CELEX: 32009R0245
Language: sv
Date: 2009-03-18 00:00:00
Title: Kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG (Text av betydelse för EES)

24.3.2009   
            
            
               SV
            
            
               Europeiska unionens officiella tidning
            
            
               L 76/17
            
         
      KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 245/2009
   av den 18 mars 2009
   om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG
   (Text av betydelse för EES)
   EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
   med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG (1), särskilt artikel 15.1,
   efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och
   av följande skäl:
   
               (1)
            
            
               Enligt direktiv 2005/32/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, har betydande miljöpåverkan och har en betydande potential för förbättring när det gäller miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.
            
         
               (2)
            
            
               Enligt artikel 16.2 andra strecksatsen i direktiv 2005/32/EG ska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign på lämpligt sätt införa en genomförandeåtgärd för belysningsprodukter i tjänstesektorn.
            
         
               (3)
            
            
               Kommissionen har gjort två förberedande studier med analys av de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna rörande belysningsprodukter som vanligen används i tjänstesektorn (kontorsbelysning och gatubelysning). Studierna har genomförts tillsammans med berörda parter i gemenskapen och tredjeländer, och resultaten finns allmänt tillgängliga på kommissionens webbplats Europa.
            
         
               (4)
            
            
               Obligatoriska krav på ekodesign gäller för produkter som placeras på marknaden oavsett var de installeras, och därför kan kraven inte vara beroende av den tillämpning där produkten används (t.ex. kontors- eller gatubelysning). Därför bör denna förordning gälla specifika produkter såsom lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor. Vägledande riktmärken kan vara till hjälp för användare som ska välja bästa tillgängliga teknik för specifika tillämpningar (såsom kontors- eller gatubelysning).
            
         
               (5)
            
            
               Denna förordning gäller produkter som i huvudsak är avsedda för allmänna belysningsändamål, dvs. som bidrar med artificiellt ljus som ersättning för naturligt ljus när belysning behövs för normalt mänskligt seende. Speciallampor (såsom lampor i datorskärmar, kopiatorer, solarier, terrarier och andra liknande tillämpningar) omfattas inte av denna förordning.
            
         
               (6)
            
            
               Hos de energianvändande produkter som omfattas av denna förordning anses i denna förordning följande miljöaspekter vara väsentliga:
               
                           a)
                        
                        
                           Energi under användningsfasen.
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Kvicksilverinnehållet i lampor.
                        
                     
         
               (7)
            
            
               Gemenskapens årliga elförbrukning relaterad till produkter som omfattas av denna förordning har uppskattats till 200 TWh år 2005, vilket motsvarar 80 Mt CO2-utsläpp. Om inga åtgärder vidtas förutspås förbrukningen öka till 260 TWh år 2020. Enligt de förberedande studierna kan elförbrukningen hos produkter som omfattas av denna förordning reduceras betydligt.
            
         
               (8)
            
            
               Kvicksilverinnehållet i installerade lampor har uppskattats till 12,6 ton år 2005. Om inga åtgärder vidtas förväntas kvicksilverinnehållet i installerade lampor öka till 18,6 ton år 2020 samtidigt som det har visats att mängden kan minskas avsevärt.
            
         
               (9)
            
            
               Miljöpåverkan av s.k. ljusförorening har inte kunnat bedömas eftersom det inte finns internationellt överenskomna vetenskapliga metoder för att mäta detta fenomen. Det finns dock en accepterad uppfattning om att åtgärder för att öka ljusutbytet i belysningsutrustning inom tjänstesektorn kan ha en positiv inverkan på ljusföroreningen.
            
         
               (10)
            
            
               Förbättring av elförbrukningen hos produkter som omfattas av denna förordning bör nås med hjälp av befintliga kostnadseffektiva tekniker som inte berörs av ägorätt och som leder till en minskning av de kombinerade utgifterna för anskaffning och drift av utrustningen.
            
         
               (11)
            
            
               När kraven på ekodesign för produkter som omfattas av denna förordning fastställs bör syftet vara att förbättra de berörda produkternas miljöprestanda, bidra till den inre marknadens funktion och bidra till gemenskapens mål att minska energiförbrukningen med 20 % fram till 2020.
            
         
               (12)
            
            
               Förordningen bör leda till ökat inträde på marknaden av tekniker som ger förbättrad energieffektivitet hos de produkter som omfattas av denna förordning, med energibesparningar som kan uppskattas till 38 TWh år 2020 jämfört med ett scenario där inga åtgärder vidtas.
            
         
               (13)
            
            
               Krav på energieffektivitet för lampor som omfattas av denna förordning leder till att lampornas totala kvicksilverinnehåll minskar.
            
         
               (14)
            
            
               Kraven på ekodesign bör inte ha en negativ inverkan på produktens funktionalitet eller på hälsa, säkerhet eller miljön. Särskilt gäller att fördelarna med minskad elförbrukning under användningsfasen ska vara större än eventuell extra miljöpåverkan vid tillverkning av de produkter som omfattas av denna förordning.
            
         
               (15)
            
            
               Ekodesignkrav som träder i kraft i faser bör ge tillverkarna tillräckligt med tid att på lämpligt sätt förnya utformningen av de produkter som omfattas av denna förordning. Faserna bör planeras enligt en sådan tidtabell att funktionaliteten hos utrustning på marknaden inte påverkas negativt och att kostnadsverkningarna för slutanvändare och tillverkare (särskilt små och medelstora företag) beaktas, samtidigt som man bör se till att målen enligt denna förordning nås så snabbt som möjligt. Vid översynen enligt artikel 8 bör man bland annat kontrollera huruvida det kommer att vara möjligt att uppfylla prestandakraven för förkopplingsdon till urladdningslampor med hög intensitet i bilaga III avsnitt 2.1.C åtta år efter det att denna förordning har trätt i kraft.
            
         
               (16)
            
            
               Tillbakadragandet av ersättningslampor från marknaden bör planeras med beaktande av följderna för slutanvändarna. Medlemsstaterna skulle kunna införa högre krav på belysningsinstallationer.
            
         
               (17)
            
            
               Relevanta produktparametrar bör mätas med beaktande av allmänt erkända mätmetoder på modern teknisk nivå. Tillverkarna kan tillämpa de harmoniserade standarder som har fastställts enligt artikel 10 i direktiv 2005/32/EG.
            
         
               (18)
            
            
               I enlighet med artikel 8 i direktiv 2005/32/EG bör det i denna förordning fastställas att förfarandena för bedömningen av överensstämmelse är intern designkontroll enligt bilaga IV till direktiv 2005/32/EG och ledningssystemet enligt bilaga V till direktiv 2005/32/EG.
            
         
               (19)
            
            
               För att underlätta överensstämmelsekontrollerna bör tillverkarna lämna information i form av den tekniska dokumentation som avses i bilagorna V och VI till direktiv 2005/32/EG i den utsträckning som informationen gäller de krav som fastställs i denna förordning.
            
         
               (20)
            
            
               Utöver de rättsligt bindande kraven bör definitionen av vägledande riktmärken för bästa tillgängliga teknik för produkter som omfattas av denna förordning bidra till att säkerställa att informationen är brett tillgänglig och enkel att nå. Detta är särskilt viktigt för små och medelstora företag och mycket små företag, eftersom det ytterligare underlättar införandet av bästa designtekniker avsedda att förbättra miljöprestanda under hela livscykeln för de produkter som omfattas av denna förordning.
            
         
               (21)
            
            
               Trots att kvicksilverinnehållet i lysrör och urladdningslampor med hög intensitet anses utgöra en betydande miljöfaktor, är det lämpligt att denna faktor regleras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG (2) som också omfattar de lamptyper som undantas i denna förordning.
            
         
               (22)
            
            
               Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG av den 18 september 2000 om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör (3) är en åtgärd för genomförande av direktiv 2005/32/EG och har en fortgående inverkan på installerade förkopplingsdon, på grund av de långa livstiderna för armaturer och magnetiska förkopplingsdon. Det finns dock en potential för ytterligare förbättring, och det vore lämpligt med strängare krav på energieffektivitet än de som anges i direktiv 2000/55/EG. Direktiv 2000/55/EG ska därför ersättas med denna förordning.
            
         
               (23)
            
            
               De åtgärder som fastställs i denna förordning är i överensstämmelse med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2005/32/EG.
            
         HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
   Artikel 1
   Syfte och tillämpningsområde
   I denna förordning fastställs krav på ekodesign för utsläppande på marknaden av lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor, enligt definitionerna i artikel 2, även när dessa ingår i andra energianvändande produkter.
   I denna förordning finns även vägledande riktmärken för produkter som är avsedda att användas för kontorsbelysning och gatubelysning.
   De produkter som förtecknas i bilaga I ska undantas från de krav som fastställs i denna förordning.
   Artikel 2
   Definitioner
   I denna förordning gäller definitionerna enligt direktiv 2005/32/EG. Dessutom gäller följande definitioner:
   1.   allmänbelysning: i huvudsak enhetlig belysning av ett område utan hänsyn till särskilda lokala krav.
   2.   kontorsbelysning: en fast belysningsinstallation avsedd för kontorsarbete med syfte att personal ska kunna utföra visuella arbetsuppgifter effektivt och korrekt.
   3.   gatubelysning: en fast belysningsinstallation avsedd att ge användare av trafikytor utomhus goda synförhållanden under dygnets mörka timmar i syfte att förbättra trafiksäkerheten, trafikflödet och allmän säkerhet.
   4.   urladdningslampa: en lampa där ljuset produceras direkt eller indirekt genom en elektrisk urladdning i en gas, en metallånga eller en blandning av flera gaser och ångor.
   5.   förkopplingsdon: en anordning som i huvudsak är avsedd att begränsa matningen till en eller flera lampor till önskat värde när donet är kopplat mellan källan och en eller flera urladdningslampor. Ett förkopplingsdon kan också ha funktioner för transformering av matningsspänningen, dimning av lampan, korrigering av effektfaktor och, ensamt eller i kombination med ett startdon, tillhandahålla de nödvändiga betingelserna för att tända lampan eller lamporna.
   6.   armatur: en anordning som fördelar, filtrerar eller transformerar ljuset från en eller flera ljuskällor och som innehåller alla delar som behövs för att hålla upp, fästa och skydda ljuskällorna och, där det är nödvändigt, hjälpdon samt anordningar så att de kan kopplas till matningen, men som inte omfattar själva ljuskällorna.
   7.   lysrör: urladdningslampor av typen lågtryckskvicksilverlampor i vilka det mesta av ljuset sänds ut av ett eller flera skikt av lyspulver som lyser när det träffas av ultraviolett strålning från urladdningen.
   8.   lysrör utan inbyggt förkopplingsdon: enkel- och dubbelsocklade lysrör som saknar inbyggt förkopplingsdon.
   9.   urladdningslampor med hög intensitet: elektriska urladdningslampor där ljusbågen stabiliseras av väggtemperaturen och ger ett energiflöde mot och genom urladdningsrörets vägg som överstiger 3 W per kvadratcentimeter.
   I bilagorna I och III–VII gäller också definitionerna enligt bilaga II.
   Artikel 3
   Krav på ekodesign
   Kraven på ekodesign som gäller lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och ljusarmaturer som kan driva sådana lampor fastställs i bilaga III.
   Artikel 4
   Bedömning av överensstämmelse
   Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2005/32/EG ska vara intern designkontroll enligt bilaga IV till direktiv 2008/32/EG eller ledningssystemet enligt bilaga V till direktiv 2008/32/EG.
   För bedömningen av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2005/32/EG ska den tekniska dokumentationen innehålla en kopia av produktinformationen som ska lämnas i enlighet med avsnitten 1.3, 2.2 och 3.2 i bilaga III.
   Artikel 5
   Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål
   Övervakningskontroller ska genomföras enligt det kontrollförfarande som fastställs i bilaga IV.
   Artikel 6
   Vägledande riktmärken
   Definitioner av vägledande riktmärken för de produkter och den teknik som har bästa prestanda och som för närvarande finns på marknaden finns i
   
               a)
            
            
               bilaga V för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och ljusarmaturer som kan driva sådana lampor,
            
         
               b)
            
            
               bilagorna VI och VII för produkter som är avsedda att användas i kontorsbelysning eller gatubelysning.
            
