CELEX: 31979L0869
Language: it
Date: 1979-10-09 00:00:00
Title: Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati Membri

Avis juridique important

|

31979L0869

Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati Membri  

Gazzetta ufficiale n. L 271 del 29/10/1979 pag. 0044 - 0053 edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0220  edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0146  edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0146  edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0190  edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0190 

++++CONSIGLIO  DIRETTIVA DEL CONSIGLIO  del 9 ottobre 1979  relativa ai metodi di misura , alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri  ( 79/869/CEE )  IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,  visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,  vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,  visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,  visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,  considerando che il programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 4 ) prevede l ' unificazione o l ' armonizzazione dei metodi di misura al fine di rendere comparabili i risultati delle misurazioni dell ' inquinamento intraprese nella Comunità ;  considerando che la direttiva 75/440/CEE del Consiglio , del 16 giugno 1975 , concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ( 5 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 2 , prevede l ' adozione di una politica comunitaria relativa alla frequenza dei campionamenti e dell ' analisi dei parametri , nonchù ai metodi di misura ;  considerando che una disparità tra le disposizioni già applicate o in via di elaborazione negli Stati membri per quanto concerne i metodi di misura e la frequenza dei campionamenti e delle analisi dei singoli parametri ai fini della determinazione della qualità delle acque superficiali può creare disuguaglianze nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi necessario procedere , in questo settore , al ravvicinamento delle legislazioni previsto all ' articolo 100 del trattato ;  considerando che si rivela necessario integrare tale ravvicinamento delle legislazioni con un ' azione della Comunità intesa a conseguire , mediante una più ampia regolamentazione , uno degli obiettivi della Comunità nel campo della protezione dell ' ambiente e del miglioramento della qualità della vita ; che occorre dunque prevedere a tal fine alcune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione a tal uopo richiesti , deve essere fatto ricorso all ' articolo 235 del trattato ;  considerando che appare necessario stabilire , per le analisi effettuate negli Stati membri , metodi di misura di riferimento comuni per la determinazione dei valori dei parametri che definiscono le caratteristiche fisiche , chimiche e microbiologiche delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile ;  considerando che per controllare la qualità delle acque superficiali occorre procedere regolarmente ad un numero minimo di prelievi di campioni allo scopo di misurare i parametri indicati nell ' allegato II della direttiva 75/440/CEE ;  considerando che la frequenza minima dei campionamenti e delle analisi di ciascun parametro deve essere tanto più elevata quanto maggiori sono il volume d ' acqua estratto e la popolazione approvvigionata ; che tale frequenza deve essere più elevata quando , a causa del deterioramento della qualità delle acque , il rischio aumenta ;  considerando che il progresso tecnico e scientifico può imporre una rapida adozione di alcune delle disposizioni di cui all ' allegato I della presente direttiva , per tener conto in particolare di eventuali variazioni dei livelli dei parametri indicati nell ' allegato II della direttiva 75/440/CEE ; che per facilitare l ' attuazione delle misure necessarie a tal fine è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico e scientifico ,  HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :  Articolo 1  La presente direttiva riguarda i metodi di misura di riferimento e la frequenza dei campionamenti e delle analisi dei parametri indicati nell ' allegato II della direttiva 75/440/CEE .  