CELEX: 32016R0364
Language: hr
Date: 2015-07-01 00:00:00
Title: Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 оd 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

15.3.2016   
            
            
               HR
            
            
               Službeni list Europske unije
            
            
               L 68/4
            
         DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/364
   оd 1. srpnja 2015.
   o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
   (Tekst značajan za EGP)
   EUROPSKA KOMISIJA,
   uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 27. stavak 1.,
   budući da:
   
               (1)
            
            
               Odlukom Komisije 2000/147/EZ (2) donesen je sustav za klasifikaciju svojstava građevnih proizvoda s obzirom na njihove reakcije na požar. Utemeljen je na usklađenom rješenju ocjenjivanja tih svojstava i klasifikacije rezultata tih ocjena.
            
         
               (2)
            
            
               Odlukom 2000/147/EZ predviđeno je nekoliko razreda reakcije na požar. Uz te razrede u toj su Odluci navedeni razredi F, FFL, FL i Fca, definirani opisom „izvedba/ponašanje nije određeno”.
            
         
               (3)
            
            
               U skladu s člankom 2. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 305/2011, „razred” znači raspon razina svojstava, razgraničen minimalnom i maksimalnom vrijednošću. Razredi definirani opisom „izvedba/ponašanje nije određeno” ne odgovaraju toj definiciji i stoga se ne mogu uključiti u klasifikacijski sustav na temelju Uredbe (EU) br. 305/2011.
            
         
               (4)
            
            
               Upotreba opisa „bez utvrđenog svojstva” u kontekstu sastavljanja izjava o svojstvima predviđena je člankom 6. stavkom 3. točkom (f) Uredbe (EU) br. 305/2011.
            
         
               (5)
            
            
               Kako bi se proizvođačima omogućilo da prijave razinu reakcije na požar nižu od razina obuhvaćenih razredima E, EFL, EL i Eca, potrebno je u skladu s tim izmijeniti klasifikacijske kriterije za razrede F, FFL, FL i Fca.
            
         
               (6)
            
            
               Stoga je potrebno zamijeniti razrede F, FFL, FL i Fca iz Odluke 2000/147/EZ novim razredima za proizvode čija je razina reakcije na požar manja od najmanje razine obuhvaćene razredima E, EFL, EL i Eca.
            
         
               (7)
            
            
               Odluka 2000/147/EZ izmijenjena je nekoliko puta i potrebne su joj daljnje izmjene. Radi jasnoće i racionalnosti tu Odluku stoga treba staviti izvan snage i zamijeniti,
            
         DONIJELA JE OVU UREDBU:
   Članak 1.
   Ako je priroda namjeravane upotrebe građevnog proizvoda takva da se njime može pogodovati stvaranju i širenju požara i dima unutar ili izvan prostorije ili područja u kojem su nastali, svojstvo tog proizvoda u pogledu njegove reakcije na požar razvrstava se u skladu s klasifikacijskim sustavom utvrđenim u Prilogu.
   Članak 2.
   Odluka 2000/147/EZ stavlja se izvan snage.
   Upućivanje na Odluku stavljenu izvan snage tumači se kao upućivanje na ovu Uredbu.
   Članak 3.
   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
   
      Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
      Sastavljeno u Bruxellesu 1. srpnja 2015.
      
         
            Za Komisiju
         
         
            Predsjednik
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.
   
   
      (2)  Odluka Komisije 2000/147/EZ od 8. veljače 2000. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u pogledu razredbe reakcije na požar građevnih proizvoda (SL L 50, 23.2.2000., str. 14.).
   
      PRILOG
      
         Razredi reakcije na požar
      
      
               
                  1.1.
               
               
                  Za potrebe tablica od 1. do 4. primjenjuju se sljedeći simboli (1):
                  (1)   „ΔΤ”– porast temperature;
                  (2)   „Δm”– gubitak mase;
                  (3)   „tf”– trajanje gorenja;
                  (4)   „PCS”– bruto kalorični potencijal;
                  (5)   „LFS”– bočno širenje plamena;
                  (6)   „SMOGRA”– stupanj rasta dima.
               
            
               
                  1.2.
               