         Artikel 7
   Upphävande
   Direktiv 2000/55/EEG ska upphöra att gälla ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft.
   Artikel 8
   Översyn
   Kommissionen ska senast fem år efter det att denna förordning har trätt i kraft se över den med beaktande av den tekniska utvecklingen.
   Artikel 9
   Ikraftträdande
   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
   Kraven som fastställs i bilaga III ska gälla enligt den tidtabell som anges i samma bilaga.
   
      Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
      Utfärdad i Bryssel den 18 mars 2009.
      
         
            På kommissionens vägnar
         
         Andris PIEBALGS
         
         
            Ledamot av kommissionen
         
      
   
   
      (1)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.
   
      (2)  EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.
   
      (3)  EGT L 279, 1.11.2000, s. 33.
   
      BILAGA I
      Allmänna undantag
      
                  1.
               
               
                  Följande lampor ska undantas från bestämmelserna i denna förordning:
                  
                              a)
                           
                           
                              Lampor som inte är vita ljuskällor enligt definitionen i bilaga II. Detta undantag gäller inte högtrycksnatriumlampor.
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Lampor som är riktade ljuskällor enligt definitionen i bilaga II.
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              Lampor som är avsedda för andra tillämpningar än allmän belysning och lampor som är inbyggda i andra produkter som inte har en allmän belysningsfunktion.
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              Lampor där
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          6 % eller mer av den totala strålningen inom området 250–780 nm ligger inom 250–400 nm,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          11 % eller mer av den totala strålningen inom området 250–780 nm ligger inom 630–780 nm,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          5 % eller mer av den totala strålningen inom området 250–780 nm ligger inom 640–700 nm,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          strålningens toppvärde ligger i intervallet 315–400 nm (UVA) eller 280–315 nm (UVB).
                                       
                                    
                        
                              e)
                           
                           
                              Dubbelsocklade lysrör med
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          diameter på 7 mm (T2) eller mindre,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          diameter på 16 mm (T5) och effekt P ≤ 13 W eller P > 80 W,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          diameter på 38 mm (T12), sockel G-13 Medium BiPin, +/–5m (+magenta, –grön) färgkompensationsfilter, värdegräns (cc), CIE-koordinater x = 0,330 y = 0,335 och x = 0,415 y = 0,377,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          diameter på 38 mm (T12) och yttre tändstrimma.
                                       
                                    
                        
                              f)
                           
                           
                              Enkelsocklade lysrör med diameter på 16 mm (T5) 2G11 4-stift, färgtemperatur 3 200 K med kromaticitetskoordinater x = 0,415 y = 0,377 och färgtemperatur 5 500 K med kromaticitetskoordinater x = 0,330 y = 0,335.
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              Urladdningslampor med hög intensitet där Tc > 7 000K.
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              Urladdningslampor med hög intensitet där den specifika effektiva UV-strålningseffekten > 2mW/klm.
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              Urladdningslampor med hög intensitet med annan sockel än E27, E40, PGZ12.
                           
                        
            
                  2.
               
               
                  Följande armaturer ska undantas:
                  
                              a)
                           
                           
                              Nödljusarmaturer och armaturer för utrymningsskyltar enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG (1).
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Armaturer som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG (2), Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/92/EG (3), Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (4), rådets direktiv 93/42/EEG (5), rådets direktiv 88/378/EEG (6) och armaturer som är inbyggda i utrustning som omfattas av dessa krav.
                           
                        
            
         (1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG av den 12 december 2006 harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (kodifierad version) (EUT L 374, 27.12.2006, s. 10).
      
         (2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG av den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (EGT L 100, 19.4.1994, s. 1).
      
         (3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/92/EG av den 16 december 1999 om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär (EGT L 23, 28.1.2000, s. 57).
      
         (4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning), (EUT L 157, 9.6.2006, s. 24).
      
         (5)  Rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (EGT L 169, 12.7.1993, s. 1).
      
         (6)  Rådets direktiv 88/378/EEG av den 3 maj 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om leksakers säkerhet (EGT L 187, 16.7.1988, s. 1).
   
   
      BILAGA II
      Tekniska parametrar och definitioner i bilagorna I och III–VII
      1.   Tekniska parametrar för krav på ekodesign
      När det gäller överensstämmelse och kontroll av att kraven i denna förordning uppfylls ska parametrarna nedan fastställas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätningsförfaranden med hänsyn till allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå.
      a)   Ljuskällans ljusutbyte, ljuskällans effektivitet, lampeffektivitet (ηsource
         ): kvoten mellan ljusflödet som utgår från en ljuskälla (Ф) och den effekt som källan förbrukar (Psource); ηsource = Ф/Psource. Enhet: lm/W. Effekt som förbrukas av tilläggsutrustning såsom förkopplingsdon räknas inte in i källans effektförbrukning.
      b)   Ljusflödesbibehållningsfaktor (LLMF): kvoten mellan ljusflödet från lampan vid en given tidpunkt under lampans livstid och det ursprungliga ljusflödet (nyvärdet).
      c)   Lamplivslängdsfaktor (LSF): andelen lampor som fortsätter lysa vid en given tidpunkt under definierade förhållanden och definierad tändcykel.
      d)   Förkopplingsdonets effektivitet (ηFD): kvoten mellan lampeffekten (förkopplingsdonets uteffekt) och ineffekten hos kretsen lampa–förkopplingsdon med eventuella sensorer, nätanslutningar och andra extra belastningar bortkopplade.
      e)   Kromaticitet: en egenskap hos en färgstimulus definierad av dess kromaticitetskoordinater eller av den sammansatta effekten av dess dominerande eller komplementära våglängd och renhet.
      f)   Ljusflöde: en storhet som härleds från strålningsflödet (strålningseffekten) genom att utvärdera strålningen enligt det mänskliga ögats spektralkänslighet.
      g)   Korrelerad färgtemperatur (Tc, måttenhet K): temperaturen hos en svartkroppsstrålare (en kropp vars utstrålning ges av Plancks strålningslag) vars uppfattade färg ligger närmast färgen hos en given stimulus vid samma ljushet och under specifika betraktelseförhållanden.
      h)   Färgåtergivning (Ra): en ljuskällas effekt på hur ett föremåls färg uppfattas genom medveten eller omedveten jämförelse med hur färgen uppfattas under en referensljuskälla.
      i)   Specifik UV-strålningseffekt: den effektiva styrkan hos en lampas UV-strålning i förhållande till dess ljusflöde (enhet: mW/klm).
      j)   Kapslingsklass: ett kodningssystem som anger graden av skydd som ett hölje ger mot inträngning av damm, fasta föremål och fukt och som ger tilläggsinformation i anslutning till skyddet.
      2.   Tekniska parametrar för vägledande riktmärken
      a)   Lampans kvicksilverinnehåll: mängden kvicksilver som finns i lampan.
      b)   Armaturbibehållningsfaktor (LMF): kvoten mellan armaturverkningsgraden vid en given tidpunkt och den ursprungliga armaturverkningsgraden (nyvärdet).
      c)   Belysningsverkningsgrad (Utilization Factor, UF) hos en installation för en referensyta: kvoten mellan det ljusflöde som referensytan mottar och totala ljusflödet från installationens lampor.
      3.   Definitioner
      a)   Riktad ljuskälla (DLS): en ljuskälla där minst 80 % av ljusflödet ligger inom en fast rymdvinkel π sr (motsvarar en kon med en vinkel på 120°).
      b)   Vit ljuskälla: en ljuskälla vars kromaticitetskooordinater uppfyller följande krav:
      0,270 < x < 0,530
      – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 < y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595
      c)   Märkvärde: ett storhetsvärde för en egenskap hos en produkt vid de driftsförhållanden som anges i denna förordning eller i tillämpliga standarder. Om inget annat konstateras uttrycks alla produktparametergränser som märkvärden.
      d)   Nominellt värde: ett ungefärligt storhetsvärde som används för att beteckna eller identifiera en produkt.
      e)   Ljusförorening: summan av alla negativa verkningar av artificiellt ljus på miljön, inbegripet inverkan av störande ljus.
      f)   Störande ljus: den del av ljuset från en belysningsinstallation som inte tjänar det ändamål som installationen är avsedd för. I det ingår
      ljus som faller olämpligt utanför det område som ska belysas,
      diffust ljus i närheten av belysningsinstallationen,
      s.k. sky glow (ljusfenomen ovanför tätorter): den ljusning av natthimlen som följer av direkt och indirekt reflektion av strålning (synlig och osynlig) som sprids från atmosfärens beståndsdelar (gasmolekyler, aerosoler och partiklar) i observationsriktningen.
      g)   EBb (Efficiency Base ballast): förhållandet mellan lampans märkeffekt (Plamp) och förkopplingsdonets effektivitet.
      När det gäller förkopplingsdon för enkel- och dubbelsocklade lysrör bestäms EBbFL enligt följande:
      När Plamp ≤ 5 W: EBbFL = 0,71.
      När 5 W < Plamp < 100 W: EBbFL = Plamp/(2*sqrt(Plamp/36) + 38/36*Plamp + 1).
      När Plamp ≥ 100 W: EBbFL = 0,91
      h)   Yttre skyddshölje: ett andra yttre lamphölje som inte behövs för ljusproduktionen, t.ex. en yttre skyddskolv för att hindra att kvicksilver och glas kommer ut i omgivningen om lampan går sönder. När man fastställer om det finns ett yttre skyddshölje eller inte ska urladdningsröret i urladdningslampor med hög intensitet inte räknas som lamphölje.
      i)   Reglerdon för ljuskällor: en eller flera komponenter som finns mellan matningskällan och en eller flera ljuskällor och som kan omvandla matningsspänningen, begränsa lampans eller lampornas ström till angivet värde, ge startspänning och förvärmningsström, hindra kallstart, korrigera effektfaktor eller minska radiostörning. Förkopplingsdon, omformare och transformerare för halogenlampor och driftdon för lysdioder är exempel på reglerdon för ljuskällor.
      j)   Högtryckskvicksilverlampor: urladdningslampa med hög intensitet i vilken största delen av ljuset produceras, direkt eller indirekt, genom strålning från kvicksilver som fungerar vid ett deltryck som överskrider 100 kilopascal.
      k)   Högtrycksnatriumlampor: urladdningslampa med hög intensitet i vilken ljuset i huvudsak produceras genom strålning från natriumånga som fungerar vid ett deltryck av storleksordningen 10 kilopascal.
      l)   Metallhalogenlampa: en urladdningslampa med hög intensitet i vilken ljuset produceras genom strålning från en blandning av metallånga, metallhalider och produkter från dissociation av metallhalider.
      m)   Elektroniska eller högfrekventa förkopplingsdon: nätspänningsmatad växelströmsomformare med stabiliserande element för start och drift av ett eller flera lysrör, normalt på hög frekvens.
      n)   Klar lampa: urladdningslampa med hög intensitet med genomskinligt ytterskal eller ytterrör i vilket det ljusproducerande urladdningsröret syns tydligt (t.ex. klara glaslampor).
   