Articolo 2  Ai sensi della presente direttiva , si intende per :  - « metodo di misura di riferimento » : la designazione di un principio di misura o la descrizione succinta di un procedimento operativo che consentano di determinare i parametri indicati nell ' allegato I della presente direttiva ;  - « limite di rilevamento » : il valore minimo del parametro esaminato che può essere rilevato ;  - « precisione » : l ' intervallo entro cui deve trovarsi il 95 % dei risultati di misurazioni eseguite su un unico campione , seguendo sempre lo stesso metodo ;  - « esattezza » : la differenza tra il valore reale del parametro esaminato e il valore medio sperimentale ottenuto .  Articolo 3  1 . Le analisi dei campioni d ' acqua prelevati riguardano i parametri di cui all ' allegato II della direttiva 75/440/CEE ai quali sono stati attribuiti valori I e/o G .  2 . Nei limiti del possibile gli Stati membri ricorrono ai metodi di misura di riferimento di cui all ' allegato I della presente direttiva .  3 . Devono essere rispettati i valori per il limite di rilevamento , la precisione e l ' esattezza dei metodi di misura utilizzati per controllare i parametri indicati nell ' allegato I della presente direttiva .  Articolo 4  1 . Le frequenze minime annuali dei campionamenti e delle analisi di ogni parametro sono indicate nell ' allegato II della presente direttiva . I prelievi dei campioni devono , per quanto possibile , essere ripartiti nel corso dell ' anno in modo da ottenere un ' immagine rappresentativa della qualità dell ' acqua .  2 . I campioni di acqua superficiale devono essere rappresentativi della qualità dell ' acqua nel luogo di estrazione , quale è definito all ' articolo 5 , paragrafo 4 , della direttiva 75/440/CEE .  Articolo 5  I recipienti contenenti i campioni , gli agenti o metodi utilizzati per conservare una parte del campione per l ' analisi di uno o più parametri , il trasporto , la custodia e la preparazione per l ' analisi dei campioni non devono poter causare modifiche significative dei risultati dell ' analisi .  Articolo 6  1 . Le autorità competenti degli Stati membri fissano le frequenze dei campionamenti e delle analisi di ciascun parametro per ogni luogo di estrazione .  2 . Le frequenze dei campionamenti e delle analisi non possono essere inferiori alle frequenze minime annuali indicate nell ' allegato II della presente direttiva .  Articolo 7  1 . Qualora da un ' indagine svolta dalle autorità competenti su acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile risulti che i valori ottenuti nella misurazione dei parametri sono , in taluni casi , nettamente migliori rispetto ai valori stabiliti dagli Stati membri ai sensi dell ' allegato II della direttiva 75/440/CEE , lo Stato membro interessato può ridurre in tali casi la frequenza dei campionamenti e delle analisi .  2 . Se non si registra nessun inquinamento nei casi di cui al paragrafo 1 , nù alcun rischio di deterioramento della qualità della acque e se queste ultime sono di qualità superiore rispetto a quella indicata nella colonna A 1 dell ' allegato II della direttiva 75/440/CEE , le autorità interessate possono decidere che non è necessaria una analisi regolare .  Articolo 8  1 . Ai fini dell ' applicazione della presente direttiva , gli Stati membri forniscono alla Commissione , su sua richiesta , ogni informazione pertinente concernente :  - i metodi di analisi utilizzati ,  - la frequenza delle analisi .  2 . La Commissione predispone , ad intervalli regolari , un rapporto di sintesi fondato sulle informazioni così raccolte .  