               
                  Za potrebe tablica 1., 2. i 3. primjenjuju se sljedeći simboli (1):
                  (1)   „FIGRA”– stupanj rasta požara;
                  (2)   „THR”– ukupno otpuštanje topline;
                  (3)   „TSP”– ukupno stvaranje dima;
                  (4)   „Fs”– širenje plamena.
               
            
               
                  1.3.
               
               
                  Za potrebe tablice 4. primjenjuju se sljedeći simboli i ispitni parametri:
                  (1)   „HRRsm30, kW”– stopa otpuštanja topline izražena klizajućom srednjom vrijednošću tijekom 30 s;
                  (2)   „SPRsm60, m2/s”– stopa stvaranja dima izražena klizajućom srednjom vrijednošću tijekom 60 s;
                  (3)   „najviši HRR, kW”– najviša vrijednost HRRsm30 između početka i kraja ispitivanja, bez udjela izvora zapaljenja;
                  (4)   „najviši SPR, m2/s”– najviša vrijednost SPRsm60 između početka i kraja ispitivanja;
                  (5)   „THR1200, MJ”– ukupno oslobađanje topline (HRRsm30) od početka do kraja ispitivanja, bez udjela izvora zapaljenja;
                  (6)   „TSP1200, m2”– ukupno stvaranje dima (HRRsm60) od početka do kraja ispitivanja;
                  (7)   „FIGRA, W/s”– indeks stope širenja požara utvrđen kao najviša vrijednost kvocijenta između HRRsm30 bez udjela izvora zapaljenja, i vremena. Granične vrijednosti HRRsm30 = 3 kW i THR = 0,4 MJ;
                  (8)   „FS”– širenje plamena (dužina oštećenja);
                  (9)   „H”– širenje plamena.
               
            
               
                  2.
               
               
                  Za potrebe tablica od 1. do 4. primjenjuju se sljedeće definicije:
                  
                              (1)
                           
                           
                              „materijal” znači samo jedna osnovna tvar ili jednoliko raspršena smjesa tvari;
                           
                        
                              (2)
                           
                           
                              „homogeni proizvod” znači proizvod koji se sastoji od jednog materijala s jednolikom gustoćom i sastavom u cijelom proizvodu;
                           
                        
                              (3)
                           
                           
                              „nehomogeni proizvod” znači proizvod koji ne ispunjava zahtjeve za homogeni proizvod i koji je sastavljen od najmanje jedne sastavne tvari, supstancijalne i/ili nesupstancijalne;
                           
                        
                              (4)
                           
                           
                              „supstancijalna sastavna tvar” znači materijal koji čini značajan dio nehomogenog proizvoda. sloj s masom po jedinici površine ≥ 1,0 kg/m2 ili debljine ≥ 1,0 mm smatra se supstancijalnom sastavnom tvari;
                           
                        
                              (5)
                           
                           
                              „nesupstancijalna sastavna tvar” znači materijal koji ne čini značajan dio nehomogenog proizvoda; sloj s masom po jedinici površine < 1,0 kg/m2 i debljine < 1,0 mm smatra se nesupstancijalnom sastavnom tvari;
                           
                        
                              (6)
                           
                           
                              „unutarnja nesupstancijalna sastavna tvar” znači nesupstancijalna sastavna tvar koja je s obiju strana prekrivena najmanje jednom supstancijalnom sastavnom tvari;
                           
                        
                              (7)
                           
                           
                              „vanjska nesupstancijalna sastavna tvar” znači nesupstancijalna sastavna tvar koja s jedne strane nije prekrivena supstancijalnom sastavnom tvari;
                           
                        Najmanje dva nesupstancijalna sloja jedan uz drugi, pri čemu između slojeva nema supstancijalnih sastavnih tvari, smatraju se jednom nesupstancijalnom sastavnom tvari i, prema tome, moraju biti razvrstani u skladu s kriterijima za sloj koji je nesupstancijalna sastavna tvar.
               
            
         Tablica 1.
      