   
      BILAGA III
      Krav på ekodesign för lysrör och urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och ljusarmaturer som kan driva sådana lampor
      Nedan anges tidpunkterna för när de olika kraven på ekodesign börjar gälla. Utom när ett krav ersätts eller specificeras på annat sätt ska det fortsätta gälla vid sidan om de krav som införs i senare faser.
      1.   KRAV PÅ LYSRÖR UTAN INBYGGT FÖRKOPPLINGSDON OCH URLADDNINGSLAMPOR MED HÖG INTENSITET
      1.1   Krav på lampeffekt
      A.   Första fasens krav
      Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.
      Dubbelsocklade lysrör med diameter på 16 mm och 26 mm (T5- och T8-lampor) ska ha minst de märkvärden för ljusutbyte vid 25 °C som anges i tabell 1.
      Om de nominella wattalen avviker från värdena enligt tabell 1 måste lamporna nå upp till ljusutbytet för närmaste ekvivalent i fråga om wattal, utom T8-lampor ovanför 50 W som måste nå upp till ljusutbytet 83 lm/W. Om det nominella wattalet ligger lika nära de två närmaste wattalen i tabellen ska lampan överensstämma med den högre effektiviteten. Om det nominella wattalet är högre än det högsta wattalet i tabellen ska den överensstämma med effektiviteten för detta högsta wattal.
      Tabell 1
      Märkvärden för minimalt ljusutbyte för T8- och T5-lampor
      
                  T8 (26 mm Ø)
               
               
                  T5 (16 mm Ø)
                  HE (High Efficiency)
               
               
                  T5 (16 mm Ø)
                  HO (High Output)
               
            
                  Nominellt wattal (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar
               
               
                  Nominellt wattal (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar
               
               
                  Nominellt wattal (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar
               
            
                  15
               
               
                  63
               
               
                  14
               
               
                  86
               
               
                  24
               
               
                  73
               
            
                  18
               
               
                  75
               
               
                  21
               
               
                  90
               
               
                  39
               
               
                  79
               
            
                  25
               
               
                  76
               
               
                  28
               
               
                  93
               
               
                  49
               
               
                  88
               
            
                  30
               
               
                  80
               
               
                  35
               
               
                  94
               
               
                  54
               
               
                  82
               
            
                  36
               
               
                  93
               
               
                   
               
               
                  80
               
               
                  77
               
            
                  38
               
               
                  87
               
               
                   
               
            
                  58
               
               
                  90
               
            
                  70
               
               
                  89
               
            Enkelsocklade lysrör ska ha nedan angivna märkvärden för ljusutbyte vid 25 °C.
      Om de nominella wattalen eller lampornas form avviker från det som anges i tabellerna 2 till 5 måste lamporna nå upp till ljusutbytet hos närmaste ekvivalent i fråga om wattal och form. Om det nominella wattalet ligger lika nära två wattal i tabellen ska lampan överensstämma med den högre effektiviteten. Om det nominella wattalet är högre än det högsta wattalet i tabellen ska den överensstämma med effektiviteten för detta högsta wattal.
      Tabell 2
      Märkvärden för minimalt ljusutbyte för enkelsocklade lysrör som drivs med elektromagnetiska och elektroniska förkopplingsdon
      
                  Två korta parallella stavar, lampsockel G23 (2 stift) eller 2G7 (4 stift)
                  
                     
               
               
                  Fyra parallella stavar, lampsockel G24d (2 stift) eller G24q (4 stift)
                  
                     
               
               
                  Sex parallella stavar, lampsockel GX24d (2 stift) eller GX24q (4 stift)
                  
                     
               
            
                  Nominellt wattal (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar
               
               
                  Nominellt wattal (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar
               
               
                  Nominellt wattal (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar
               
            
                  5
               
               
                  50
               
               
                  10
               
               
                  60
               
               
                  13
               
               
                  69
               
            
                  7
               
               
                  57
               
               
                  13
               
               
                  69
               
               
                  18
               
               
                  67
               
            
                  9
               
               
                  67
               
               
                  18
               
               
                  67
               
               
                  26
               
               
                  66
               
            
                  11
               
               
                  82
               
               
                  26
               
               
                  66
               
               
                  32
               
               
                  75
               
            
                   
               
               
                  42
               
               
                  76
               
            
                  57
               
               
                  75
               
            
                  70
               
               
                  74
               
            
         
      Tabell 3
      Märkvärden för minimalt ljusutbyte för enkelsocklade lysrör som drivs enbart med elektroniska förkopplingsdon
      
                  Fyra parallella stavar, lampsockel GX24q (4 stift)
                  
                     
               
               
                  Två långa parallella stavar, lampsockel 2G11 (4 stift)
                  
                     
               
               
                  4 stavar i ett plan, lampsockel 2G10 (4 stift)
                  
                     
               
            
                  Nominellt wattal
                  (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar
               
               
                  Nominellt wattal
                  (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar
               
               
                  Nominellt wattal
                  (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar
               
            
                  57
               
               
                  75
               
               
                  18
               
               
                  67
               
               
                  18
               
               
                  61
               
            
                  70
               
               
                  74
               
               
                  24
               
               
                  75
               
               
                  24
               
               
                  71
               
            
                   
               
               
                  34
               
               
                  82
               
               
                  36
               
               
                  78
               
            
                  36
               
               
                  81
               
               
                   
               
            
                  40
               
               
                  83
               
            
                  55
               
               
                  82
               
            
                  80
               
               
                  75
               
            
         
      Tabell 4
      Märkvärden för minimalt ljusutbyte för enkelsocklade lysrör med kvadratisk form eller (mycket) höga prestanda (High Output)
      
                  Enkelt rör i ett plan, lampsockel GR8 (2 stift), GR10q (4 stift) eller GRY10q3 (4 stift)
                  
                     
               
               
                  Fyra eller tre parallella T5-rör, lampsockel 2G8 (4 stift)
                  
                     
               
            
                  Nominellt wattal (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar
               
               
                  Nominellt wattal (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar
               
            
                  10
               
               
                  65
               
               
                  60
               
               
                  67
               
            
                  16
               
               
                  66
               
               
                  82
               
               
                  75
               
            
                  21
               
               
                  64
               
               
                  85
               
               
                  71
               
            
                  28
               
               
                  73
               
               
                  120
               
               
                  75
               
            
                  38
               
               
                  71
               
               
                   
               
            
                  55
               
               
                  71
               
            
         
      Tabell 5
      Märkvärden för minimalt ljusutbyte för cirkelformiga T9- och T5-lampor
      
                  T9 cirkulärt, rördiameter 29 mm med sockel G10q
                  
                     
               
               
                  T5 cirkulärt, rördiameter 16 mm med sockel 2GX13
                  
                     
               
            
                  Nominellt wattal (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar
               
               
                  Nominellt wattal (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W), startvärde vid 100 timmar
               
            
                  22
               
               
                  52
               
               
                  22
               
               
                  77
               
            
                  32
               
               
                  64
               
               
                  40
               
               
                  78
               
            
                  40
               
               
                  70
               
               
                  55
               
               
                  75
               
            
                  60
               
               
                  60
               
               
                  60
               
               
                  80
               
            Korrigeringar som tillämpas på enkel- och dubbelsocklade lysrör
      Ljusutbytet vid 25 °C kan i nedan angivna fall vara lägre än det som krävs enligt tabellerna ovan.
      Tabell 6
      Procentuell minskning av märkvärden för minimalt ljusutbyte för lysrör med hög färgtemperatur, hög färgåtergivning och/eller yttre skyddshölje
      
                  Parameter
               
               
                  Minskning av ljusutbytet vid 25 °C
               
            
                  Tc ≥ 5 000 K
               
               
                  –10 %
               
            
                  95 > Ra > 90
               
               
                  –20 %
               
            
                  Ra > 95
               
               
                  –30 %
               
            
                  Yttre skyddshölje
               
               
                  –10 %
               
            De angivna minskningarna är kumulativa.
      Enkel- och dubbelsocklade lysrör som inte har sin optimumtemperatur vid 25 °C måste ändå vid sin optimumtemperatur uppfylla de krav på ljusutbyte som anges i tabellerna ovan.
      B.   Andra fasens krav
      Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar nedan angivna effektivitetskrav gälla för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon och urladdningslampor med hög intensitet.
      Dubbelsocklade lysrör
      De krav som under den första fasen gäller för dubbelsocklade lysrör med 26 mm diameter (T8) ska gälla för alla dubbelsocklade lysrör med andra diametrar än de som har omfattats av första fasens krav.
      Dessa lampor ska överensstämma med samma minimieffektivitet som den T8-lampa som är deras närmaste ekvivalent i fråga om wattal. Om det nominella wattalet är högre än det högsta wattalet i tabellen ska den överensstämma med effektiviteten för detta högsta wattal.
      De korrigeringar som definieras för den första fasen (tabell 6) ska fortsätta gälla.
      Urladdningslampor med hög intensitet
      Lampor som har ≥ 5 000 K eller yttre skyddshölje måste uppfylla åtminstone 90 % av de tillämpliga effektivitetskraven i tabellerna 7, 8 och 9.
      Högtrycksnatriumlampor med Ra ≤ 60 ska ha minst de märkvärden för ljusutbyte som anges i tabell 7.
      Tabell 7
      Märkvärden för minimalt ljusutbyte för högtrycksnatriumlampor
      
                  Nominellt wattal (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W) – klara lampor
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W) – lampor som inte är klara
               
            
                  W ≤ 45
               
               
                  ≥ 60
               
               
                  ≥ 60
               
            
                  45 < W ≤ 55
               
               
                  ≥ 80
               
               
                  ≥ 70
               
            
                  55 < W ≤ 75
               
               
                  ≥ 90
               
               
                  ≥ 80
               
            
                  75 < W ≤ 105
               
               
                  ≥ 100
               
               
                  ≥ 95
               
            
                  105 < W ≤ 155
               
               
                  ≥ 110
               
               
                  ≥ 105
               
            
                  155 < W ≤ 255
               
               
                  ≥ 125
               
               
                  ≥ 115
               
            
                  255 < W ≤ 605
               
               
                  ≥ 135
               
               
                  ≥ 130
               
            Kraven i tabell 7 ska gälla för eftermodifierade högtrycksnatriumlampor utformade för användning med reglerdon för högtryckskvicksilverånglampor först sex år efter ikraftträdandet av denna förordning.
      Metallhalidlampor med Ra ≤ 80 och högtrycksnatriumlampor med Ra > 60 ska ha minst de märkvärden för ljusutbyte som anges i tabell 8.
      Tabell 8
      Märkvärden för minimalt ljusutbyte för metallhalidlampor
      
