CELEX: 32006D0751
Language: el
Date: 2006-10-27 00:00:00
Title: 2006/751/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2006 , για την τροποποίηση της απόφασης 2000/147/ΕΚ περί εφαρμογής της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου αναφορικά με την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων ανάλογα με τη συμπεριφορά τους απέναντι στη φωτιά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5063]   (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

4.11.2006   
            
            
               EL
            
            
               Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
            
            
               L 305/8
            
         ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
   της 27ης Οκτωβρίου 2006
   για την τροποποίηση της απόφασης 2000/147/ΕΚ περί εφαρμογής της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου αναφορικά με την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων ανάλογα με τη συμπεριφορά τους απέναντι στη φωτιά
   [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 5063]
   (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
   (2006/751/ΕΚ)
   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
   Έχοντας υπόψη:
   τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
   την οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 2,
   Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
   
               (1)
            
            
               Με την απόφαση 2000/147/ΕΚ της Επιτροπής (2), ορίζεται ένα σύστημα ταξινόμησης των δομικών προϊόντων ανάλογα με τη συμπεριφορά τους απέναντι στη φωτιά.
            
         
               (2)
            
            
               Ύστερα από επανεξέταση ορισμένων οικογενειών προϊόντων, πρέπει να οριστούν ξεχωριστές κατηγορίες όσον αφορά την αντίδραση των ηλεκτρικών καλωδίων στη φωτιά.
            
         
               (3)
            
            
               Επομένως, η απόφαση 2000/147/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.
            
         
               (4)
            
            
               Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής δομικών κατασκευών,
            
         ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
   Άρθρο 1
   Το παράρτημα της απόφασης 2000/147/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.
   Άρθρο 2
   Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
   
      Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2006.
      
         
            Για την Επιτροπή
         
         Günter VERHEUGEN
         
            Αντιπρόεδρος
         
      
   
   
      (1)  ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
   
      (2)  ΕΕ L 50 της 23.2.2000, σ. 14.
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
      Το παράρτημα της απόφασης 2000/147/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
      
                  1)
               
               
                  O τίτλος του πίνακα 1 αντικαθίσταται ως εξής «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ, ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ».
               
            
                  2)
               
               
                  Η υποσημείωση (*) του πίνακα 1 διαγράφεται.
               
            
                  3)
               
               
                  Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
                  «Πίνακας 4
                  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
                  
                              Κατηγορία
                           
                           
                              Μέθοδοι δοκιμής
                           
                           
                              Κριτήρια ταξινόμησης
                           
                           
                              Επιπρόσθετη ταξινόμηση
                           
                        
                              Aca
                              
                           
                           
                              EN ISO 1716
                           
                           
                              PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                              B1ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 σενάριο 2 (5)
                              
                              
                                 και
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,75 m και THR1 200s ≤ 10 MJ και μέγιστος HRR ≤ 20 kW και FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Παραγωγή καπνού (2)
                                  (6) και Φλεγόμενα σταγονίδια/σωματίδια (3) και Οξύτητα (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              B2ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 σενάριο 1 (5)
                              
                              
                                 και
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,5 m και THR1 200s ≤ 15 MJ και μέγιστος HRR ≤ 30 kW και FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Παραγωγή καπνού (2)
                                  (7) και Φλεγόμενα σταγονίδια/σωματίδια (3) και Οξύτητα (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Cca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 σενάριο 1 (5)
                              
                              
                                 και
                              
                           
                           
                              FS ≤ 2,0 m και THR1 200s ≤ 30 MJ και μέγιστος HRR ≤ 60 kW και FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Παραγωγή καπνού (2)
                                  (7) και Φλεγόμενα σταγονίδια/σωματίδια (3) και Οξύτητα (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Dca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 σενάριο 1 (5)
                              
                              
                                 και
                              
                           
                           
                              THR1 200s ≤ 70 MJ και μέγιστος HRR ≤ 400 kW και FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Παραγωγή καπνού (2)
                                  (7) και Φλεγόμενα σταγονίδια/σωματίδια (3) και Οξύτητα (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Eca
                              
                           
                           
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                           
                               
                           
                        
                              Fca
                              
                           
                           
                              Μη καθορισμένη επίδοση
                           
                        ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ [ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ (5) ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 4]
                  1.   Προϋποθέσεις τοποθέτησης και στερέωσης
                  1.1.   Τοποθέτηση του γενικού δείγματος δοκιμής για τις κατηγορίες B1ca, B2ca, Cca και Dca
                  
