CELEX: 32006D0751
Language: lv
Date: 2006-10-27 00:00:00
Title: 2006/751/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 27. oktobris ), ar kuru groza Lēmumu 2000/147/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsdrošības klasifikāciju (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5063)   (Dokuments attiecas uz EEZ)

4.11.2006   
            
            
               LV
            
            
               Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
            
            
               L 305/8
            
         KOMISIJAS LĒMUMS
   (2006. gada 27. oktobris),
   ar kuru groza Lēmumu 2000/147/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsdrošības klasifikāciju
   (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 5063)
   (Dokuments attiecas uz EEZ)
   (2006/751/EK)
   EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,
   ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
   ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem (1), un jo īpaši tās 20. panta 2. punktu,
   tā kā:
   
               (1)
            
            
               Ar Komisijas Lēmumu 2000/147/EK (2) ir noteikta būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsdrošības klasifikācijas sistēma.
            
         
               (2)
            
            
               Pēc dažu materiālu kategoriju pārskatīšanas jānosaka atsevišķas ugunsdrošības klases elektriskajiem kabeļiem.
            
         
               (3)
            
            
               Tāpēc Lēmums 2000/147/EK attiecīgi jāgroza.
            
         
               (4)
            
            
               Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,
            
         IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
   1. pants
   Lēmuma 2000/147/EK pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.
   2. pants
   Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.
   
      Briselē, 2006. gada 27. oktobrī
      
         
            Komisijas vārdā —
         
            priekšsēdētāja vietnieks
         
         Günter VERHEUGEN
      
   
   
      (1)  OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
   
      (2)  OV L 50, 23.2.2000., 14. lpp.
   
      PIELIKUMS
      Lēmuma 2000/147/EK pielikumu groza šādi:
      
                  1.
               
               
                  Pielikuma 1. tabulu aizstāj ar “BŪVIZSTRĀDĀJUMU UGUNSDROŠĪBAS KLASES, IZŅEMOT GRĪDAS SEGUMUS, LĪNIJVEIDA CAURUĻU SILTUMIZOLĀCIJAS IZSTRĀDĀJUMUS UN ELEKTRISKOS KABEĻUS”.
               
            
                  2.
               
               
                  Pielikuma 1. tabulas zemsvītras piezīmi (*) svītro.
               
            
                  3.
               
               
                  Pielikumu papildina ar šādu tekstu:
                  “4.   tabula
                  ELEKTRISKO KABEĻU DEGTSPĒJAS KLASES
                  
                              Klase
                           
                           
                              Testēšanas metode(s)
                           
                           
                              Klasifikācijas kritēriji
                           
                           
                              Papildu klasifikācija
                           
                        
                              Aca
                              
                           
                           
                              EN ISO 1716
                           
                           
                              PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                              B1ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 2 (5)
                              
                              
                                 un
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,75 m, un THR1 200s ≤ 10 MJ, un HRR maksimums ≤ 20 kW, un FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Dūmu (2)
                                  (6) un liesmojošu pilienu/daļiņu veidošanās (3), un skābums (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              B2ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 un
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,5 m, un THR1 200s ≤ 15 MJ, un HRR maksimums ≤ 30 kW, un FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Dūmu (2)
                                  (7) un liesmojošu pilienu/daļu veidošanās (3), un skābums (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Cca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 un
                              
                           
                           
                              FS ≤ 2,0 m, un THR1 200s ≤ 30 MJ, un HRR maksimums ≤ 60 kW, un FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Dūmu (2)
                                  (7) un liesmojošu pilienu/daļiņu veidošanās (3), un skābums (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Dca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 un
                              
                           
                           
                              THR1 200s ≤ 70 MJ, un HRR maksimums ≤ 400 kW, un FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Dūmu (2)
                                  (7) un liesmojošu pilienu/daļiņu veidošanās (3), un skābums (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Eca
                              
                           
                           
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                           
                               
                           
                        
                              Fca
                              
                           
                           