                  Nominellt wattal (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W) – klara lampor
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W) – lampor som inte är klara
               
            
                  W ≤ 55
               
               
                  ≥ 60
               
               
                  ≥ 60
               
            
                  55 < W ≤ 75
               
               
                  ≥ 75
               
               
                  ≥ 70
               
            
                  75 < W ≤ 105
               
               
                  ≥ 80
               
               
                  ≥ 75
               
            
                  105 < W ≤ 155
               
               
                  ≥ 80
               
               
                  ≥ 75
               
            
                  155 < W ≤ 255
               
               
                  ≥ 80
               
               
                  ≥ 75
               
            
                  255 < W ≤ 405
               
               
                  ≥ 85
               
               
                  ≥ 75
               
            Sex år efter ikraftträdandet av denna förordning ska andra urladdningslampor med hög intensitet ha minst de märkvärden för ljusutbyte som anges i tabell 9.
      Tabell 9
      Märkvärden för minimalt ljusutbyte för andra urladdningslampor med hög intensitet
      
                  Nominellt wattal [W]
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte [lm/W]
               
            
                  W ≤ 40
               
               
                  50
               
            
                  40 < W ≤ 50
               
               
                  55
               
            
                  50 < W ≤ 70
               
               
                  65
               
            
                  70 < W ≤ 125
               
               
                  70
               
            
                  125 < W
               
               
                  75
               
            C.   Tredje fasens krav
      Åtta år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.
      Lysrör med inbyggt förkopplingsdon ska utformas för användning med förkopplingsdon av minst energieffektivitetsklass A2 enligt avsnitt 2.2 i bilaga III.
      Metallhalidlampor ska ha minst de märkvärden för ljusutbyte som anges i tabell 10.
      Tabell 10
      Märkvärden för minimalt ljusutbyte för metallhalidlampor (tredje fasen)
      
                  Nominellt wattal (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W) – klara lampor
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W) – lampor som inte är klara
               
            
                  W ≤ 55
               
               
                  ≥ 70
               
               
                  ≥ 65
               
            
                  55 < W ≤ 75
               
               
                  ≥ 80
               
               
                  ≥ 75
               
            
                  75 < W ≤ 105
               
               
                  ≥ 85
               
               
                  ≥ 80
               
            
                  105 < W ≤ 155
               
               
                  ≥ 85
               
               
                  ≥ 80
               
            
                  155 < W ≤ 255
               
               
                  ≥ 85
               
               
                  ≥ 80
               
            
                  255 < W ≤ 405
               
               
                  ≥ 90
               
               
                  ≥ 85
               
            Lampor som har Tc ≥ 5 000 K eller yttre skyddshölje måste uppfylla åtminstone 90 % av de tillämpliga effektivitetskraven.
      1.2   Krav på lampors prestanda
      A.   Första fasens krav
      Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.
      Lysrör utan inbyggt förkopplingsdon som omfattas av kraven i avsnitt 1.1.A i bilaga III ska ha ett färgåtergivningsindex (Ra) på minst 80.
      B.   Andra fasens krav
      Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.
      Lysrör utan inbyggt förkopplingsdon ska ha ett färgåtergivningsindex (Ra) på minst 80. De ska ha minst de ljusflödesbibehållningsfaktorer som anges i tabell 11.
      Tabell 11
      Ljusflödesbibehållningsfaktorer för enkel- och dubbelsocklade lysrör – andra fasen
      
                  Ljusflödesbibehållningsfaktor
               
               
                  Brinntid i timmar
               
            
                  Lamptyper
               
               
                  2 000
               
               
                  4 000
               
               
                  8 000
               
               
                  16 000
               
            
                  Dubbelsocklade lysrör som används med förkopplingsdon som inte är högfrekventa
               
               
                  0,95
               
               
                  0,92
               
               
                  0,90
               
               
                  —
               
            
                  Dubbelsocklade lysrör med högfrekventa förkopplingsdon med varmstart
               
               
                  0,97
               
               
                  0,95
               
               
                  0,92
               
               
                  0,90
               
            
                  Enkelsocklade lysrör som används med förkopplingsdon som inte är högfrekventa
               
               
                  0,95
               
               
                  0,90
               
               
                  0,80
               
               
                  —
               
            
                  Enkelsocklade lysrör med högfrekventa förkopplingsdon med varmstart
               
               
                  0,97
               
               
                  0,90
               
               
                  0,80
               
               
                  —
               
            Lysrör utan inbyggt förkopplingsdon ska ha minst de lamplivslängdsfaktorer som anges i tabell 12.
      Tabell 12
      Lamplivslängdsfaktorer för enkel- och dubbelsocklade lysrör – andra fasen
      
                  Lamplivslängdsfaktor
               
               
                  Brinntid i timmar
               
            
                  Lamptyper
               
               
                  2 000
               
               
                  4 000
               
               
                  8 000
               
               
                  16 000
               
            
                  Dubbelsocklade lysrör som används med förkopplingsdon som inte är högfrekventa
               
               
                  0,99
               
               
                  0,97
               
               
                  0,90
               
               
                  —
               
            
                  Dubbelsocklade lysrör med högfrekventa förkopplingsdon med varmstart
               
               
                  0,99
               
               
                  0,97
               
               
                  0,92
               
               
                  0,90
               
            
                  Enkelsocklade lysrör som används med förkopplingsdon som inte är högfrekventa
               
               
                  0,95
               
               
                  0,92
               
               
                  0,50
               
               
                  —
               
            
                  Enkelsocklade lysrör med högfrekventa förkopplingsdon med varmstart
               
               
                  0,95
               
               
                  0,90
               
               
                  0,87
               
               
                  —
               
            Högtrycksnatriumlampor ska ha minst de ljusflödesbibehållningsfaktorer och lamplivslängdsfaktorer som anges i tabell 13.
      Tabell 13
      Ljusflödesbibehållningsfaktorer och lamplivslängdsfaktorer för högtrycksnatriumlampor – andra fasen
      
                  Brinntid i timmar
               
               
                  Ljusflödesbibehållningsfaktor
               
               
                  Lamplivslängdsfaktor
               
            
                  12 000 (P ≤ 75 W)
               
               
                  > 0,80
               
               
                  > 0,90
               
            
                  16 000 (P > 75 W)
               
               
                  > 0,85
               
               
                  > 0,90
               
            C.   Tredje fasens krav
      Åtta år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.
      Metallhalidlampor ska ha minst de ljusflödesbibehållningsfaktorer och lamplivslängdsfaktorer som anges i tabell 14.
      Tabell 14
      Ljusflödesbibehållningsfaktorer och lamplivslängdsfaktorer för metallhalidlampor – andra fasen
      
                  Brinntid i timmar
               
               
                  Ljusflödesbibehållningsfaktor
               
               
                  Lamplivslängdsfaktor
               
            
                  12 000
               
               
                  > 0,80
               
               
                  > 0,80
               
            1.3   Krav på produktinformation om lampor
      Tillverkarna ska ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft tillhandahålla minst nedan förtecknade information på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som de bedömer vara lämpliga, för alla typer av lysrör utan inbyggda förkopplingsdon och alla urladdningslampor med hög intensitet som de marknadsför. Denna information ska också ingå i den tekniska dokumentation som sammanställs för överensstämmelsebedömningen enligt artikel 8 i direktiv 2005/32/EG.
      
                  a)
               
               
                  Wattalets nominella värde och märkvärde.
               
            
                  b)
               
               
                  Ljusflödets nominella värde och märkvärde.
               
            
                  c)
               
               
                  Ljusutbytets märkvärde vid 100 timmar i standardförhållanden (vid 25 °C, för T5-lampor vid 35 °C). För lysrör som kan drivas både med 50 Hz (nätfrekvens) (där det är tillämpligt) och med hög frekvens (> 50 Hz) (där det är tillämpligt) för samma märkvärde på ljusflöde i samtliga fall, ska för högfrekvensanvändning anges kalibreringsströmmen vid testförhållanden och/eller märkspänningen för högfrekvensgeneratorn med motståndet. Det ska framgå tydligt att den effekt som tilläggsutrustning av typen förkopplingsdon förbrukar inte ingår i ljuskällans effektförbrukning.
               
            
                  d)
               
               
                  Ljusflödesbibehållningsfaktorns märkvärde vid 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000 och 20 000 timmar (endast upp till 8 000 timmar för lampor som är nya på marknaden och data ännu inte finns att tillgå) med angivelse av vilket driftsätt som har tillämpats på lampan vid testningen, i fall där lampan kan drivas både med 50 Hz och med hög frekvens.
               
            
                  e)
               
               
                  Lamplivslängdsfaktorns märkvärde vid 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000 och 20 000 timmar (endast upp till 8 000 timmar för lampor som är nya på marknaden och data ännu inte finns att tillgå) med angivelse av vilket driftsätt som har tillämpats på lampan vid testningen, i fall där lampan kan drivas både med 50 Hz och med hög frekvens.
               
            
                  f)
               
               
                  Lampans kvicksilverinnehåll som X,X mg.
               
            
                  g)
               
               
                  Lampans färgåtergivningsindex (Ra).
               
            
                  h)
               
               
                  Lampans färgtemperatur.
               
            
                  i)
               
               
                  Den omgivningstemperatur där lampan är avsedd att ha sitt bästa ljusflöde. Om lampan inte uppfyller minst 90 % av kraven på ljusutbyte enligt avsnitt 1.1 i bilaga III vid omgivningstemperaturen 25 °C (100 % för T5-lampor) ska det finnas en anmärkning om att lampan inte är lämplig för inomhusbruk vid normala rumstemperaturer.
               
            2.   KRAV PÅ FÖRKOPPLINGSDON FÖR LYSRÖR UTAN INBYGGT FÖRKOPPLINGSDON OCH PÅ FÖRKOPPLINGSDON FÖR URLADDNINGSLAMPOR MED HÖG INTENSITET
      2.1   Krav på förkopplingsdons energiprestanda
      Multiwattförkopplingsdon ska uppfylla nedan uppräknade krav för varje wattal de fungerar på.
      A.   Första fasens krav
      Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.
      
                   
               
               
                  Energieffektivitetsindex ska minst vara klass B2 för förkopplingsdon som omfattas av tabell 17 i avsnitt 2.2 i bilaga III, minst A3 för förkopplingsdon som omfattas av tabell 18 och minst A1 för dimbara förkopplingsdon som omfattas av tabell 19.
               
            
                   
               
               
                  Vid den dimningsposition som motsvarar 25 % av lampans utgående ljusflöde får ineffekten (Pin) till kretsen lampa–förkopplingsdon inte överskrida följande:
                  Pin < 50 % * PLrated/ηballast
                  
                  PLrated är lampans märkeffekt och ηballast är lägsta tillåtna energieffektivitet för respektive EEI-klass.
               