      
         Razredi reakcije građevnih proizvoda na požar, osim podnih obloga, linearnih proizvoda za toplinsku izolaciju cijevi i električnih kabela
      
      
                  Razred
               
               
                  Ispitna metoda/ispitne metode
               
               
                  Kriteriji razvrstavanja
               
               
                  Dodatna klasifikacija
               
            
                  
                     A1
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2);
                  
                     i
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 30 °C i
                  
                  Δm ≤ 50 % i
                  
                  tf = 0 (tj. nema gorenja s plamenom)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (2)
                     i
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (3)
                      (1)
                     i
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (4)
                     i
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     A2
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2);
                  
                     ili
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 50 °C i
                  
                  Δm ≤ 50 % i
                  
                  tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     i
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (2)
                     i
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (3)
                     i
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (4)
                     i
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                     i
                  
                  LFS < rub uzorka; i
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  nastanak dima (6); i
                  
                  goreće kapljice/čestice (7)
                  
               
            
                  
                     B
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     i
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                     i
                  
                  LFS < rub uzorka; i
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  stvaranje dima (6); i
                  
                  goreće kapljice/čestice (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     izloženost = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm unutar 60 s
               
            
                  
                     C
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     i
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 250 Ws– 1
                     i
                  
                  LFS < rub uzorka; i
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  stvaranje dima (6); i
                  
                  goreće kapljice/čestice (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     izloženost = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm unutar 60 s
               
            
                  
                     D
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     i
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 750 Ws– 1
                  
               
               
                  stvaranje dima (6); i
                  
                  goreće kapljice/čestice (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     izloženost = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm unutar 60 s
               
            
                  
                     E
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     izloženost = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm unutar 20 s
               
               
                  goreće kapljice/čestice (8)
                  
               
            
                  
                     F
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     izloženost = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm unutar 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tablica 2.
      
      
         Razredi reakcije podnih obloga na požar
      
      
                  Razred
               
               
                  Ispitna metoda/metode
               
               
                  Kriteriji razvrstavanja
               
               
                  Dodatna klasifikacija
               
            
                  
                     A1FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10)
                  
                  
                     i
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 30 °C i
                  
                  Δm ≤ 50 % i
                  
                  tf = 0 (tj. bez gorenja s plamenom)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (10)
                     i
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (11)
                     i
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (12)
                     i
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  
                     A2FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10);
                  
                     ili
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 50 °C; i
                  
                  Δm ≤ 50 %; i
                  
                  tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     i
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (10); i
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (11); i
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (12); i
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
               
               
                  kritični tok (15) ≥ 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  stvaranje dima (16)
                  
               
            
                  
                     BFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     i
                  
               
               
                  kritični tok (15) ≥ 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  stvaranje dima (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     izloženost = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm unutar 20 s
               
            
                  
                     CFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     i
                  
               
               
                  kritični tok (15) ≥ 4,5 kWm– 2
                  
               
               
                  stvaranje dima (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     izloženost = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm unutar 20 s
               
            
                  
                     DFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     i
                  
               
               
                  kritični tok (15) ≥ 3,0 kWm– 2
                  
               
               
                  stvaranje dima (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     izloženost = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm unutar 20 s
               
            
                  
                     EFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     izloženost = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm unutar 20 s
               
               
                   
               
            
                  
                     FFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     izloženost = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm unutar 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tablica 3.
      
      
         Razredi reakcije na požar linearnih proizvoda za toplinsku izolaciju cijevi
      
      
                  Razred
               
               
                  Ispitna metoda/metode
               
               
                  Kriteriji razvrstavanja
               
               
                  Dodatna klasifikacija
               
            
                  
                     A1L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18)
                  
                  
                     i
                  
               
               
                  ΔT ≤ 30 °C i
                  
                  Δm ≤ 50 % i
                  
                  tf = 0 (tj. bez gorenja s plamenom)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (18)
                     i
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (19)
                     i
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (20)
                     i
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  
                     A2L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18);
                  
                     ili
                  
               
               
                  ΔT ≤ 50 °C i
                  
                  Δm ≤ 50 % i tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     i
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (18)
                     i
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (19)
                     i
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (20)
                     i
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1
                     i
                  
                  LFS < rub uzorka; i
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  stvaranje dima (22); i
                  
                  goreće kapljice/čestice (23)
                  