                  Τα καλώδια τοποθετούνται στο εμπρόσθιο μέρος κανονικής σκάλας (EN 50266-1). Χρησιμοποιούνται καλώδια μήκους 3,5 m. Το κάτω τμήμα των ηλεκτρικών καλωδίων πρέπει να βρίσκεται 20 cm χαμηλότερα του κάτω άκρου του καυστήρα. Τα καλώδια τοποθετούνται στο μέσον της σκάλας (αναφορικά προς το πλάτος της).
                  Κάθε τεμάχιο ή δέσμη δοκιμής πρέπει να προσαρτάται ξεχωριστά σε κάθε βαθμίδα της σκάλας με μεταλλικό σύρμα (από ατσάλι ή χαλκό). Για τα ηλεκτρικά καλώδια διαμέτρου έως και 50 mm, πρέπει να χρησιμοποιείται σύρμα διαμέτρου μεταξύ 0,5 mm και κατ’ ανώτατο όριο έως και 1,0 mm. Για τα καλώδια διαμέτρου άνω των 50 mm πρέπει να χρησιμοποιείται σύρμα διαμέτρου μεταξύ 1,0 mm και 1,5 mm.
                  Κατά την τοποθέτηση των τεμαχίων δοκιμής, το πρώτο τεμάχιο δοκιμής τοποθετείται κατά προσέγγιση στο κέντρο της σκάλας και περαιτέρω δείγματα δοκιμής προστίθενται εκατέρωθεν, έτσι ώστε το σύνολο της διάταξης των τεμαχίων δοκιμής να βρίσκεται, κατά προσέγγιση, στο κέντρο της σκάλας.
                  Οι αποστάσεις και οι δέσμες επεξηγούνται περαιτέρω στη συνέχεια.
                  Σε κάθε 25 cm ύψος χαράζεται μια οριζόντια γραμμή για να μετρηθεί η εξάπλωση φλόγας σε συνάρτηση με το χρόνο. Η πρώτη γραμμή (δηλαδή η μηδενική γραμμή) βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τον καυστήρα.
                  Τα καλώδια τοποθετούνται ως εξής, ανάλογα με την ταξινόμηση που εφαρμόζεται.
                  1.1.1.   Κατηγορίες B2ca, Cca και κατηγορία Dca
                  
                  Η διαδικασία τοποθέτησης που θα επιλεγεί εξαρτάται από τη διάμετρο του ηλεκτρικού καλωδίου σύμφωνα με τον πίνακα 4.1.
                  Πίνακας 4.1
                  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
                  
                              Διάμετρος καλωδίου
                           
                           
                              Τοποθέτηση
                           
                        
                              Μεγαλύτερη ή ίση με 20 mm
                           
                           
                              20 mm απόσταση μεταξύ καλωδίων
                           
                        
                              Μεταξύ 5 και 20 mm
                           
                           
                              Απόσταση μεταξύ καλωδίων ίση με τη διάμετρο ενός καλωδίου
                           
                        
                              Μεγαλύτερη ή ίση με 5 mm
                           
                           
                              Τα καλώδια ομαδοποιούνται σε δέσμες διαμέτρου 10 mm. Οι δέσμες δεν πρέπει να στρίβονται. Η απόσταση μεταξύ δεσμών πρέπει να είναι 10 mm.
                           
                        Οι οριακές τιμές ορίζονται με στρογγυλοποίηση της διαμέτρου στο πλησιέστερο mm, εκτός από τα καλώδια διαμέτρου μικρότερης των 5 mm για τα οποία η διάμετρος δεν στρογγυλοποιείται.
                  Οι κατωτέρω τύποι χρησιμοποιούνται για τον ορισμό του αριθμού μηκών καλωδίων ανά δοκιμή.
                  1.1.1.1.   Για καλώδια διαμέτρου μεγαλύτερης ή ίσης με 20 mm
                  Ο αριθμός των καλωδίων, N, προκύπτει ως εξής:
                  
                      … εξίσωση 1
                  όπου:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  η διάμετρος του καλωδίου (σε mm και στρογγυλοποιημένη στο πλησιέστερο mm),
                           
                        
                               
                           
                           
                              συνάρτηση int = ο ακέραιος αριθμός του αποτελέσματος (δηλαδή η αξία μετά τη στρογγυλοποίηση).
                           