            
                   
               
               
                  Effektförbrukningen hos förkopplingsdon för lysrör får inte överstiga 1,0 W när lampan inte avger något ljus i normala bruksförhållanden och när andra eventuella anslutna komponenter (nätanslutning, sensorer osv.) är bortkopplade. Om komponenterna inte kan kopplas bort ska deras effekt mätas och dras av från resultatet.
               
            B.   Andra fasens krav
      Tre år efter det att genomförandeåtgärden har trätt i kraft börjar nedan angivna krav gälla.
      Effektiviteten hos förkopplingsdon för urladdningslampor med hög intensitet ska uppfylla de villkor som anges i tabell 15.
      Tabell 15
      Lägsta effektivitet för förkopplingsdon för urladdningslampor med hög intensitet – andra fasen
      
                  Nominellt wattal (P)
                  W
               
               
                  Förkopplingsdonets lägsta effektivitet (ηballast)
                  %
               
            
                  P ≤ 30
               
               
                  65
               
            
                  30 < P ≤ 75
               
               
                  75
               
            
                  75 < P ≤ 105
               
               
                  80
               
            
                  105 < P ≤ 405
               
               
                  85
               
            
                  P > 405
               
               
                  90
               
            Effektförbrukningen hos förkopplingsdon som används med lysrör utan inbyggt förkopplingsdon får i normala bruksförhållanden inte överskrida 0,5 W när lampan inte avger något ljus. Detta krav ska gälla förkopplingsdon när andra eventuella anslutna komponenter (nätanslutningar, sensorer osv.) är bortkopplade. Om komponenterna inte kan kopplas bort ska deras effekt mätas och dras av från resultatet.
      C.   Tredje fasens krav
      Åtta år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.
      
                   
               
               
                  Effektiviteten hos förkopplingsdon för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon ska vara
                  ηballast ≥ EBbFL
                  
                  där EBbFL definieras i avsnitt 3 g i bilaga II.
               
            
                   
               
               
                  Effektiviteten hos förkopplingsdon för urladdningslampor med hög intensitet ska uppfylla de villkor som anges i tabell 16.
                  Tabell 16
                  Lägsta effektivitet för förkopplingsdon för urladdningslampor med hög intensitet – tredje fasen
                  
                              Nominellt wattal (P)
                              W
                           
                           
                              Förkopplingsdonets lägsta effektivitet (ηballast)
                              %
                           
                        
                              P ≤ 30
                           
                           
                              78
                           
                        
                              30 < P ≤ 75
                           
                           
                              85
                           
                        
                              75 < P ≤ 105
                           
                           
                              87
                           
                        
                              105 < P ≤ 405
                           
                           
                              90
                           
                        
                              P > 405
                           
                           
                              92
                           
                        
            2.2   Krav på produktinformation om förkopplingsdon
      Tillverkare av förkopplingsdon ska tillhandahålla minst nedan förtecknade information på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som de bedömer lämpliga, för alla modeller av förkopplingsdon som de marknadsför. Informationen ska också märkas tydligt och hållbart på förkopplingsdonet. Likaså ska informationen ingå i den tekniska dokumentation som sammanställs för överensstämmelsebedömningen enligt artikel 8 i direktiv 2005/32/EG.
      A.   Första fasens krav
      Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.
      Förkopplingsdon för lysrör ska klassificeras enligt energieffektivitetsindex (EEI) enligt det som anges nedan.
      Energieffektivitetsindex (EEI) är grunden för ett klassificeringssystem för förkopplingsdon för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon baserat på effektivitetsgränsvärden. Klasserna för icke-dimbara förkopplingsdon är (i sjunkande effektivitetsordning) A2 BAT, A2, A3, B1, B2 och för dimbara förkopplingsdon A1 BAT och A1.
      Tabell 17 innehåller EEI-klasserna för förkopplingsdon som är avsedda att driva de lampor som anges i tabellen eller andra lampor som drivs med samma förkopplingsdon som lamporna i tabellen (dvs. där data för referensförkopplingsdonet är samma).
      Tabell 17
      Krav avseende energieffektivitetsindex för icke-dimbara förkopplingsdon för lysrör
      
                  LAMPDATA
               
               
                  FÖRKOPPLINGSDONETS EFFEKTIVITET (Plamp / Pinput)
               