Articolo 9  Per tener conto in particolare delle variazioni dei livelli dei parametri indicati all ' allegato II della direttiva 75/440/CEE le modifiche necessarie all ' adeguamento al progresso tecnico :  - dei metodi di misura di riferimento indicati nell ' allegato I della presente direttiva ;  - del limite di rilevamento , dell ' esattezza e della precisione di tali metodi ;  - dei materiali raccomandati per il recipiente ,  sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 11 della presente direttiva .  Articolo 10  1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 9 è istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso scientifico e tecnico , qui di seguito denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .  2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .  Articolo 11  1 . Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è adito dal proprio presidente ad iniziativa di quest ' ultimo , oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro .  2 . Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere . Il comitato esprime il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente stabilisce in funzione dell ' urgenza della questione . Esso si pronuncia alla maggioranza di 41 voti , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .  3 . a ) La Commissione adotta le misure prospettate , se conformi al parere del comitato .  b ) Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .  c ) Se , allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è stato adito , quest ' ultimo non ha deliberato , le misure proposte vengono adottate dalla Commissione .  Articolo 12  1 . La direttiva 75/440/CEE è modificata come segue :  a ) l ' articolo 5 , paragrafo 2 , è soppresso  b ) nell ' articolo 5 , paragrafo 3 , le parole « di cui al paragrafo 2 » sono sostituite dalle parole « dei parametri concernenti la qualità dell ' acqua in questione » .  2 . Il paragrafo 1 ha efficacia entro due anni dalla notifica della presente direttiva .  Articolo 13  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica . Essi ne informano immediatamente la Commissione .  Articolo 14  Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .  Fatto a Lussemburgo , addì 9 ottobre 1979 .  Per il Consiglio  Il Presidente  D . O ' MALLEY  ( 1 ) GU n . C 208 dell ' 1 . 9 . 1978 , pag . 2 .  ( 2 ) GU n . C 67 del 12 . 3 . 1979 , pag . 48 .  ( 3 ) GU n . C 128 del 21 . 5 . 1979 , pag . 4 .  ( 4 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 1 .  ( 5 ) GU n . L 194 del 25 . 7 . 1975 , pag . 26 .  ALLEGATO I  Metodi di misura di riferimento per la determinazione dei valori I e/o C dei parametri di cui alla direttiva 75/440/CEE  ( A ) * ( B ) * ( C ) * ( D ) * ( E ) * ( F ) * ( G ) *   * Parametri * Limite di rilevamento * Precisione ± * Esattezza ± * Metodi di misura di riferimento ( 1 ) * Materiali raccomandati per il recipiente *  1 * pH unità pH * - * 0,1 * 0,2 * - Elettrometria * *   * * * * * La misura viene eseguita sul posto al momento del campionamento senza trattamento preliminare del campione * *  2 * Colore ( dopo filtrazione semplice ) mg Pt/l * 5 * 10 % * 20 % * - Filtrazione su membrana di fibra di vetro * *   * * * * * - Metodo fotometrico , secondo gli standard della scala platino-cobalto * *  3 * Totale materie in sospensione mg/l * - * 5 % * 10 % * - Filtrazione su membrana da 0,45 (...) m , essiccazione a 105° C e pesata * *   * * * * * - Centrifugazione ( tempo minimo 5 m , accelerazione media 2 800/3 200 g ) , essiccazione a 105° C e pesata * *  4 * Temperatura °C * - * 0,5 * 1 * - Termometria * *   * * * * * La misura viene eseguita sul posto al momento del campionamento , senza trattamento preliminare del campione * *  5 * Conduttività a 20° C (...) S/cm * - * 5 % * 10 % * - Elettrometria * *  6 * Odore Fattore di diluizione a 25° C * - * - * - * - Diluizioni successive * Vetro *  7 * Nitrati mg/l NO3 * 2 * 10 % * 20 % * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * *  8 * Fluoruri mg/l F * 0,05 * 10 % * 20 % * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare previa distillazione se necessaria * *   * * * * * - Elettrodi ionici specifici * *  9 * Cloro organico totale estraibile mg/l Cl * * * * * *  10 * Ferro disciolto mg/l Fe * 0,02 * 10 % * 20 % * - Spettrometria di assorbimento atomico , previa filtrazione su membrana ( 0,45 (...) m ) * *   * * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare , previa filtrazione su membrana da 0,45 (...) m * *  11 * Manganese mg/l Mn * 0,01 ( 2 ) * 10 % * 20 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * *   * * 0,02 ( 3 ) * 10 % * 20 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * *   * * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * *  12 * Rame ( 10 ) mg/l Cu * 0,005 * 10 % * 20 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * *   * * * * * - Polarografia * *   * * 0,02 ( 4 ) * 10 % * 20 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * *   * * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * *   * * * * * - Polarografia * *  13 * Zinco ( 10 ) mg/l Zn * 0,01 ( 2 ) * 10 % * 20 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * *   * * 0,02 * 10 % * 20 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * *   * * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * *  14 * Boro ( 10 ) mg/l B * 0,1 * 10 % * 20 % * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * Materiali non contenenti quantitativi rilevanti di boro *   * * * * * - Spettrometria di assorbimento atomico * *  15 * Berillio mg/l Be * * * * * *  16 * Cobalto mg/l Co * * * * * *  17 * Nichelio mg/l Ni * * * * * *  18 * Vanadio mg/l V * * * * * *  19 * Arsenico ( 10 ) mg/l As * 0,002 ( 2 ) * 20 % * 20 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * *   * * 0,01 ( 5 ) * * * - Spettrometria di assorbimento atomico * *   * * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * *  20 * Cadmio ( 10 ) mg/l Cd * 0,0002 * 30 % * 30 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * *   * * 0,001 ( 5 ) * * * - Polarografia * *  21 * Cromo totale ( 10 ) mg/l Cr * 0,01 * 20 % * 30 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * *   * * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * *  22 * Piombo ( 10 ) mg/l Pb * 0,01 * 20 % * 30 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * *   * * * * * - Polarografia * *  23 * Selenio ( 10 ) mg/l Se * 0,005 * * * - Spettrometria di assorbimento atomico * *  24 * Mercurio ( 10 ) mg/l Hg * 0,0001 * 30 % * 30 % * - Spettrometria di assorbimento atomico senza fiamma ( vaporizzazione a freddo ) * *   * * 0,0002 ( 5 ) * * * * *  25 * Bario ( 10 ) mg/l Ba * 0,02 * 15 % * 30 % * - Spettrometria di assorbimento atomico * *  26 * Cianuro mg/l CN * 0,01 * 20 % * 30 % * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * *  27 * Solfati mg/l SO4 * 10 * 10 % * 10 % * - Gravimetria * *   * * * * * - Complessometria con EDTA * *   * * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * *  28 * Cloruri mg/l Cl * 10 * 10 % * 10 % * - Determinazione volumetrica ( metodo di Mohr ) * *   * * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * *  29 * Tensioattivi ( che reagiscono al blu di metilene ) mg/l ( Lauril Solfato ) * 0,05 * 20 % * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * *  30 * Fosfati mg/l P2O5 * 0,02 * 10 % * 20 % * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * *  31 * Fenoli ( indice fenoli ) mg/l C6H5OH * * * * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * Vetro *   * * 0,0005 * 0,0005 * 0,0005 * - Metodo 4-amminoantipirina * *   * * 0,001 ( 6 ) * 30 % * 50 % * - Metodo alla paranitroanilina * *  32 * Idrocarburi disciolti o emulsionati mg/l * 0,01 * 20 % * 30 % * - Spettrofotometria all ' infrarosso previa estrazione al tetracloruro di carbonio * Vetro *   * * 0,04 ( 3 ) * * * - Gravimetria previa estrazione mediante etere di petrolio * *  33 * Carburi aromatici policiclici ( 10 ) mg/l * 0,00004 * 50 % * 50 % * - Misura della fluorescenza in UV , previa cromatografia