                        1.1.1.2.   Για καλώδια διαμέτρου μεγαλύτερης των 5 mm αλλά μικρότερης των 20 mm
                  Ο αριθμός των καλωδίων, N, προκύπτει ως εξής:
                  
                      … εξίσωση 2
                  όπου:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  η διάμετρος του καλωδίου (σε mm και στρογγυλοποιημένη),
                           
                        
                               
                           
                           
                              συνάρτηση int = ο ακέραιος αριθμός του αποτελέσματος (δηλαδή η αξία μετά τη στρογγυλοποίηση).
                           
                        1.1.1.3.   Για καλώδια ή σύρματα διαμέτρου μικρότερης ή ίσης με 5 mm
                  Ο αριθμός των δεσμών 10 mm, Nbu, των καλωδίων προκύπτει ως εξής:
                  
                      … εξίσωση 3
                  Έτσι, τοποθετούνται 15 δέσμες με απόσταση 10 mm μεταξύ δεσμών.
                  Ο αριθμός καλωδίων σε κάθε δέσμη (n) είναι:
                  
                      … εξίσωση 4
                  όπου:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  η διάμετρος του καλωδίου (σε mm και 
                                    χωρίς
                                  στρογγυλοποίηση).
                           
                        
                               
                           
                           
                              Ο αριθμός των μηκών καλωδίου (CL) για σύρματα ή καλώδια διαμέτρου μικρότερης των 5 mm, επομένως, θα είναι:
                              
                                 CL = n × 15 … εξίσωση 5
                           
                        1.1.1.4.   Συνολικό μήκος καλωδίου ανά δοκιμή
                  Το συνολικό μήκος L (m) ανά δοκιμή είναι:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 L = n × 15 × 3,5 για d
                                 c ≤ 5 mm
                              ή
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 L = N × 3,5 για d
                                 c > 5 mm … εξίσωση 6
                           
                        1.1.2.   Κατηγορία B1ca
                  
                  Στο οπίσθιο μέρος της κλίνης καλωδίων τοποθετείται άκαυστη σανίδα από πυριτικό ασβέστιο με πυκνότητα 870 ± 50 kg/m3 και πάχος 11 ± 2 mm. Η σανίδα αυτή μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο μέρη.
                  Κατά τα λοιπά, η τοποθέτηση των καλωδίων είναι πανομοιότυπη με τις κατηγορίες B2ca, Cca και Dca.
                  2.   Ορισμοί των παραμέτρων δοκιμής
                  Πίνακας 4.2
                  ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΤΟ FIPEC20 ΣΕΝΑΡΙΑ 1 ΚΑΙ 2
                  Όλες οι υπολογιζόμενες παράμετροι αξιολογούνται επί 20 λεπτά από την αρχή της δοκιμής (θέση του καυστήρα σε λειτουργία).
                  
                     
                  
                              Παράμετρος
                           
                           
                              Επεξήγηση
                           
                        
                              Αρχή της δοκιμής
                           
                           
                              Θέση του καυστήρα σε λειτουργία
                           
                        
                              Τέλος της δοκιμής
                           
                           
                              20 λεπτά μετά την έναρξη λειτουργίας του καυστήρα (τέλος της περιόδου υπολογισμού των παραμέτρων)
                           
                        
                              HRRsm30, kW
                           
                           
                              Ρυθμός έκλυσης θερμότητας μεσοτιμημένος κατά κυλιόμενο μέσον όρο 30-s
                           
                        
                              SPRsm60, m2/s
                           
                           
                              Ρυθμός έκλυσης θερμότητας μεσοτιμημένος κατά κυλιόμενο μέσον όρο 60-s
                           
                        
                              μέγιστος HRR, kW
                           
                           
                              Ανώτατος HRRsm30 μεταξύ αρχής και τέλους της δοκιμής, εξαιρουμένης της συμβολής από την πηγή ανάφλεξης
                           
                        
                              μέγιστος SPR, m2/s
                           
                           
                              Ανώτατος SPRsm60 μεταξύ αρχής και τέλους της δοκιμής
                           
                        
                              THR1 200, MJ
                           
                           
                              Ολική έκλυση θερμότητας (HRRsm30) από την αρχή έως το τέλος της δοκιμής, εξαιρουμένης της συμβολής από την πηγή ανάφλεξης
                           
