CELEX: 31998D0457
Language: hr
Date: 1998-07-03 00:00:00
Title: 98/457/EZ: Odluka Komisije od 3. srpnja 1998. vezano uz pojedinačne goruće elemente (SBI) navedene u Odluci 94/611/EZ o provedbi članka 20. Direktive Vijeća 89/106/EEZ o građevnim proizvodima (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1743)  Tekst značajan za EGP

13/Sv. 60
            
            
               HR
            
            
               Službeni list Europske unije
            
            
               46
            
         31998D0457
   
               L 201/114
            
            
               SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE
            
         ODLUKA KOMISIJE
   od 3. srpnja 1998.
   vezano uz pojedinačne goruće elemente (SBI) navedene u Odluci 94/611/EZ o provedbi članka 20. Direktive Vijeća 89/106/EEZ o građevnim proizvodima
   (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1743)
   (Tekst značajan za EGP)
   (98/457/EZ)
   KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,
   uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,
   uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na građevne proizvode (1), kako je izmijenjena Direktivom 93/68/EEZ (2), a posebno njezin članak 20.,
   budući da razlike u metodama ispitivanja i sustava kategorizacije glede otpornosti na vatru između država članica znače da se usklađivanje može provesti jedino donošenjem jedinstvenog sustava kategorizacije, koji je temeljen na dogovorenim metodama ispitivanja, za primjenu u cijeloj Zajednici;
   budući da se člankom 3. stavkom 2. Direktive 89/106/EEZ predviđa da, s ciljem vođenja računa o različitim razinama zaštite građevinskih radova, svaki bitan zahtjev može dovesti do utvrđivanja kategorija;
   budući da se točkom 4.3.1.1 dokumenta za tumačenje br. 2. priloženog uz priopćenje Komisije u odnosu na dokumente za tumačenje Direktive Vijeća 89/106/EEZ (3) utvrđuje da, kako bi se omogućila procjena učinkovitosti proizvoda u vezi s otpornošću na vatru, treba razviti usklađeno rješenje koje može u punoj ili manjoj mjeri koristiti ispitivanja koja odgovaraju stvarnom scenariju požara;
   budući da se spomenuto rješenje nalazi u kategorizacijskom sustavu kako je donesen Odlukom Komisije 94/611/EZ (4);
   budući da se Odluka 94/611/EZ u tablici 1. svog Priloga odnosi na ispitivanje „pojedinačnog gorućeg elementa” (SBI) koje je potrebno za ispitivanje proizvoda za zidove i stropove koji uključuju površinske pokrove, građevne elemente, proizvode ugrađene u građevne elemente, dijelove cijevi i odvoda i proizvode za fasade/vanjske zidove kategorija B, C ili D;
   budući da razlike u uređajima koji se koriste za ispitivanje otpornosti na vatru mogu dovesti do razlika u rezultatima ispitivanja;
   budući da je zato potrebno odrediti jedinstvenu konfiguraciju SBI uređaja kako bi se zajamčila istovjetnost rezultata u cijeloj Zajednici;
   budući da se određivanje jedinstvene konfiguracije uređaja za ispitivanje SBI-ja temelji na studiji koju je u ime Komisije izvela skupina službenih laboratorija, koja je ispitala sposobnost različitih SBI konfiguracija u ispunjavanju zahtjeva ispitivanja otpornosti na vatru koji su utvrđeni u Odluci 94/611/EZ i koja je preporučila najprikladniju konfiguraciju;
   budući da je odabrana SBI konfiguracija podložna međulaboratorijskom („round robin”) programu ispitivanja koji pokriva širok raspon građevnih materijala;
   budući da su mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za graditeljstvo,
   DONIJELA JE OVU ODLUKU:
   Članak 1.
   Ispitivanje pojedinačnog gorućeg elementa (SBI) u prostoriji, kako je navedeno u tablici 1. Priloga Odluci 94/611/EZ, u svrhu kategoriziranja građevnih proizvoda s obzirom na njihovu otpornost na vatru, u skladu je s konfiguracijom utvrđenom u Prilogu ovoj Direktivi.
   Članak 2.
   Ova je Odluka upućena državama članicama.
   
