CELEX: 32003D0632
Language: ro
Date: 2003-08-26 00:00:00
Title: Decizia Comisiei din 26 august 2003 de modificare a Deciziei 2000/147/CE de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitor la clasificarea performanțelor de comportare la foc a produselor pentru construcții [notificată cu numărul C(2003) 2986]Text cu relevanță pentru SEE.

13/Volumul 40
            
            
               RO
            
            
               Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene
            
            
               127
            
         32003D0632
   
               L 220/5
            
            
               JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE
            
            
               
            
         
      DECIZIA COMISIEI
   
   din 26 august 2003
   de modificare a Deciziei 2000/147/CE de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitor la clasificarea performanțelor de comportare la foc a produselor pentru construcții
   [notificată cu numărul C(2003) 2986]
   (Text cu relevanță pentru SEE)
   (2003/632/CE)
   COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,
   având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
   având în vedere Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții (1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE (2), în special articolul 20 alineatul (2),
   întrucât:
   
               (1)
            
            
               Decizia 2000/147/CE (3) a Comisiei a stabilit un sistem de clasificare a performanțelor de comportare la foc a produselor pentru construcții.
            
         
               (2)
            
            
               În urma reexaminării anumitor familii de produse, trebuie stabilite clase separate de performanță de comportare la foc în cazul produselor de izolare termică a conductelor lineare.
            
         
               (3)
            
            
               Prin urmare, Decizia 2000/147/CE trebuie să fie modificată în mod corespunzător.
            
         
               (4)
            
            
               Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru construcții,
            
         ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
   Articolul 1
   Anexa la Decizia 2000/147/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.
   Articolul 2
   Prezenta decizie se adresează statelor membre.
   
      Adoptată la Bruxelles, 26 august 2003.
      
         
            Pentru Comisie
         
         Erkki LIIKANEN
         
         
            Membru al Comisiei
         
      
   
   
      (1)  JO L 40, 11.2.1989, p. 12.
   
      (2)  JO L 220, 30.8.1993, p. 1.
   
      (3)  JO L 50, 23.2.2000, p. 14.
   ANEXA
   În anexa la Decizia 2000/147/CE se adaugă următorul tabel:
   
      „Tabelul 3   CLASELE DE PERFORMANȚĂ DE COMPORTARE LA FOC PENTRU PRODUSELE DE IZOLARE TERMICĂ A CONDUCTELOR LINEARE
      
                  Clasa
               
               
                  Metoda (metode) de încercare
               
               
                  Criterii de clasificare
               
               
                  Clasificare suplimentară
               
            
                  A1L
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (1)
                  
                  și
               
               
                  ΔΤ ≤ 30 °C și
                  Δm ≤ 50 % și
                  tf = 0 (adică fără flacără susținută)
               
               
                  -
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJ·kg-1 și (1)
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJ·kg-1 și (2)
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJ·kg-2 și (3)
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJ·kg-1
                      (4)
                  
               
               
                  -
               
            
                  A2L
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (1)
                  
                  sau
               
               
                  ΔΤ ≤ 50 °C și
                  Δm ≤ 50 % și tf ≤ 20 s
               
               
                  -
               
            
                  EN ISO 1716
                  și
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJ·kg-1 și (1)
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJ·m-2 și (2)
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJ·m-2 și (3)
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJ·kg-1
                      (4)
                  
               
               
                  -
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 270 W·s-1și
                  LFS < muchia epruvetei și
                  THR600s≤ 7,5 MJ
               
               
                  Fumegare (5)și
                  picături/particule aprinse (6)
                  
               
            
                  BL
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  și
               
               
                  FIGRA ≤ 270 W·s-1și
                  LFS < muchia epruvetei și
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Fumegare (5)și
                  picături/particule aprinse (6)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (8)
                  
                  Expunere = 30 s
               
               
                  Fs ≤ 150 mm în 60 s
               
            
                  CL
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  și
               
               
                  FIGRA ≤ 460 W·s-1și
                  LFS < muchia epruvetei și
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  Fumegare (5)și
                  picături/particule aprinse (6)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (8)
                  
                  Expunere = 30 s
               
               
                  Fs ≤ 150 mm în 60 s
               
            
                  DL
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  și
               
               
                  FIGRA ≤ 2100 W·s-1
                  
                  THR600s ≤ 100 MJ
               
               
                  Fumegare (5)și
                  picături/particule aprinse (6)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (8)
                  
                  Expunere = 30 s
               
               
                  Fs ≤ 150 mm în 60 s
               
            
                  EL
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (8)
                  
                  Expunere = 15 s
               
               
                  Fs ≤ 150 mm în 20 s
               
               
                  Picături/particule aprinse (7)
                  
               
            
                  FL
                  
               
               
                  Nu s-a determinat performanța
               
            
   
      (1)  Pentru produse omogene și componentele substanțiale ale produselor neomogene.
   
      (2)  Pentru orice componentă externă nesubstanțială a produselor neomogene.
   
      (3)  Pentru orice componentă internă nesubstanțială a produselor neomogene.
   
      (4)  Pentru produs în întregime.
   
      (5)  s1 = SMOGRA ≤ 105 m2.·s-2și TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2.·s-2și TSP600s ≤ 1 600 m2; s3 = nici s1 nici s2.
   
      (6)  d0 = fără picături/particule aprinse în EN 13823 (SBI) în 600 s; d1 = fără picături/particule aprinse care să ardă mai mult de 10 s în EN 13823 (SBI) în 600 s; d2 = nici d0 nici d1; aprinderea hârtiei în EN ISO 11925-2 conduce la clasificarea în d2.
   
      (7)  Acceptat = fără aprinderea hârtiei (fără clasificare); refuzat = aprinderea hârtiei (clasa d2).
   
      (8)  În condiții de atac al flăcării pe suprafață și, după caz, luând în considerare tipul de utilizare finală a produsului, de atac al flăcării pe muchie.”