                        
                              TSP1 200, m2
                              
                           
                           
                              Ολική παραγωγή καπνού (HRRsm60) από την αρχή έως το τέλος της δοκιμής
                           
                        
                              FIGRA, W/s
                           
                           
                              Δείκτης της ταχύτητας εξάπλωσης της φωτιάς (FIre Growth RΑte) που ορίζεται ως η υψηλότερη τιμή του λόγου μεταξύ HRRsm30 εξαιρουμένης της συμβολής από την πηγή ανάφλεξης και το χρόνο. Οριακές τιμές HRRsm30 = 3 kW και THR = 0,4 MJ
                           
                        
                              SMOGRA, cm2/s2
                              
                           
                           
                              Ο δείκτης της ταχύτητας αύξησης του καπνού (SMOke Growth RΑte) ορίζεται ως η υψηλότερη τιμή του λόγου μεταξύ SPRsm60 και χρόνου, πολλαπλασιασμένη επί 10 000. Οριακή τιμή SPRsm60 0,1 m2/s και TSP = 6 m2
                              
                           
                        
                              PCS
                           
                           
                              Ολικό θερμικό δυναμικό
                           
                        
                              FS
                           
                           
                              Εξάπλωση φλόγας (μήκος που έχει υποστεί βλάβη)
                           
                        
                              H
                           
                           
                              Εξάπλωση φλόγας
                           
                        
                              FIPEC
                           
                           
                              Επιδόσεις ηλεκτρικών καλωδίων απέναντι στη φωτιά»
                           
                        
            
         (1)  Για το προϊόν στο σύνολό του, εκτός από τα μεταλλικά υλικά, και για οποιοδήποτε εξωτερικό συστατικό (δηλαδή περίβλημα) του προϊόντος.
      
         (2)  
      
                  s1
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 50 m2
                     και μέγιστος SPR ≤ 0,25 m2/s
               
            
                  s1a
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 και διαπερατότητα σύμφωνα με το EN 61034-2 ≥ 80 %
               
            
                  s1b
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 και διαπερατότητα σύμφωνα με το EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %
               
            
                  s2
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 400 m2 και μέγιστος SPR ≤ 1,5 m2/s
               
            
                  s3
               
               
                  =
               
               
                  όχι s1 ή s2
               
            
         (3)  Για τα σενάρια FIPEC20 1 και 2: d0 = Δεν υπάρχουν φλεγόμενα σταγονίδια/σωματίδια εντός 1 200 s· d1 = Δεν υπάρχουν φλεγόμενα σταγονίδια/σωματίδια που παραμένουν για διάστημα μεγαλύτερο από 10 s εντός 1 200 s· d2 = όχι d0 ή d1.
      
         (4)  EN 50267-2-3: a1 = αγωγιμότητα < 2,5 μS/mm και pH > 4,3· a2 = αγωγιμότητα < 10 μS/mm και pH > 4,3· a3 = όχι a1 ή a2. Απουσία δήλωσης = Δεν καθορίζονται επιδόσεις.
      
         (5)  Η ροή του αέρα στο θάλαμο ρυθμίζεται σε 8 000 ± 800 l/min.
      FIPEC20 σενάριο 1 = prEN 50399-2-1 με τοποθέτηση και στερέωση όπως αναφέρεται κατωτέρω.
      FIPEC20 σενάριο 2 = prEN 50399-2-2 με τοποθέτηση και στερέωση όπως αναφέρεται κατωτέρω.
      
         (6)  Η κατηγορία καπνού που δηλώνεται για τα καλώδια της κατηγορίας B1ca πρέπει να προέρχεται από τη δοκιμή FIPEC20 σενάριο 2.
      
         (7)  Η κατηγορία καπνού που δηλώνεται για τα καλώδια της κατηγορίας B2ca, Cca, Dca πρέπει να προέρχεται από τη δοκιμή FIPEC20 σενάριο 1.
      
         (8)  Μέτρηση των επικίνδυνων ιδιοτήτων των αερίων που εκλύονται σε περίπτωση πυρκαγιάς, που θέτουν σε κίνδυνο την ικανότητα των προσώπων τα οποία εκτίθενται στα εν λόγω αέρια να δράσουν αποτελεσματικά ώστε να διαφύγουν, και όχι περιγραφή της τοξικότητας των αερίων αυτών.