            
                  Icke-dimbar
               
            
                  Lamptyp
               
               
                  Nominellt wattal
               
               
                  Ilcos-kod
               
               
                  Märkvärde/typiskt värde för wattal
               
               
                  A2 BAT
               
               
                  A2
               
               
                  A3
               
               
                  B1
               
               
                  B2
               
            
                  50 Hz
               
               
                  HF
               
            
                  W
               
               
                  W
               
               
                  W
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T8
               
               
                  15
               
               
                  FD-15-E-G13-26/450
               
               
                  15
               
               
                  13,5
               
               
                  87,8 %
               
               
                  84,4 %
               
               
                  75,0 %
               
               
                  67,9 %
               
               
                  62,0 %
               
            
                  T8
               
               
                  18
               
               
                  FD-18-E-G13-26/600
               
               
                  18
               
               
                  16
               
               
                  87,7 %
               
               
                  84,2 %
               
               
                  76,2 %
               
               
                  71,3 %
               
               
                  65,8 %
               
            
                  T8
               
               
                  30
               
               
                  FD-30-E-G13-26/900
               
               
                  30
               
               
                  24
               
               
                  82,1 %
               
               
                  77,4 %
               
               
                  72,7 %
               
               
                  79,2 %
               
               
                  75,0 %
               
            
                  T8
               
               
                  36
               
               
                  FD-36-E-G13-26/1200
               
               
                  36
               
               
                  32
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  84,2 %
               
               
                  83,4 %
               
               
                  79,5 %
               
            
                  T8
               
               
                  38
               
               
                  FD-38-E-G13-26/1050
               
               
                  38,5
               
               
                  32
               
               
                  87,7 %
               
               
                  84,2 %
               
               
                  80,0 %
               
               
                  84,1 %
               
               
                  80,4 %
               
            
                  T8
               
               
                  58
               
               
                  FD-58-E-G13-26/1500
               
               
                  58
               
               
                  50
               
               
                  93,0 %
               
               
                  90,9 %
               
               
                  84,7 %
               
               
                  86,1 %
               
               
                  82,2 %
               
            
                  T8
               
               
                  70
               
               
                  FD-70-E-G13-26/1800
               
               
                  69,5
               
               
                  60
               
               
                  90,9 %
               
               
                  88,2 %
               
               
                  83,3 %
               
               
                  86,3 %
               
               
                  83,1 %
               
            
                  TC-L
               
               
                  18
               
               
                  FSD-18-E-2G11
               
               
                  18
               
               
                  16
               
               
                  87,7 %
               
               
                  84,2 %
               
               
                  76,2 %
               
               
                  71,3 %
               
               
                  65,8 %
               
            
                  TC-L
               
               
                  24
               
               
                  FSD-24-E-2G11
               
               
                  24
               
               
                  22
               
               
                  90,7 %
               
               
                  88,0 %
               
               
                  81,5 %
               
               
                  76,0 %
               
               
                  71,3 %
               
            
                  TC-L
               
               
                  36
               
               
                  FSD-36-E-2G11
               
               
                  36
               
               
                  32
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  84,2 %
               
               
                  83,4 %
               
               
                  79,5 %
               
            
                  TCF
               
               
                  18
               
               
                  FSS-18-E-2G10
               
               
                  18
               
               
                  16
               
               
                  87,7 %
               
               
                  84,2 %
               
               
                  76,2 %
               
               
                  71,3 %
               
               
                  65,8 %
               
            
                  TCF
               
               
                  24
               
               
                  FSS-24-E-2G10
               
               
                  24
               
               
                  22
               
               
                  90,7 %
               
               
                  88,0 %
               
               
                  81,5 %
               
               
                  76,0 %
               
               
                  71,3 %
               
            
                  TCF
               
               
                  36
               
               
                  FSS-36-E-2G10
               
               
                  36
               
               
                  32
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  84,2 %
               
               
                  83,4 %
               
               
                  79,5 %
               
            
                  TC-D / DE
               
               
                  10
               
               
                  FSQ-10-E-G24q=1
                  FSQ-10-I-G24d=1
               
               
                  10
               
               
                  9,5
               
               
                  89,4 %
               
               
                  86,4 %
               
               
                  73,1 %
               
               
                  67,9 %
               
               
                  59,4 %
               
            
                  TC-D / DE
               
               
                  13
               
               
                  FSQ-13-E-G24q=1
                  FSQ-13-I-G24d=1
               
               
                  13
               
               
                  12,5
               
               
                  91,7 %
               
               
                  89,3 %
               
               
                  78,1 %
               
               
                  72,6 %
               
               
                  65,0 %
               
            
                  TC-D / DE
               
               
                  18
               
               
                  FSQ-18-E-G24q=2
                  FSQ-18-I-G24d=2
               
               
                  18
               
               
                  16,5
               
               
                  89,8 %
               
               
                  86,8 %
               
               
                  78,6 %
               
               
                  71,3 %
               
               
                  65,8 %
               
            
                  TC-D / DE
               
               
                  26
               
               
                  FSQ-26-E-G24q=1
                  FSQ-26-I-G24d=1
               
               
                  26
               
               
                  24
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  82,8 %
               
               
                  77,2 %
               
               
                  72,6 %
               
            
                  TC-T / TE
               
               
                  13
               
               
                  FSM-13-E-GX24q=1
                  FSM-13-I-GX24d=1
               
               
                  13
               
               
                  12,5
               
               
                  91,7 %
               
               
                  89,3 %
               
               
                  78,1 %
               
               
                  72,6 %
               
               
                  65,0 %
               
            
                  TC-T / TE
               
               
                  18
               
               
                  FSM-18-E-GX24q=2
                  FSM-18-I-GX24d=2
               
               
                  18
               
               
                  16,5
               
               
                  89,8 %
               
               
                  86,8 %
               
               
                  78,6 %
               
               
                  71,3 %
               
               
                  65,8 %
               
            
                  TC-T / TC-TE
               
               
                  26
               
               
                  FSM-26-E-GX24q=3
                  FSM-26-I-GX24d=3
               
               
                  26,5
               
               
                  24
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  82,8 %
               
               
                  77,5 %
               
               
                  73,0 %
               
            
                  TC-DD / DDE
               
               
                  10
               
               
                  FSS-10-E-GR10q
                  FSS-10-L/P/H-GR10q
               
               
                  10,5
               
               
                  9,5
               
               
                  86,4 %
               
               
                  82,6 %
               
               
                  70,4 %
               
               
                  68,8 %
               
               
                  60,5 %
               
            
                  TC-DD / DDE
               
               
                  16
               
               
                  FSS-16-E-GR10q
                  FSS-16-I-GR10q
                  FSS-10-L/P/H-GR10q
               
               
                  16
               
               
                  15
               
               
                  87,0 %
               
               
                  83,3 %
               
               
                  75,0 %
               
               
                  72,4 %
               
               
                  66,1 %
               
            
                  TC-DD / DDE
               
               
                  21
               
               
                  FSS-21-E-GR10q
                  FSS-21-I-GR10q
                  FSS-21-L/P/H-GR10q
               
               
                  21
               
               
                  19
               
               
                  89,4 %
               
               
                  86,4 %
               
               
                  79,2 %
               
               
                  73,9 %
               
               
                  68,8 %
               
            
                  TC-DD / DDE
               
               
                  28
               
               
                  FSS-28-E-GR10q
                  FSS-28-I-GR10q
                  FSS-28-L/P/H-GR10q
               
               
                  28
               
               
                  26
               
               
                  89,7 %
               
               
                  86,7 %
               
               
                  81,3 %
               
               
                  78,2 %
               
               
                  73,9 %
               
            
                  TC-DD / DDE
               
               
                  38
               
               
                  FSS-38-E-GR10q
                  FSS-38-L/P/H-GR10q
               
               
                  38,5
               
               
                  36
               
               
                  92,3 %
               
               
                  90,0 %
               
               
                  85,7 %
               
               
                  84,1 %
               
               
                  80,4 %
               
            
                  TC
               
               
                  5
               
               
                  FSD-5-I-G23
                  FSD-5-E-2G7
               
               
                  5,4
               
               
                  5
               
               
                  72,7 %
               
               
                  66,7 %
               
               
                  58,8 %
               
               
                  49,3 %
               
               
                  41,4 %
               
            
                  TC
               
               
                  7
               
               
                  FSD-7-I-G23
                  FSD-7-E-2G7
               
               
                  7,1
               
               
                  6,5
               
               
                  77,6 %
               
               
                  72,2 %
               
               
                  65,0 %
               
               
                  55,7 %
               
               
                  47,8 %
               
            
                  TC
               
               
                  9
               
               
                  FSD-9-I-G23
                  FSD-9-E-2G7
               
               
                  8,7
               
               
                  8
               
               
                  78,0 %
               
               
                  72,7 %
               
               
                  66,7 %
               
               
                  60,3 %
               
               
                  52,6 %
               
            
                  TC
               
               
                  11
               
               
                  FSD-11-I-G23
                  FSD-11-E-2G7
               
               
                  11,8
               
               
                  11
               
               
                  83,0 %
               
               
                  78,6 %
               
               
                  73,3 %
               
               
                  66,7 %
               
               
                  59,6 %
               
            
                  T5
               
               
                  4
               
               
                  FD-4-E-G5-16/150
               
               
                  4,5
               
               
                  3,6
               
               
                  64,9 %
               
               
                  58,1 %
               
               
                  50,0 %
               
               
                  45,0 %
               
               
                  37,2 %
               
            
                  T5
               
               
                  6
               
               
                  FD-6-E-G5-16/225
               
               
                  6
               
               
                  5,4
               
               
                  71,3 %
               
               
                  65,1 %
               
               
                  58,1 %
               
               
                  51,8 %
               
               
                  43,8 %
               
            
                  T5
               
               
                  8
               
               
                  FD-8-E-G5-16/300
               
               
                  7,1
               
               
                  7,5
               
               
                  69,9 %
               
               
                  63,6 %
               
               
                  58,6 %
               
               
                  48,9 %
               
               
                  42,7 %
               
            
                  T5
               
               
                  13
               
               
                  FD-13-E-G5-16/525
               
               
                  13
               
               
                  12,8
               
               
                  84,2 %
               
               
                  80,0 %
               
               
                  75,3 %
               
               
                  72,6 %
               
               
                  65,0 %
               
            
                  T9-C
               
               
                  22
               
               
                  FSC-22-E-G10q-29/200
               
               
                  22
               
               
                  19
               
               
                  89,4 %
               
               
                  86,4 %
               
               
                  79,2 %
               
               
                  74,6 %
               
               
                  69,7 %
               
            
                  T9-C
               
               
                  32
               
               
                  FSC-32-E-G10q-29/300
               
               
                  32
               
               
                  30
               
               
                  88,9 %
               
               
                  85,7 %
               
               
                  81,1 %
               
               
                  80,0 %
               
               
                  76,0 %
               
            
                  T9-C
               
               
                  40
               
               
                  FSC-40-E-G10q-29/400
               
               
                  40
               
               
                  32
               
               
                  89,5 %
               
               
                  86,5 %
               
               
                  82,1 %
               
               
                  82,6 %
               
               
                  79,2 %
               
            
                  T2
               
               
                  6
               
               
                  FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/220
               
               
                   
               
               
                  5
               
               
                  72,7 %
               
               
                  66,7 %
               
               
                  58,8 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T2
               
               
                  8
               
               
                  FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320
               
               
                   
               
               
                  7,8
               
               
                  76,5 %
               
               
                  70,9 %
               
               
                  65,0 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T2
               
               
                  11
               
               
                  FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420
               
               
                   
               
               
                  10,8
               
               
                  81,8 %
               
               
                  77,1 %
               
               
                  72,0 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T2
               
               
                  13
               
               
                  FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520
               
               
                   
               
               
                  13,3
               
               
                  84,7 %
               
               
                  80,6 %
               
               
                  76,0 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T2
               
               
                  21
               
               
                  FDH-21-L/P-W4.3x8.5d-7/
               
               
                   
               
               
                  21
               
               
                  88,9 %
               
               
                  85,7 %
               
               
                  79,2 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T2
               
               
                  23
               
               
                  FDH-23-L/P-W4.3x8.5d-7/
               
               
                   
               
               
                  23
               
               
                  89,8 %
               
               
                  86,8 %
               
               
                  80,7 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  14
               
               
                  FDH-14-G5-L/P-16/550
               
               
                   
               
               
                  13,7
               
               
                  84,7 %
               
               
                  80,6 %
               
               
                  72,1 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  21
               
               
                  FDH-21-G5-L/P-16/850
               
               
                   
               
               
                  20,7
               
               
                  89,3 %
               
               
                  86,3 %
               
               
                  79,6 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  24
               
               
                  FDH-24-G5-L/P-16/550
               
               
                   
               
               
                  22,5
               
               
                  89,6 %
               
               
                  86,5 %
               
               
                  80,4 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  28
               
               
                  FDH-28-G5-L/P-16/1150
               
               
                   
               
               
                  27,8
               
               
                  89,8 %
               
               
                  86,9 %
               
               
                  81,8 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  35
               
               
                  FDH-35-G5-L/P-16/1450
               
               
                   
               
               
                  34,7
               
               
                  91,5 %
               
               
                  89,0 %
               
               
                  82,6 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  39
               
               
                  FDH-39-G5-L/P-16/850
               
               
                   
               
               
                  38
               
               
                  91,0 %
               
               
                  88,4 %
               
               
                  82,6 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  49
               
               
                  FDH-49-G5-L/P-16/1450
               
               
                   
               
               
                  49,3
               
               
                  91,6 %
               
               
                  89,2 %
               
               
                  84,6 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  54
               
               
                  FDH-54-G5-L/P-16/1150
               
               
                   
               
               
                  53,8
               
               
                  92,0 %
               
               
                  89,7 %
               
               
                  85,4 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  80
               
               
                  FDH-80-G5-L/P-16/1150
               
               
                   
               
               
                  80
               
               
                  93,0 %
               
               
                  90,9 %
               
               
                  87,0 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  95
               
               
                  FDH-95-G5-L/P-16/1150
               
               
                   
               
               
                  95
               
               
                  92,7 %
               
               
                  90,5 %
               
               
                  84,1 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  120
               
               
                  FDH-120-G5-L/P-16/1450
               
               
                   
               
               
                  120
               
               
                  92,5 %
               
               
                  90,2 %
               
               
                  84,5 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-C
               
               
                  22
               
               
                  FSCH-22-L/P-2GX13-16/225
               
               
                   
               
               
                  22,3
               
               
                  88,1 %
               
               
                  84,8 %
               
               
                  78,8 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-C
               
               
                  40
               
               
                  FSCH-40-L/P-2GX13-16/300
               
               
                   
               
               
                  39,9
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  83,3 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-C
               
               
                  55
               
               
                  FSCH-55-L/P-2GX13-16/300
               
               
                   
               
               
                  55
               
               
                  92,4 %
               
               
                  90,2 %
               
               
                  84,6 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-C
               
               
                  60
               
               
                  FSCH-60-L/P-2GX13-16/375
               
               
                   
               
               
                  60
               
               
                  93,0 %
               
               
                  90,9 %
               
               
                  85,7 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-LE
               
               
                  40
               
               
                  FSDH-40-L/P-2G11
               
               
                   
               
               
                  40
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  83,3 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-LE
               
               
                  55
               
               
                  FSDH-55-L/P-2G11
               
               
                   
               
               
                  55
               
               
                  92,4 %
               
               
                  90,2 %
               
               
                  84,6 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-LE
               
               
                  80
               
               
                  FSDH-80-L/P-2G11
               
               
                   
               
               
                  80
               
               
                  93,0 %
               
               
                  90,9 %
               
               
                  87,0 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  32
               
               
                  FSMH-32-L/P-2GX24q=3
               
               
                   
               
               
                  32
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  82,1 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  42
               
               
                  FSMH-42-L/P-2GX24q=4
               
               
                   
               
               
                  43
               
               
                  93,5 %
               
               
                  91,5 %
               
               
                  86,0 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  57
               
               
                  FSM6H-57-L/P-2GX24q=5
                  FSM8H-57-L/P-2GX24q=5
               
               
                   
               
               
                  56
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  83,6 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  70
               
               
                  FSM6H-70-L/P-2GX24q=6
                  FSM8H-70-L/P-2GX24q=6
               
               
                   
               
               
                  70
               
               
                  93,0 %
               
               
                  90,9 %
               
               
                  85,4 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  60
               
               
                  FSM6H-60-L/P-2G8=1
               
               
                   
               
               
                  63
               
               
                  92,3 %
               
               
                  90,0 %
               
               
                  84,0 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  62
               
               
                  FSM8H-62-L/P-2G8=2
               
               
                   
               
               
                  62
               
               
                  92,2 %
               
               
                  89,9 %
               
               
                  83,8 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  82
               
               
                  FSM8H-82-L/P-2G8=2
               
               
                   
               
               
                  82
               
               
                  92,4 %
               
               
                  90,1 %
               
               
                  83,7 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  85
               
               
                  FSM6H-85-L/P-2G8=1
               
               
                   
               
               
                  87
               
               
                  92,8 %
               
               
                  90,6 %
               
               
                  84,5 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  120
               
               
                  FSM6H-120-L/P-2G8=1
                  FSM8H-120-L/P-2G8=1
               
               
                   
               
               
                  122
               
               
                  92,6 %
               
               
                  90,4 %
               
               
                  84,7 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-DD
               
               
                  55
               
               
                  FSSH-55-L/P-GR10q
               
               
                   
               
               
                  55
               
               
                  92,4 %
               
               
                  90,2 %
               
               
                  84,6 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            Dessutom ska icke-dimbara förkopplingsdon som inte ingår i tabell 17 tilldelas ett energieffektivitetsindex beroende på deras effektivitet i enlighet med tabell 18.
      Tabell 18
      Krav avseende energieffektivitetsindex för icke-dimbara förkopplingsdon för lysrör som inte ingår i tabell 17
      