                              Efektivitāte nav noteikta
                           
                        MONTĀŽAS UN PIESTIPRINĀŠANAS NOTEIKUMI UN ELEKTRISKO KABEĻU TESTA PARAMETRU DEFINĪCIJAS (KĀ MINĒTS 4. TABULAS (5) PIEZĪMĒ)
                  1.   Montāžas un piestiprināšanas noteikumi
                  1.1.   Testa parauga montāža attiecībā uz B1ca, B2ca, Cca un Dca klasēm
                  Kabeļus montē uz standarta kāpņu priekšējās daļas (EN 50266-1). Izmanto 3,5 m garus kabeļus. Elektrokabeļu apakšējā daļa atrodas 20 cm zem degšanas kameras apakšējās malas. Kabeļi ir novietoti kāpņu vidus daļā (attiecībā uz platumu).
                  Katru testam paredzēto paraugu vai kūli atsevišķi piestiprina katram kāpņu pakāpienam, izmantojot metāla (tērauda vai vara) stiepli. Elektriskajiem kabeļiem, kuru diametrs nepārsniedz 50 mm ieskaitot, izmanto stiepli, kuras diametrs ir starp 0,5 mm un līdz 1,0 mm ieskaitot. Kabeļiem, kuru diametrs ir lielāks par 5 mm, izmanto stiepli, kuras diametrs ir starp 1,0 mm un 1,5 mm.
                  Montējot testam paredzētos paraugus, pirmo paraugu novieto apmēram kāpņu centrā un nākamos paraugus pievieno to katrā malā tā, lai visa testam paredzēto paraugu rinda būtu apmēram kāpņu centrā.
                  Skaidrojums par izvietojumu un salikšanu kūļos sniegts turpmāk tekstā.
                  Uz katra 25 cm augstuma iezīmē horizontālu līniju, lai mērītu liesmas izplatību atkarībā no laika. Pirmā līnija (t.i., nulles līnija) ir tādā paša augstumā kā degšanas kamera.
                  Kabeļus montē atkarībā no klasifikācijas, ko piemēro attiecībā uz:
                  1.1.1.   B2ca, Cca klasi and Dca klasi
                  Izvēlētā montāžas procedūra ir atkarīga no elektriskā kabeļa diametra saskaņā ar 4.1. tabulu.
                  4.1.   tabula
                  MONTĀŽA ATKARĪBĀ NO KABEĻA DIAMETRA
                  
                              Kabeļa diametrs
                           
                           
                              Montāža
                           
                        
                              Lielāks par vai vienāds ar 20 mm
                           
                           
                              20 mm atstarpe starp kabeļiem
                           
                        
                              Starp 5 un 20 mm
                           
                           
                              Viena kabeļa diametra atstarpe starp kabeļiem
                           
                        
                              Mazāks par vai vienāds ar 5 mm
                           
                           
                              Kabeļus saliek kūlī, kura diametrs ir 10 mm. Kūļus nesavij. Atstarpe starp kūļiem ir 10 mm
                           
                        Robežvērtības nosaka, diametru noapaļojot līdz tuvākajam diametram mm, izņemot tiem kabeļiem, kuru diametrs ir mazāks par 5 mm, diametru nenoapaļo.
                  Lai noteiktu kabeļa garumu skaitu katrā testā, izmanto šādas formulas:
                  1.1.1.1.   Attiecībā uz kabeļiem, kuru diametrs ir lielāks par vai vienāds ar 20 mm
                  kabeļu skaitu N aprēķina ar šādu formulu:
                  
                      … 1. vienādība,
                  kur:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  ir kabeļa diametrs (mm un noapaļots uz tuvāko diametru mm).
                           
                        
                               
                           
                           
                              int funkcija = rezultāta veselā skaitļa daļa (t.i., uz leju noapaļota vērtība).
                           
                        1.1.1.2.   Attiecībā uz kabeļiem, kuru diametrs ir lielāks par 5 mm, bet mazāks par 20 mm
                  kabeļu skaitu N aprēķina ar šādu formulu:
                  
                      … 2. vienādība,
                  kur:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  ir kabeļa diametrs (mm un noapaļots).
                           
                        
                               
                           
                           
                              int funkcija = rezultāta veselā skaitļa daļa (t.i., uz leju noapaļota vērtība).
                           
                        1.1.1.3.   Attiecībā uz kabeļiem, kuru diametrs ir mazāks par vai vienāds ar 5 mm
                  kabeļu Nbu 10 mm kūļu skaitu aprēķina ar šādu formulu:
                  
                      … 3. vienādība.
                  Tādējādi montē 15 kūļus 10 mm attālumā starp kūļiem.
                  Kabeļu skaitu katrā kūlī (n) nosaka ar šādu formulu:
                  
                      … 4. vienādība,
                  kur:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  ir kabeļa diametrs (mm un 
                                    ne
                                 noapaļots).
                           
                        
                               
                           
                           
                              Kabeļa garumu (CL) skaits attiecībā uz vadiem vai kabeļiem, kuru diametrs ir mazāks par 5 mm, tādējādi būs šāds:
                              
                                 CL = n × 15 … 5. vienādība.
                           
                        1.1.1.4.   Katrā testā izmantotā kabeļa kopējais garums
                  Katrā testā izmantotais kopējais garums L (m) ir šāds:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 L = n × 15, × 3,5, ja d
                                 c ≤ 5 mm
                              vai
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 L = n × 15 × 3,5, ja d
                                 c > 5 mm … 6. vienādība.
                           
                        1.1.2.   Klase B1ca
                  
                  Kabeļrenes apakšpusē piestiprina neuzliesmojošu kalcija silikāta plāksni, kuras blīvums ir 870 ± 50 kg/m3 un biezums ir 11 ± 2 mm. Šo plāksni var piemontēt divās daļās.
                  Visos citos aspektos kabeļu montāža ir identiska klasei B2ca, Cca un Dca.
                  2.   Testa parametru definīcijas
                  4.2.   tabula
                  TESTA PARAMETRU DEFINĪCIJAS FIPEC20 1. UN 2. SCENĀRIJĀ
                  Visus aprēķinātos parametrus novērtē 20 minūšu laikā, sākot no testa sākuma (degļa aizdedzināšana).
                  