su strato sottile * Vetro o alluminio *   * * * * * - Misura comparativa rispetto a un miscuglio di 6 sostanze standard aventi la stessa concentrazione ( 8 ) * *  34 * Antiparassitari mg/l * 0,0001 * 50 % * 50 % * - Cromatografia in fase gassosa o liquida previa estrazione mediante solventi adeguati e purificazione * Vetro *   * - Totale ( parathion , HCH , dieldrina ) ( 10 ) * * * * Identificazione dei componenti del miscuglio * *   * * * * * Determinazione quantitativa ( 9 ) * *  35 * Domanda chimica ossigeno ( COD ) mg/l O2 * 15 * 20 % * 20 % * - Metodo al bicromato di potassio * *  36 * Tasso di saturazione dell ' ossigeno disciolto % * 5 * 10 % * 10 % * - Metodo di Winkler * Vetro *   * * * * * - Metodo elettrochimico * *  37 * Domanda biochimica ossigeno ( BOD5 ) a 20° C senza nitrificazione mg/l O2 * 2 * 1,5 * 2 * - Determinazione dell ' O2 disciolto prima e dopo incubazione di 5 giorni a 20 ±  1° C al buio . Aggiunta di un inibitore di nitrificazione * *  38 * Azoto kjeldahl ( tranne azoto di NO2 e NO3 ) mg/l N * 0,5 * 0,5 * 0,5 * - Mineralizzazione , distillazione secondo il metodo kjeldahl e determinazione dell ' ammonio mediante spettrofotometria di assorbimento molecolare o determinazione volumetrica * *  39 * Ammoniaca mg/l NH4 * 0,01 ( 2 ) * 0,03 ( 2 ) * 0,03 ( 2 ) * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * *   * * 0,1 ( 3 ) * 10 % ( 3 ) * 20 % ( 3 ) * - Spettrofotometria di assorbimento molecolare * *  40 * Sostanze estraibili con cloroformio mg/l * ( 11 ) * - * - * - Estrazione a pH neutro , mediante cloroformio purificante , evaporazione sotto vuoto a temperatura ambiente , pesata del residuo * Vetro *  41 * Carbonio organico totale ( TOC ) mg/l C * * *  * *  42 * Carbonio organico residuo dopo flocculazione e filtrazione su membrana ( 5 (...) m ) * * * * * *  43 * Coliformi totali /100 ml * 5 ( 2 ) * * * -Coltura a 37° C su terreno solido specifico appropriato a tal fine ( quale agar al lattosio , al tergitol , endo agar , brodo al teepol 0,4 % ) con ( 2 ) o senza ( 7 ) filtrazione e conta delle colonie . I campioni devono essere diluiti o , se del caso , concentrati in modo da contenere da 10 a 100 colonie . Se necessario , individuare mediante gassificazione * Vetro sterilizzato *   * * 500 ( 7 ) * * * * *   * * 5 ( 2 ) * * * -Metodo di diluizione con fermentazione in substrati liquidi in almeno tre provette in tre diluizioni . Trapianto delle provette positive su terreno di conferma .  Computo secondo il sistema MPN ( Most Probable Number = numero più probabile ) . Temperatura d ' incubazione 37° C ± 1 * *   * * 500 ( 7 ) * * * * *  44 * Coliformi fecali /100 ml * 2 ( 2 ) * * * - Coltura a 44° C su terreno solido specifico appropriato a tal fine ( quale agar al lattosio , al tergitol , endo agar , brodo al teepol 0,4 % ) con ( 2 ) o senza ( 7 ) filtrazione e conta delle colonie . I campioni devono essere diluiti o , se del caso , concentrati in modo da contenere da 10 a 100 colonie . Se necessario , individuare mediante gassificazione * Vetro sterilizzato *   * * 200 ( 7 ) * * * * *   * * 2 ( 2 ) * * * - Metodo di diluizione con fermentazione in substrati liquidi in almeno tre provette in tre diluizioni . Trapianto delle provette positive su terreno di conferma .  Computo secondo il sistema MPN ( Most Probable Number = numero più probabile ) . Temperatura d ' incubazione 44° C ± 0,5 * *   * * 200 ( 7 ) * * * * *  45 * Streptococchi fecali /100 ml * 2 ( 2 ) * * * - Coltura a 37° C su terreno solido specifico appropriato a tal fine ( per esempio alla sodioazide ) con ( 2 ) o senza ( 7 ) filtrazione e conta delle colonie . I campioni devono essere diluiti o , se del caso , concentrati in modo da contenere da 10 a 100 colonie * Vetro sterilizzato *   * * 200 ( 7 ) * * * * *   * * 2 ( 2 ) * * * - Metodo di diluizione in brodo di sodioazide in almeno tre provette con tre diluizioni . Computo secondo il sistema MPN ( Most Probable Number ) = numero più probabile * *   * * 200 ( 7 ) * * * * *  46 * Salmonelle ( 12 ) * 1/5 000 ml * * * - Concentrazione mediante filtrazione ( su membrana o su filtro appropriato ) ; inoculazione su terreno di prearricchimento ; arricchimento , trapianto su agar di isolamento , identificazione * Vetro sterilizzato *   * * 1/1 000 ml * * * * *  ( 1 ) I campioni di acque superficiali prelevati nel luogo di estrazione vengono analizzati e misurati previa eliminazione , mediante filtrazione semplice ( vaglio a rete ) , dei residui galleggianti come legno , plastica .  ( 2 ) Per le acque della categoria A1 valore G .  ( 3 ) Per le acque delle categorie A2 e A3 .  ( 4 ) Per le acque della categoria A3 .  ( 5 ) Per le acque delle categorie A1 , A2 , A3 valore I .  ( 6 ) Per le acque della categoria A2 valore I e A3 .  ( 7 ) Per le acque delle categorie A2 e A3 valore G .  ( 8 ) Miscuglio di sei sostanze standard aventi la stessa concentrazione , da prendere in considerazione : fluorantrene ; benzo 3 , 4 fluorantrene ; benzo 11 , 12 fluorantrene ; benzo 3 , 4 pirene ; benzo 1 , 12 perilene ; indeno / 1 , 2 , 3 - cd / pirene .  ( 9 ) Miscuglio di tre sostanze aventi la stessa concentrazione da prendere in considerazione : parathion , esaclorocicloesano , dieldrina .  ( 10 ) Se il tenore dei campioni di materie in sospensione è elevato al punto da rendere necessario un trattamento preliminare speciale di tali campioni , i valori dell ' esattezza riportati nella colonna E del presente allegato potranno eccezionalmente essere superati e costituiranno un obiettivo . Questi campioni devono essere trattati in maniera tale che l ' analisi copra la quantità maggiore delle sostanze da misurare .  ( 11 ) Poichù non tutti gli Stati membri si avvalgono correntemente di tale metodo , non è sicuro che possa essere raggiunto il valore del limite di rilevamento necessario per il controllo dei valori della direttiva 75/440/CEE .  ( 12 ) Assenza in 5 000 ml ( A1' G ) e assenza in 1 000 ml ( A2' G )  ALLEGATO II  Frequenza di minima annua dei campionamenti e dell ' analisi di ciascun parametro della direttiva 75/440/CEE  Popolazione * A 1 ( * ) * A 2 ( * ) * A 3 ( * ) * I ( ** ) * II ( ** ) * III ( ** ) * I ( ** ) * II ( ** ) * III ( ** ) * I ( ** ) * II ( ** ) * III ( ** ) *  * 10 000 * ( *** ) * ( *** ) * ( *** ) * ( *** ) * ( *** ) * ( *** ) * 2 * 1 * ( *** ) ( 1 ) *  > 10 000 - * 30 000 * 1 * 1 * ( *** ) * 2 * 1 * ( *** ) * 3 * 1 * 1 *  > 30 000 - * 100 000 * 2 * 1 * ( *** ) * 4 * 2 * 1 * 6 * 2 * 1 *  > 100 000 * 3 * 2 * ( *** ) * 8 * 4 * 1 * 12 * 4 * 1 *  ( * ) Qualità delle acque superficiali , allegato II della direttiva 75/440/CEE .  ( ** ) Classificazione dei parametri secondo la frequenza .  ( *** ) Frequenza che sarà stabilita dalle autorità nazionali competenti .  ( 1 ) Essendo inteso che queste acque superficiali sono destinate alla produzione di acqua potabile , si raccomanda agli Stati membri di procedere almeno a un campionamento annuale delle acque di tale categoria ( A3 , III , * 10 000 ) .  CATEGORIE  I * II * III *  Parametri * Parametri * Parametri *  1 * pH * 10 * Ferro disciolto * 8 * Fluoruri *  2 * Colore * 11 * Manganese * 14 * Boro *  3 * Totale materie in sospensione * 12 * Rame * 19 * Arsenico *  4 * Temperatura * 13 * Zinco * 20 * Cadmio *  5 * Conduttività * 27 * Solfati * 21 * Cromo totale *  6 * Odore * 29 * Tensioattivi * 22 * Piombo *  7 * Nitrati * 31 * Fenoli * 23 * Selenio *  28 * Cloruri * 38 * Azoto kjeldahl * 24 * Mercurio *  30 * Fosfati * 43 * Coliformi totali * 25 * Bario *  35 * Domanda chimica ossigeno ( COD ) * 44 * Coliformi fecali * 26 * Cianuro *  36 * Tasso di saturazione dell ' ossigeno disciolto * * * 32  Idrocarburi disciolti o emulsionati *  37 * Domanda biochimica ossigeno ( BOD5 ) * * * 33 * Carburi aromatici polociclici *   * * * * 34 * Antiparassitari - Totale *  39 * Ammoniaca * * * 40 * Sostanze estraibili con cloroformio *   * * * * 45 * Streptococchi fecali *   * * * * 46 * Salmonelle