               
            
                  
                     BL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     i
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1
                     i
                  
                  LFS < rub uzorka; i
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  stvaranje dima (22); i
                  
                  goreće kapljice/čestice (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     izloženost = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm unutar 60 s
               
            
                  
                     CL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     i
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 460 Ws– 1
                     i
                  
                  LFS < rub uzorka; i
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  stvaranje dima (22); i
                  
                  goreće kapljice/čestice (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     izloženost = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm unutar 60 s
               
            
                  
                     DL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     i
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 2 100  Ws– 1
                  
                  THR600s ≤ 100 MJ
               
               
                  stvaranje dima (22); i
                  
                  goreće kapljice/čestice (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     izloženost = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm unutar 60 s
               
            
                  
                     EL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     izloženost = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm unutar 20 s
               
               
                  goreće kapljice/čestice (24)
                  
               
            
                  
                     FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     izloženost = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm unutar 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tablica 4.
      
      
         Razredi reakcije na požar za električne kabele
      
      
                  Razred
               
               
                  Ispitna metoda/metode
               
               
                  Kriteriji razvrstavanja
               
               
                  Dodatna klasifikacija
               
            
                  
                     Aca
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJ/kg (26)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     B1ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (izvor plamena od 30 kW)
                  
                     i
                  
               
               
                  FS ≤ 1,75 m i
                  
                  THR1200s ≤ 10 MJ i
                  
                  najviši HRR ≤ 20 kW i
                  
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                  
               
               
                  stvaranje dima (27)
                      (30) i goreće kapljice/čestice (28) i kiselost (pH i vodljivost) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     B2ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (izvor plamena od 20,5 kW)
                  
                     i
                  
               
               
                  FS ≤ 1,5 m i
                  
                  THR1200s ≤ 15 MJ i
                  
                  najviši HRR ≤ 30 kW i
                  
                  FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                  
               
               
                  stvaranje dima (27)
                      (31) i goreće kapljice/čestice (28) i kiselost (pH i vodljivost) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Cca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (izvor plamena od 20,5 kW)
                  
                     i
                  
               
               
                  FS ≤ 2,0 m i
                  
                  THR1200s ≤ 30 MJ i
                  
                  najviši HRR ≤ 60 kW i
                  
                  FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                  
               
               
                  stvaranje dima (27)
                      (31) i goreće kapljice/čestice (28) i kiselost (pH i vodljivost) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Dca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (izvor plamena od 20,5 kW)
                  
                     i
                  
               
               
                  THR1200s ≤ 70 MJ i
                  
                  najviši HRR ≤ 400 kW i
                  
                  FIGRA ≤ 1 300  Ws– 1
                  
               
               
                  stvaranje dima (27)
                      (31) i goreće kapljice/čestice (28) i kiselost (pH i vodljivost) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Eca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
               
                   
               
            
                  
                     Fca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H > 425 mm
               
               
                   
               
            
         (1)  Značajke su definirane u skladu s odgovarajućom ispitnom metodom.
      
         (2)  Za homogene proizvode i supstancijalne sastavne tvari u nehomogenim proizvodima.
      
         (3)  Za svaku vanjsku nesupstancijalnu sastavnu tvar u nehomogenim proizvodima.
      
         (1)  
      
                  (2a)
               
               
                  Isto tako, svaka vanjska nesupstancijalna sastavna tvar čiji je PCS ≤ 2,0 MJm– 2, pod uvjetom da proizvod ispunjava sljedeće kriterije norme EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 Ws– 1
                     i LFS < rub uzorka; i THR600s ≤ 4,0 MJ i s1 i d0.
               
            
         (4)  Za svaku unutarnju nesupstancijalnu sastavnu tvar u nehomogenim proizvodima.
      
         (5)  Za proizvod u cjelini.
      
         (6)  s1 = SMOGRA ≤ 30m2s– 2
         i TSP600s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180 m2s– 2
         i TSP600s ≤ 200 m2; s3 = nije s1 ili s2.
      