      Sastavljeno u Bruxellesu 3. srpnja 1998.
      
         
            Za Komisiju
         
         Martin BANGEMANN
         
            Član Komisije
         
      
   
   
      (1)  SL L 40, 11.2.1989., str. 12.
   
      (2)  SL L 220, 30.8.1993., str. 1.
   
      (3)  SL C 62, 28.2.1994., str. 23.
   
      (4)  SL L 241, 16.9.1994., str. 25.
   PRILOG
   SBI KONFIGURACIJA
   1.   Općenito
   
   Oprema za ispitivanje SBI-a bit će u potpunosti opisana u budućoj europskoj normi.
   Oprema za ispitivanje SBI-ja u svojoj cjelini, (uključujući ograđeni prostor) jednaka je u svim slučajevima i podložna svim dopustivim izmjenama (na primjer tolerancije) koje se uključuju u spomenutu europsku normu.
   2.   Načelo ispitivanja
   
   Ispitni uzorak koji se sastoji od dva uspravna krila koja čine pravi kut izložen je plamenu iz plamenika smještenog na dnu kuta. Plamen se postiže sagorijevanjem plina propana, ubrizganog kroz kutiju s pijeskom.
   Nakon paljenja plamenika, bilježe se sljedeći parametri procesa gorenja uzoraka: vrijeme paljenja, širenje plamena, razvijanje vrućine, stvaranje dima i goruće kapljice/komadići.
   3.   Oprema za ispitivanje
   
   Oprema za ispitivanje SBI-ja sastoji se od ograđenog prostora, SBI uređaja (kolica, okvir, plamenici, napa, kolektor i cijevi), sustava za dovod propana, sustava ispuhivanja dima i glavne opreme za mjerenje.
   Podrobna specifikacija i konfiguracija opreme za ispitivanje bit će utvrđena u budućoj europskoj normi navedenoj u točki 1. Glavne komponente bit će sljedeće:
   3.1.   Ograđeni prostor za ispitivanje SBI-a
   
   
               —
            
            
               unutarnje dimenzije:
               
                           —
                        
                        
                           visina 2,4 ± 0,1 m (razina vrha okvira),
                        
                     
                           —
                        
                        
                           površina poda 3,0 ± 0,6 m u obje dimenzije,
                        
                     
         
               —
            
            
               prozori: prozori na dva zida, okrenuti prema prednjoj strani dviju pravokutnih ploha uzoraka,
            
         
               —
            
            
               jedan zid s otvorom za kolica; udaljenost između kolica i stjenka zida ≥ 0,5 m,
            
         
               —
            
            
               kad su kolica na mjestu, otvori ograđenog prostora za ispitivanje ne smiju prelaziti 0,05 m2.
            
         3.2.   SBI uređaj
   
   SBI uređaj se sastoji od:
   
               (a)
            
            
               kolica na koja su položena dva uzorka pravokutnog oblika s primarnim plamenikom i kutijom s pijeskom na dnu uspravnog kuta; kolica se postavljaju tako da stražnjom stranom zatvaraju otvor u zidu ograđenog prostora za ispitivanje SBI-a; dovod zraka ispod dna kolica omogućen je perforiranim pločama kojima se podjednako usmjerava tok zraka duž poda ograđenog prostora za ispitivanje;
            
         
               (b)
            
            
               učvršćenog okvira u koja se gurnu kolica i koji podupire napu; sekundarni plamenik pričvršćen je za okvir;
            
         
               (c)
            
            
               napa na vrhu okvira koja skuplja plinove izgaranja;
            
         
               (d)
            
            
               kolektor na vrhu nape s vodoravnim otvorom za ispuh; pregrade na dnu kolektora sprečavaju da strujanje u napi postane previše asimetrično;
            
         
               (e)
            
            
               mjerna cijev utvrđenih dimenzija i konfiguracije.
            
