine arvestatuna jooksva keskmisena 60 sekundi kohta
                           
                        
                              Maksimaalne HRR, kW
                           
                           
                              Maksimaalne HRRsm30 katse alguse ja lõpu vahel, välja arvatud süttimisallika soojus
                           
                        
                              Maksimaalne SPR, m2/s
                           
                           
                              Maksimaalne SPRsm60 katse alguse ja lõpu vahel
                           
                        
                              THR1 200, MJ
                           
                           
                              Kogu vabanev soojus (HRRsm30) katse alguse ja lõpu vahel, välja arvatud süttimisallika soojus
                           
                        
                              TSP1 200, m2
                              
                           
                           
                              Kogu moodustunud suits (HRRsm60) katse alguse ja lõpu vahel
                           
                        
                              FIGRA, W/s
                           
                           
                              Soojuse vabanemise kasvukiiruse indeks, mis määratakse kindlaks mõõdetud soojatootlikkuse väärtuse HRRsm30 ja sellele vastava aja jagatise maksimumarvuna, välja arvatud sütitamisallika soojatootlikkus. Piirväärtused HRRsm30 = 3 kW ja THR = 0,4 MJ
                           
                        
                              SMOGRA, cm2/s2
                              
                           
                           
                              Suitsu moodustumise kasvukiiruse indeks, mille arvutamisel jagatakse moodustunud suitsu väärtus SPRsm60 sellele vastava ajaga ning tulemus korrutatakse 10 000-ga. Piirväärtus SPRsm60 0,1 m2/s ja TSP = 6 m2
                              
                           
                        
                              PCS
                           
                           
                              Põlemisväärtus
                           
                        
                              FS
                           
                           
                              Leegi levik (kahjustuse pikkus)
                           
                        
                              H
                           
                           
                              Leegi levik
                           
                        
                              FIPEC
                           
                           
                              Elektrikaablite tuletundlikkus”
                           
                        
            
         (1)  Terviktoote, välja arvatud metallilised materjalid, ja toote kõigi väliste komponentide korral (st mantel).
      
         (2)  
      
                  s1
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 50 m2
                     ja maksimaalne SPR ≤ 0,25 m2/s
               
            
                  s1a
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 ja läbitustegur vastavalt EN 61034-2 ≥ 80 %
               
            
                  s1b
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 ja läbitustegur vastavalt EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %
               
            
                  s2
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 400 m2
                     ja maksimaalne SPR ≤ 1,5 m2/s
               
            
                  s3
               
               
                  =
               
               
                  mitte s1 või s2.
               
            
         (3)  FIPEC20 1. ja 2. stsenaariumi puhul: d0 = põlevad tilgad/osakesed puuduvad 1 200 s jooksul; d1 = puuduvad põlevad tilgad/osakesed, mis püsivad 1 200 s jooksul kauem kui 10 s; d2 = mitte d0 või d1.
      
         (4)  EN 50267-2-3: a1 = juhtivus < 2,5 μS/mm ja pH > 4,3; a2 = juhtivus < 10 μS/mm ja pH > 4,3; a3 = mitte a1 või a2. Ei märgita = toimivust ei määrata.
      
         (5)  Õhuvool kambrisse peab olema tasemel 8 000 ± 800 l/min.
      FIPEC20 1. stsenaarium = prEN 50399-2-1 ning alljärgnevalt kirjeldatud paigaldus- ja kinnitustingimused.
      FIPEC20 2. stsenaarium = prEN 50399-2-2 ning alljärgnevalt kirjeldatud paigaldus- ja kinnitustingimused.
      
         (6)  Klassi B1ca kuuluvate kaablite puhul märgitava suitsuklassi aluseks peab olema FIPEC20 2. stsenaariumi järgne katse.
      
         (7)  Klassidesse B2ca, Cca ja Dca kuuluvate kaablite puhul märgitava suitsuklassi aluseks peab olema FIPEC20 1. stsenaariumi järgne katse.
      
         (8)  Väljendab tulekahju puhul tekkivate gaaside ohtlikke omadusi, mis raskendavad nende mõjupiirkonnas olevate isikute põgenemist, ent ei kirjelda nende gaaside mürgisust.