         (7)  d0 = bez gorećih kapljica/čestica u EN 13823 (SBI) unutar 600 s; d1 = bez gorećih kapljica/čestica koje traju dulje od 10 s u EN 13823 (SBI) unutar 600 s; d2 = nije d0 ili d1; Zapaljenje papira u EN ISO 11925-2 je klasa d2.
      
         (8)  Nema zapaljenja papira = nema dodatne klasifikacije; zapaljenje papira = klasifikacija d2.
      
         (9)  U uvjetima izloženosti površine plamenu i, ako je potrebno za namjeravanu upotrebu proizvoda, izloženosti ruba plamenu.
      
         (10)  Za homogene proizvode i supstancijalne sastavne tvari u nehomogenim proizvodima.
      
         (11)  Za svaku vanjsku nesupstancijalnu sastavnu tvar u nehomogenim proizvodima.
      
         (12)  Za svaku unutarnju nesupstancijalnu sastavnu tvar u nehomogenim proizvodima.
      
         (13)  Za proizvod u cjelini.
      
         (14)  Trajanje ispitivanja = 30 minuta.
      
         (15)  Kritični je tok definiran kao tok isijavanja na kojem se plamen gasi ili tok isijavanja nakon 30-minutnog trajanja ispitivanja, pri čemu se u obzir uzima niža vrijednost (tj. tok koji odgovara najvećem širenju plamena).
      
         (16)  s1 = dim ≤ 750 %.min; s2 = nije s1.
      
         (17)  U uvjetima izloženosti površine plamenu i, ako je potrebno za namjeravanu upotrebu proizvoda, izloženosti ruba plamenu.
      
         (18)  Za homogene proizvode i supstancijalne sastavne tvari u nehomogenim proizvodima.
      
         (19)  Za svaku vanjsku nesupstancijalnu sastavnu tvar u nehomogenim proizvodima.
      
         (20)  Za svaku unutarnju nesupstancijalnu sastavnu tvar u nehomogenim proizvodima.
      
         (21)  Za proizvod u cjelini.
      
         (22)  s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s– 2
         i TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2s– 2
         i TSP600s ≤ 1 600 m2; s3 = nije s1 ili s2.
      
         (23)  d0 = bez gorećih kapljica/čestica u EN 13823 (SBI) unutar 600 s; d1 = bez gorećih kapljica/čestica koje traju dulje od 10 s u EN 13823 (SBI) unutar 600 s; d2 = nije d0 ili d1; Zapaljenje papira u EN ISO 11925-2 temelj je za klasifikaciju d2.
      
         (24)  Bez zapaljenja papira = bez dodatne klasifikacije; zapaljenje papira = klasifikacija d2.
      
         (25)  Pod uvjetima kad je površina izložena plamenu i, ako je potrebno za namjeravanu upotrebu proizvoda, kad je rub izložen plamenu.
      
         (26)  Za proizvod u cjelini, osim metalnih materijala, i za svaki vanjski sastavni dio proizvoda (npr. oplata).
      
         (27)  s1 = TSP1200 ≤ 50 m2
         i najviši SPR ≤ 0,25 m2/s
      
         s1a = s1 i propusnost u skladu s EN 61034-2 ≥ 80 %
      
         s1b = s1 i propusnost u skladu s EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %
      
         s2 = TSP1200 ≤ 400 m2
         i najviši SPR ≤ 1,5 m2/s
      
         s3 = nije s1 ili s2.
      
         (28)  d0 = bez gorećih kapljica/čestica unutar 1 200 s; d1 = bez gorećih kapljica/čestica koje traju dulje od 10 s unutar 1 200 s; d2 = nije d0 ili d1.
      
         (29)  EN 60754-2: a1 = vodljivost < 2,5 μS/mm i pH > 4,3; a2 = vodljivost < 10 μS/mm i pH > 4,3; a3 = nije a1 ili a2.
      
         (30)  Razred dima utvrđen za kabele razreda B1ca mora proizlaziti iz ispitivanja prema EN 50399 (izvor dima od 30 kW).
      
         (31)  Razred dima utvrđen za kabele razreda B2ca, Cca, Dca mora proizlaziti iz ispitivanja prema EN 50399 (izvor dima od 20,5 kW).