                  ηballast
                  
               
               
                  Energieffektivitetsindex
               
            
                  ≥ 0,94 * EBbFL
                  
               
               
                  A3
               
            
                  ≥ EBbFL
                  
               
               
                  A2
               
            
                  ≥ 1-0,75*(1-EBbFL)
               
               
                  A2 BAT
               
            Definition av EBbFL finns i avsnitt 3 g i bilaga II.
      Dessutom tilldelas dimbara förkopplingsdon för lysrör EEI-klasser enligt den klass som förkopplingsdonet skulle tilldelas när det drivs på 100 % ljusflöde (se tabell 19).
      Tabell 19
      Krav avseende energieffektivitetsindex för dimbara förkopplingsdon för lysrör
      
                  Tilldelad klass vid 100 % ljusflöde
               
               
                  Energieffektivitetsindex för dimbart förkopplingsdon
               
            
                  A3
               
               
                  A1
               
            
                  A2
               
               
                  A1 BAT
               
            Multiwattförkopplingsdon ska klassificeras enligt effektiviteten vid lägsta (sämsta) effekt eller relevant klass ska anges för varje lampa som förkopplingsdonet driver.
      B.   Andra fasens krav
      Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.
      I fråga om förkopplingsdon för urladdningslampor med hög intensitet ska förkopplingsdonets effektivitet indikeras enligt det hur den definieras i avsnitt 1 d i bilaga II.
      3.   KRAV PÅ ARMATURER FÖR LYSRÖR UTAN INBYGGT FÖRKOPPLINGSDON OCH PÅ ARMATURER FÖR URLADDNINGSLAMPOR MED HÖG INTENSITET
      3.1   Krav på armaturers energiprestanda
      A.   Första fasens krav
      Ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.
      Effektförbrukningen hos armaturer för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon ska inte överskrida summan av effektförbrukningen hos armaturens förkopplingsdon när lamporna som de normalt driver inte avger något ljus när andra eventuella anslutna komponenter (nätanslutning, sensorer osv.) är bortkopplade. Om de inte kan kopplas bort ska deras effekt mätas och dras av från resultatet.
      B.   Andra fasens krav
      Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.
      
                   
               
               
                  Armaturer för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon och armaturer för urladdningslampor med hög intensitet ska vara förenliga med förkopplingsdon som uppfyller den tredje fasens krav, utom armaturer vars kapslingsklass är minst IP4X.
               
            
                   
               
               
                  Effektförbrukningen hos armaturer för urladdningslampor med hög intensitet ska inte överskrida summan av effektförbrukningen hos armaturens förkopplingsdon när lamporna som de normalt driver inte avger något ljus när andra eventuella anslutna komponenter (nätanslutning, sensorer osv.) är bortkopplade. Om de inte kan kopplas bort ska deras effekt mätas och dras av från resultatet.
               
            C.   Tredje fasens krav
      Åtta år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.
      Alla armaturer för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon och för urladdningslampor med hög intensitet ska vara förenliga med förkopplingsdon som uppfyller den tredje fasens krav.
      3.2   Krav på produktinformation om armaturer
      A.   Första fasens krav
      18 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.
      Tillverkare av armaturer för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon vars totala ljusflöde överskrider 2 000 lumen ska tillhandahålla minst nedan angivna information på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som de bedömer vara lämpliga för varje armaturmodell som de marknadsför. Denna information ska också ingå i den tekniska dokumentation som sammanställs för överensstämmelsebedömningen enligt artikel 8 i direktiv 2005/32/EG.
      
                  a)
               
               
                  Om armaturen släpps ut på marknaden tillsammans med förkopplingsdonet, information om armaturens effektivitet enligt avsnitt 2.2 i bilaga III, i enlighet med förkopplingsdonstillverkarens data.
               
            
                  b)
               
               
                  Om armaturen släpps ut på marknaden tillsammans med lampan, lampeffekten (lm/W) i enlighet med lamptillverkarens data.
               
            
                  c)
               
               
                  Om varken förkopplingsdon eller lampa släpps ut på marknaden tillsammans med armaturen ska tillverkarens kataloger innehålla information om vilka typer av lampor eller förkopplingsdon som är förenliga med armaturen (t.ex. lampornas Ilcos-kod).
               
            
                  d)
               
               
                  Underhållsanvisningar för att säkerställa att armaturen så långt det är möjligt bibehåller den ursprungliga kvaliteten under sin livstid.
               
            
                  e)
               
               
                  Demonteringsanvisningar.
               
            B.   Andra fasens krav
      Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft börjar det nedan angivna gälla.
      Den första fasens krav på information ska även gälla för armaturer för urladdningslampor med hög intensitet vars totala ljusflöde överskrider 2 000 lumen. För armaturer för urladdningslampor med hög intensitet ska det också anges att de är utformade för antingen klara lampor och/eller för belagda lampor enligt det som avses i bilaga II.
   
   
      BILAGA IV
      Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål
      När medlemsstaternas myndigheter genomför marknadsövervakningskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2005/32/EG ska de använda nedan beskrivna kontrollförfarande i fråga om de krav som anges i bilaga III.
      För lampor
      Medlemsstaterna ska testa ett provparti med minst 20 lampor av samma modell från samma tillverkare, plockade slumpmässigt.
      Partiet ska anses vara förenligt med tillämpliga bestämmelser i del 1 i bilaga III till denna förordning när partiets medelresultat inte avviker mer än 10 % från angivna gränser, tröskelvärden eller fastställda värden.
      I annat fall ska det anses att modellen inte är överensstämmande.
      För förkopplingsdon och armaturer
      Medlemsstatens myndighet ska testa en enda enhet.
      Modellen ska anses vara förenlig med tillämpliga bestämmelser i delarna 2 och 3 i bilaga III till denna förordning när resultaten inte överskrider gränsvärdena.
      I annat fall ska tre nya enheter testas. Modellen ska anses vara förenlig med denna förordning om resultaten från de tre senare testningarna inte överskrider gränsvärdena.
      I annat fall ska det anses att modellen inte är överensstämmande.
   
   
      BILAGA V
      Vägledande riktmärken för lysrör och urladdningslampor med hög intensitet
      (för kännedom)
      När denna förordning antas anses marknadens bästa tillgängliga teknik för de berörda produkterna vara det som beskrivs nedan.
      1.   Lampeffektivitet och lampans livslängd
      För enkel- och dubbelsocklade lysrör är riktvärdena de bästa värden som anges i delarna 1.1 och 1.2 i bilaga III.
      För urladdningslampor med hög intensitet
      Metallhalidlampor (klara och frostade):
      Tabell 20
      Vägledande märkvärden för ljusutbyte och prestanda för metallhalidlampor (riktmärkesnivå)
      
                   
               
               
                  Ra ≥ 80
               
               
                  80 > Ra ≥ 60
               
            
                  Nominellt wattal (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W)
               
            
                  W ≤ 55
               
               
                  ≥ 80
               
               
                  ≥ 95
               
            
                  55 < W ≤ 75
               
               
                  ≥ 90
               
               
                  ≥ 113
               
            
                  75 < W ≤ 105
               
               
                  ≥ 90
               
               
                  ≥ 116
               
            
                  105 < W ≤ 155
               
               
                  ≥ 98
               
               
                  ≥ 117
               
            
                  155 < W ≤ 255
               
               
                  ≥ 105
               
               
                   
               
            
                  255 < W ≤ 405
               
               
                  ≥ 105
               
               
                   
               
            
         
      
                  Brinntid i timmar
               
               
                  Ljusflödesbibehållningsfaktor
               
               
                  Lamplivslängdsfaktor
               
            
                  12 000
               
               
                  > 0,80
               
               
                  > 0,80
               
            Högtrycksnatriumlampor (klara och frostade):
      Tabell 21
      Vägledande märkvärden för ljusutbyte och prestanda för högtrycksnatriumlampor (riktmärkesnivå)
      
                  Nominellt wattal (W)
               
               
                  Märkvärde för ljusutbyte (lm/W)
               
            
                  W ≤ 55
               
               
                  ≥ 88
               
            
                  55 < W ≤ 75
               
               
                  ≥ 91
               
            
                  75 < W ≤ 105
               
               
                  ≥ 107
               
            
                  105 < W ≤ 155
               
               
                  ≥ 110
               
            
                  155 < W ≤ 255
               
               
                  ≥ 128
               
            
                  255 < W ≤ 405
               
               
                  ≥ 138
               
            
         
      
                  Brinntid i timmar
               
               
                  Ljusflödesbibehållningsfaktor
               
               
                  Lamplivslängdsfaktor
               
            
                  16 000
               
               
                  > 0,94
               
               
                  > 0,92
               
            2.   Lampors kvicksilverinnehåll
      Energieffektiva lysrör med det lägsta kvicksilverinnehållet får inte innehålla mer än 1,4 mg kvicksilver och energieffektiva urladdningslampor med det lägsta kvicksilverinnehållet får inte innehålla mer än 12 mg kvicksilver.
      3.   Förkopplingsdons prestanda
      För tillämpningar där dimningen medför fördelar gäller de riktmärken som anges nedan
      Förkopplingsdon för lysrör med energieffektivitetsindex A1 BAT som är steglöst dimbara till 10 % ljusflöde.
      Förkopplingsdon för dimbara urladdningslampor med hög intensitet som är dimbara ned till 40 % ljusflöde och där förkopplingsdonets effektivitet är 0,9 (bäst kända resultat – de faktiska dimningsmöjligheterna kan bero på vilken typ av urladdningslampa som används med förkopplingsdonet).
      4.   Produktinformation om armaturer
      Följande produktinformation om riktmärken för armaturer finns att tillgå på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som tillverkaren bedömer vara lämpliga, i tillägg till vad som krävs enligt avsnitt 3.2 i bilaga III:
      Armaturens CEN-kod eller fullständiga fotometriska data.
   