         Na uređaj je moguće postaviti ispitne uzorke do 200 mm debljine.
   3.3.   Plamenici i sustav opskrbe propanom
   
   
               (a)
            
            
               Uređaj za ispitivanje SBI-a sastoji se od dva jednaka plamenika i kutija s pijeskom, jedan na donjoj plohi kolica, a drugi pričvršćen na stup okvira, sa sljedećim specifikacijama:
               
                           —
                        
                        
                           oblik: pravokutni trokut (pogled odozgo) s jednakim stranicama od 250 mm, visine 80 mm, zatvorenog dna osim ulaza za cijev od 1/2” u gravitacijskom središtu, vrh otvoren; dimenzije ± 2 mm,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           kutija izrađena od čelika (nehrđajućeg) debljine 1,5 mm, napunjena u donjem sloju debljine 60 mm šljunkom (veličine od 4 do 8 mm) a u gornjem sloju debljine 20 mm „pijeskom” (od 2 do 4 mm); žičana mreža stabilizira dva sloja i sprečava prodiranje šljunka u ulaz plinske cijevi; debljina slojeva ± 2 mm,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           položaji:
                           
                                       —
                                    
                                    
                                       primarni plamenik postavljen je na nosač i spojen U-profilom na dnu položaja uzorka,
                                    
                                 
                                       —
                                    
                                    
                                       sekundarni plamenik pričvršćen je na stup okvira nasuprot kutu uzorka, s vrhom plamenika na visini od 1 450 ± 5 mm od poda (1 000 mm razdaljine uspravno do nape), njegova je dijagonala usporedna i najbliža dijagonali primarnog plamenika, njegovi rubovi su pod kutom od 45° i udaljeni 700 ± 5 mm od položaja uzorka;
                                    
                                 
                     
         
               (b)
            
            
               uzorci su zaštićeni od vrućine plamenova sekundarnog plamenika štitom od određenih materijala i konfiguracije;
            
         
               (c)
            
            
               plamenici moraju biti opremljeni napravom za paljenje, na primjer pilotnim plamenom ili užarenom žicom;
            
         
               (d)
            
            
               čistoća propana mora biti 95 % ili veća. Propan se opskrbljuje kroz regulator dotoka s određenim zahtjevima.
            
         3.4.   Sustav ispuhivanja dima
   
   Sustav ispuhivanja dima mora ispuniti zahtjeve koji će biti utvrđeni u budućoj europskoj normi navedenoj u točki 1.
   3.5.   Glavna oprema za mjerenje
   
   Oprema za mjerenje, u smislu vrste, učinkovitosti i postavljanja, bit će utvrđena u budućoj europskoj normi navedenoj u točki 1.
   4.   Ispitni uzorak
   
   Kutno postavljeni uzorak sastoji se od dva krila, kratkog i dugog.
   Ispitni uzorci koji se sastoje od zasebnih ploča imaju sljedeće dimenzije površina:
   
               (a)
            
            
               kratko krilo: 495 ± 5 mm × 1 500 mm ± 5 mm;
            
         
               (b)
            
            
               dugo krilo: 1 000 mm ± 5 mm × 1 500 mm ± 5 mm.
            
         Ispitni uzorci drugih vrsta proizvoda, kao što su kablovi, cijevi, odvodi, cjevovodi i izolacijski materijali pripremljeni su i postavljeni na određen način, koji će biti podrobno opisan u budućoj europskoj normi.
   Kad je to potrebno, proizvodi se pričvršćuju na podlogu na određen način koji odgovara krajnjem korištenju proizvoda. Podloge i postupci postavljanja bit će utvrđeni u budućoj europskoj normi.
   Proizvodi se pričvršćuju na potpornu ploču određenog tipa koja je u skladu s odredbama buduće europske norme.
   Postavljena krila uzorka smještaju se uspravno na kolica i označuju vodoravnim i uspravnim crtama. Ovi će postupci biti utvrđeni u budućoj europskoj normi.
   5.   Postupak ispitivanja
   
   Postupak ispitivanja, koji uključuje kalibraciju, postupke postavljanja i uvjete djelovanja, kao i parametre koje treba izmjeriti, bit će podrobno opisan u budućoj europskoj normi.