                     
                  
                              Parametrs
                           
                           
                              Izskaidrojums
                           
                        
                              Testa sākums
                           
                           
                              Degļa aizdedzināšana
                           
                        
                              Testa beigas
                           
                           
                              20 minūtes pēc degļa aizdedzināšanas (parametru aprēķināšanas perioda beigas)
                           
                        
                              HRRsm30, kW
                           
                           
                              Siltumenerģijas izdalīšanās intensitāte, ko aprēķina kā vidējo aritmētisko, izmantojot 30 sekunžu iedarbības vidējo vērtību
                           
                        
                              SPRsm60, m2/s
                           
                           
                              Dūmu veidošanās intensitāte, ko aprēķina kā vidējo aritmētisko, izmantojot 60 sekunžu iedarbības vidējo vērtību
                           
                        
                              HRR maksimums, kW
                           
                           
                              HRRsm30 maksimums starp testa sākumu un testa beigām, izņemot to, ko dod aizdegšanās avots
                           
                        
                              SPR maksimums, m2/s
                           
                           
                              SPRsm60 maksimums starp testa sākumu un testa beigām
                           
                        
                              THR1 200, MJ
                           
                           
                              Kopējās siltumenerģijas izdalīšanās (HRRsm30) no testa sākuma līdz testa beigām, izņemot to, ko dod aizdegšanās avots
                           
                        
                              TSP1 200, m2
                              
                           
                           
                              Kopējā dūmu veidošanās (HRRsm60) no testa sākuma līdz testa beigām.
                           
                        
                              FIGRA, W/s
                           
                           
                              Liesmas izplatīšanās intensitātes rādītājs kā koeficienta maksimālā vērtība starp HRRsm30, izņemot to, ko dod aizdegšanās avots un laiks. Robežvērtības HRRsm30 = 3 kW un THR = 0,4 MJ
                           
                        
                              SMOGRA, cm2/s2
                              
                           
                           
                              Dūmu izplatīšanās intensitātes rādītāju nosaka kā koeficienta maksimālo vērtību starp SPRsm60 un laiku, kas reizināta ar 10 000. Robežvērtība SPRsm60 0,1 m2/s un TSP = 6 m2
                              
                           
                        
                              PCS
                           
                           
                              Bruto siltumpotenciāls
                           
                        
                              FS
                           
                           
                              Liesmas izplatība (bojātais garums)
                           
                        
                              H
                           
                           
                              Liesmas izplatība
                           
                        
                              FIPEC
                           
                           
                              Elektrisko kabeļu degtspēja”
                           
                        
            
         (1)  Attiecībā uz izstrādājumu kopumā, izņemot metāla materiālus, un izstrādājuma jebkuru ārējo sastāvdaļu (t.i., apvalku).
      
         (2)  
      
                  s1
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 50 m2
                     un SPR maksimums ≤ 0,25 m2/s
               
            
                  s1a
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 un caurlaidība saskaņā ar EN 61034-2 ≥ 80 %
               
            
                  s1b
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 un caurlaidība saskaņā ar EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %
               
            
                  s2
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 400 m2 un SPR maksimums ≤ 1,5 m2/s
               
            
                  s3
               
               
                  =
               
               
                  nav s1 vai s2.
               
            
         (3)  Attiecībā uz FIPEC20 1. un 2. scenārijs: d0 = nav liesmojošu pilienu/daļiņu 1 200 sekunžu laikā; d1 = nav tādu liesmojošu pilienu/daļiņu, kas 1 200 sekunžu laikā ir ilgāk nekā 10 sekundes; d2 = nav d0 vai d1.
      
         (4)  EN 50267-2-3: a1 = vadītspēja < 2.5 μS/mm un pH > 4,3; a2 = vadītspēja < 10 μS/mm un pH > 4.3; a3 = nav a1 vai a2. Nav norādīts = rādītāji nav noteikti.
      
         (5)  Gaisa plūsmu kamerā ieregulē uz 8 000 ± 800 l/min.
      FIPEC20 1. scenārijs = prEN 50399-2-1, veicot montāžu un piestiprināšanu atbilstīgi turpmākajām norādēm.
      FIPEC20 2. scenārijs = prEN 50399-2-2, veicot montāžu un piestiprināšanu atbilstīgi turpmākajām norādēm.
      
         (6)  B1ca kabeļiem norādītā dūmošanas klase jānosaka ar FIPEC20 2. scenārija testu.
      
         (7)  B2ca, Cca, Dca kabeļiem norādītā dūmošanas klase jānosaka ar FIPEC20 1. scenārija testu.
      
         (8)  Tādu gāzu bīstamo īpašību mērīšana, kuras izplatās ugunsgrēka gadījumā, kas apdraud tam pakļauto personu spēju efektīvi rīkoties, lai glābtos, un neaprakstot šādu gāzu toksiskumu.