   
      BILAGA VI
      Vägledande riktmärken för produkter som är avsedda att installeras som kontorsbelysning
      (för kännedom)
      När denna förordning antas anses marknadens bästa tillgängliga teknik för de berörda produkterna vara det som beskrivs nedan.
      1.   RIKTMÄRKEN FÖR LAMPOR
      1.1   Lampors prestanda
      Lamporna har en effektivitet enligt bilaga V.
      Lamporna har de ljusflödesbibehållningsfaktorer (LLMF) och lamplivslängdsfaktorer (LSF) som anges i tabell 22.
      Tabell 22
      Vägledande LLMF och LSF för lampor till kontorsbelysning (riktmärkesnivå)
      
                  Brinntid i timmar
               
               
                  2 000
               
               
                  4 000
               
               
                  8 000
               
               
                  16 000
               
            
                  LLMF
               
               
                  0,97
               
               
                  0,93
               
               
                  0,90
               
               
                  0,90
               
            
                  LSF
               
               
                  0,99
               
               
                  0,99
               
               
                  0,98
               
               
                  0,93
               
            Dessutom är lamporna dimbara till 10 % eller mindre av sitt ljusflöde.
      1.2   Produktinformation om lampor
      Nedan angiven information om lampor finns på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som tillverkaren bedömer vara lämpliga.
      Information som krävs enligt avsnitt 1.3 i bilaga III, enligt det som är tillämpligt.
      2.   RIKTMÄRKEN FÖR REGLERDON FÖR LJUSKÄLLOR
      2.1   Prestanda hos reglerdon för ljuskällor
      Förkopplingsdon för lysrör har ett energieffektivitetsindex på minst A1 (BAT) enligt avsnitt 2.2 i bilaga III och de är dimbara.
      Förkopplingsdon för urladdningslampor med hög intensitet har en effektivitet på 88 % (≤ 100 W lampeffekt) och övriga har en effektivitet på 90 % och är dimbara om summan av lampeffekterna som ett förkopplingsdon driver överskrider 50 W.
      Alla andra typer av reglerdon för ljuskällor har en effektivitet på 88 % (≤ 100 W ineffekt) och annars en effektivitet på 90 % enligt tillämplig mätningsstandard och är dimbara för lampor när den totala ineffekten överskrider 55 W.
      2.2   Produktinformation om reglerdon för ljuskällor
      Nedan angiven information om reglerdon för ljuskällor finns på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som tillverkaren bedömer vara lämpliga.
      Information om förkopplingsdonets effektivitet eller tillämplig typ av reglerdon för ljuskällan.
      3.   RIKTMÄRKEN FÖR ARMATURER
      3.1   Armaturers prestanda
      Armaturerna har en armaturbibehållningsfaktor LMF > 0,95 i en kontorsmiljö med normal nedsmutsning och med en rengöringscykel på 4 år.
      Armaturer bestyckade med lysrör eller urladdningslampor med hög intensitet är förenliga med minst en lamptyp som överensstämmer med riktmärkena i bilaga V.
      Dessutom är dessa armaturer förenliga med system för belysningskontroll med följande egenskaper:
      
                  —
               
               
                  Närvarodetektering.
               
            
                  —
               
               
                  Dimning som reagerar på ljus (för variationer i dagsljus och/eller rummets reflektans).
               
            
                  —
               
               
                  Dimning som följer ändringar i belysningskrav (under arbetsdagen, över en längre period eller på grund av funktionalitetsändringar).
               
            
                  —
               
               
                  Dimning som kompenserar nedsmutsning av armaturen, ändringar i lampans utgående ljusflöde över dess livstid och effektivitetsändringar när en lampa byts ut.
               
            Överensstämmelsen kan också säkerställas genom att införliva lämpliga komponenter i själva armaturen.
      Överensstämmelsen eller egenskaperna hos de införlivade komponenterna anges i armaturens produktdokumentation.
      3.2   Krav på produktinformation om armaturer
      Nedan angiven information finns på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som tillverkaren bedömer vara lämpliga för alla armaturmodeller som tillverkaren marknadsför.
      Information som krävs enligt avsnitt 3.2 i bilaga III och enligt bilaga V, enligt det som är tillämpligt.
      För alla armaturer, utom armaturer med bara lampor och ingen optik, anges värdet på tillämplig armaturbibehållningsfaktor (LMF) vid behov tillsammans med rengöringsanvisningar upp till fyra år, i en liknande tabell som nedan.
      Tabell 23
      Vägledande värden för armaturbibehållningsfaktor (LMF) (riktmärkesnivå)
      
                  LMF-värden
               
            
                  Miljö
               
               
                  Rengöringsintervall i år
               
            
                  1,0
               
               
                  1,5
               
               
                  2,0
               
               
                  2,5
               
               
                  3,0
               
               
                  3,5
               
               
                  4,0
               
            
                  Mycket ren
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  Ren
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  Normal (frivilligt)
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  Smutsig (frivilligt)
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            Tabellen åtföljs av en reservation om att den endast innehåller vägledande värden som kanske inte återspeglar de underhållsvärden som kan nås i en viss installation.
      För armaturer för riktade ljuskällor såsom reflektorlampor eller lysdioder anges endast tillämplig information, t.ex. ljusflödesbibehållningsfaktor (LLMF) × armaturbibehållningsfaktor (LMF) i stället för enbart armaturbibehållningsfaktor.
   
   
      BILAGA VII
      Vägledande riktmärken för produkter som är avsedda att installeras som gatubelysning
      (för kännedom)
      När denna förordning antas anses marknadens bästa tillgängliga teknik för de berörda produkterna vara det som beskrivs nedan.
      1.   RIKTMÄRKEN FÖR LAMPOR
      1.1   Lampors prestanda
      Lamporna har en effektivitet enligt bilaga V.
      Lamporna har ljusflödesbibehållningsfaktorer (LLMF) och lamplivslängdsfaktorer (LSF) som anges i tabell 24.
      Tabell 24
      Vägledande LLMF och LSF för lampor till gatubelysning (riktmärkesnivå)
      
                  Brinntid i timmar
               
               
                  2 000
               
               
                  4 000
               
               
                  8 000
               
               
                  16 000
               
            
                  LLMF
               
               
                  0,98
               
               
                  0,97
               
               
                  0,95
               
               
                  0,92
               
            
                  LSF
               
               
                  0,99
               
               
                  0,98
               
               
                  0,95
               
               
                  0,92
               
            Dessutom är lamporna dimbara till minst 50 % av sitt ljusflöde när märkvärdet för lampans utgående ljusflöde är högre än 9 000 lumen.
      1.2   Produktinformation om lampor
      Nedan angiven information om lampor finns på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som tillverkaren bedömer vara lämpliga.
      Information som krävs enligt avsnitt 1.3 i bilaga III, enligt det som är tillämpligt.
      2.   RIKTMÄRKEN FÖR REGLERDON FÖR LJUSKÄLLOR
      2.1   Prestanda hos reglerdon för ljuskällor
      Förkopplingsdon för lysrör har ett energieffektivitetsindex på minst A1 BAT enligt avsnitt 2.2 i bilaga III och är dimbara.
      Förkopplingsdon för urladdningslampor med hög intensitet har en effektivitet över 87 % (≤ 100 W lampeffekt) och annars en effektivitet på över 89 % uppmätt enligt bilaga II och är dimbara om den sammanlagda effekten hos lamporna som ett förkopplingsdon driver är högre eller lika med 55 W.
      Alla andra typer av reglerdon för ljuskällor har en effektivitet över 87 % (≤ 100 W ineffekt) och annars en effektivitet över 89 % uppmätt enligt tillämpliga mätningsstandarder och är dimbara för lampor när den totala ineffekten är över eller lika med 55 W.
      2.2   Produktinformation om reglerdon för ljuskällor
      Nedan angiven information om reglerdon för ljuskällor finns på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som tillverkaren bedömer vara lämpliga.
      Information om förkopplingsdonets effektivitet eller tillämplig typ av reglerdon för ljuskällan.
      3.   RIKTMÄRKEN FÖR ARMATURER
      3.1   Armaturers prestanda
      Armaturerna har ett optiskt system med kapslingsklass enligt följande:
      
                  —
               
               
                  IP65 för belysningsklasserna ME1 till ME6 och MEW1 till MEW6.
               
            
                  —
               
               
                  IP5x för belysningsklasserna CE0 till CE5, S1 till S6, ES, EV och A.
               
            Den andel av ljuset som avges från en optimalt installerad armatur och som går över horisonten ska begränsas enligt tabellen nedan.
      Tabell 25
      Vägledande maximala ULOR-värden (Upward Light Output Ratio) per belysningsklass för armaturer för gatubelysning (riktmärkesnivå)
      
                  Belysningsklasserna ME1 till ME6 och MEW1 till MEW6, alla utgående ljusflöden
               
               
                  3 %
               
            
                  Belysningsklasserna CE0 till CE5, S1 till S6, ES, EV och A:
               
               
                   
               
            
                  
                              —
                           
                           
                              12 000 lm ≤ ljuskälla
                           
                        
               
                  5 %
               
            
                  
                              —
                           
                           
                              8 500 lm ≤ ljuskälla < 12 000 lm
                           
                        
               
                  10 %
               
            
                  
                              —
                           
                           
                              3 300 lm ≤ ljuskälla < 8 500 lm
                           
                        
               
                  15 %
               
            
                  
                              —
                           
                           
                              ljuskälla < 3 300 lm
                           
                        
               
                  20 %
               
            I områden där ljusförorening måste beaktas är den högsta andelen ljus som går ovanför horisonten inte mer än 1 % för alla belysningsklasser och utgående ljusflöden.
      Armaturerna är utformade så att störande ljus från dem undviks i så hög grad som möjligt. Armaturförbättringar i syfte att minska störande ljus har ändå ingen negativ inverkan på energieffektiviteten hos den installation som armaturen är utformad för.
      Armaturer för lysrör eller urladdningslampor med hög intensitet är förenliga med minst en lamptyp som överensstämmer med riktmärkena i bilaga V.
      Armaturerna är förenliga med installationer som har lämpliga dimnings- och reglersystem som beaktar tillgången på dagsljus, trafik- och väderleksförhållanden och som också kompenserar för ytreflektionens variationer över tiden och för den ursprungliga dimensioneringen av installationen baserad på lampans ljusflödesbibehållningsfaktor.
      3.2   Produktinformation om armaturer
      Nedan angiven information om relevanta modeller finns på fritt tillgängliga webbplatser och i andra former som tillverkaren bedömer vara lämpliga:
      
                  a)
               
               
                  Information som krävs enligt avsnitt 3.2 i bilaga III och enligt bilaga V, enligt det som är tillämpligt.
               
            
                  b)
               
               
                  Värden för belysningsverkningsgrad (UF) i standardförhållanden i tabellform för definierad belysningsklass. Tabellen innehåller de energieffektivaste UF-värdena för olika vägbredder, olika stolphöjder, längsta avstånd mellan stolpar, armaturens överhäng och lutning, enligt vad som är tillämpligt för given belysningsklass och armaturutformning.
               
            
                  c)
               
               
                  Installationsanvisningar för optimering av belysningsverkningsgraden.
               
            
                  d)
               
               
                  Ytterligare installationsrekommendationer för minimering av störande ljus (förutsatt att de inte står i konflikt med belysningsverkningsgradsoptimering och säkerhet).
               
            
                  e)
               
               
                  För alla armaturer, utom armaturer med bara lampor och ingen optik, anges tillämpliga värden på armaturbibehållningsfaktor (LMF) i en liknande tabell som nedan.
               
            Tabell 26
      Vägledande LMF-värden (riktmärkesnivå)
      
                  LMF-värden
               
            
                  Föroreningskategori
               
               
                  Exponeringstid i år
               
            
                  1,0
               
               
                  1,5
               
               
                  2,0
               
               
                  2,5
               
               
                  3,0
               
               
                  3,5
               
               
                  4,0
               
            
                  Hög
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  Medel
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  Låg
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            I fråga om armaturer för riktade ljuskällor såsom reflektorlampor eller lysdioder anges endast tillämplig information, t.ex. ljusflödesbibehållningsfaktor (LLMF) × armaturbibehållningsfaktor (LMF) i stället för enbart armaturbibehållningsfaktor.