CELEX: 32012D0115
Language: sk
Date: 2012-02-10 00:00:00
Title: 2012/115/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  10. februára 2012 , ktorým sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa prechodných národných programov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách [oznámené pod číslom K(2012) 612]  Text s významom pre EHP

24.2.2012   
            
            
               SK
            
            
               Úradný vestník Európskej únie
            
            
               L 52/12
            
         VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE
   z 10. februára 2012,
   ktorým sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa prechodných národných programov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách
   [oznámené pod číslom K(2012) 612]
   (Text s významom pre EHP)
   (2012/115/EÚ)
   EURÓPSKA KOMISIA,
   so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (1), a najmä na jej článok 41 písm. b),
   keďže:
   
               (1)
            
            
               Článkom 32 smernice 2010/75/EÚ sa ustanovuje, že členské štáty v období od 1. januára 2016 do 30. júna 2020 môžu vypracovať a vykonávať prechodný národný program pre konkrétne spaľovacie zariadenia, ktorý zahŕňa vypúšťanie jednej alebo niekoľkých z týchto znečisťujúcich látok: oxidy dusíka, oxid siričitý a prach. Pre plynové turbíny program určuje len emisie oxidov dusíka.
            
         
               (2)
            
            
               Spaľovacie zariadenia zahrnuté do prechodného národného programu môžu byť oslobodené od povinnosti dodržiavať limitné hodnoty emisií uvedené v článku 30 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ v prípade znečisťujúcich látok, na ktoré sa program vzťahuje, prípadne stupne odsírenia uvedené v článku 31 smernice 2010/75/EÚ.
            
         
               (3)
            
            
               Aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie článku 32 smernice 2010/75/EÚ, mali by sa prijať vykonávacie predpisy.
            
         
               (4)
            
            
               Opatrenia tohto rozhodnutia sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 75 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ,
            
         PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
   Článok 1
   Spaľovacie zariadenia zahrnuté do prechodných národných programov
   V súlade s podrobnými ustanoveniami uvedenými v oddiele 1 prílohy k tomuto rozhodnutiu prechodný národný program musí obsahovať len celé spaľovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2010/75/EÚ, s prihliadnutím na ustanovenia článku 32 ods. 1, a agregačné pravidlá ustanovené článkom 29 smernice 2010/75/EÚ.
   Článok 2
   Predmet prechodných národných programov
   1.   Každý prechodný národný program musí obsahovať tieto informácie v súlade s časťou 2 prílohy k tomuto rozhodnutiu:
   
               a)
            
            
               zoznam všetkých spaľovacích zariadení, na ktoré sa program vzťahuje, vrátane všetkých súvisiacich informácií o ich prevádzkových vlastnostiach;
            
         
               b)
            
            
               vypočítaný podiel každého jednotlivého spaľovacieho zariadenia na emisných stropoch na roky 2016 a 2019;
            
         
               c)
            
            
               tabuľku s emisnými stropmi pre jednotlivé znečisťujúce látky zahrnuté do programu na roky 2016, 2017, 2018, 2019 a prvý polrok roka 2020;
            
         
               d)
            
            
               podrobnosti o výpočte týchto emisných stropov.
            
         Prechodný národný program musí obsahovať aj tieto informácie:
   
               a)
            
            
               opis postupu, ktorým sa monitoruje vykonávanie programu a informuje Komisia;
            
         
               b)
            
            
               zoznam opatrení, ktoré sa použijú na zabezpečenie toho, že všetky spaľovacie zariadenia zahrnuté do programu splnia najneskôr k 1. júlu 2020 platné limitné hodnoty emisií stanovené v prílohe V k smernici 2010/75/EÚ.
            
         2.   Na účely odseku 1 prvého pododseku písmena a) členské štáty použijú vzor uvedený v tabuľke A.1 v dodatku A k prílohe k tomuto rozhodnutiu.
   Na účely odseku 1 prvého pododseku písmena c) členské štáty použijú vzor uvedený v tabuľke B.3 v dodatku B k prílohe k tomuto rozhodnutiu.
   Článok 3
   Stanovenie emisných stropov v prechodných národných programoch
   1.   Na účely článku 32 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ sa emisné stropy vypočítajú v súlade s metódami stanovenými v oddiele 3 prílohy k tomuto rozhodnutiu.
   2.   Členské štáty použijú vzor uvedený v tabuľke B.1 v dodatku B k prílohe k tomuto rozhodnutiu na oznamovanie príslušných limitných hodnôt emisií a minimálnych stupňov odsírenia, vypočítaných podielov každého spaľovacieho zariadenia na emisných stropoch na rok 2016 a celkových emisných stropoch na rok 2016.
   Členské štáty uvedú v stĺpci vzoru s názvom Poznámky doplňujúce informácie o limitných hodnotách emisií na účely výpočtu v týchto prípadoch:
   
               a)
            
            
               v prípade, že boli použité limitné hodnoty emisií uvedené v poznámkach k tabuľkám C.1 a C.2 v dodatku C k prílohe k tomuto rozhodnutiu;
            
         
               b)
            
            
               v prípade, že zariadenia používajú viac druhov paliva, alebo sú tvorené kombináciou viacerých typov zariadení.
            
         3.   Členské štáty použijú vzor uvedený v tabuľke B.2 v dodatku B k prílohe k tomuto rozhodnutiu na oznamovanie príslušných limitných hodnôt emisií a minimálnych stupňov odsírenia, vypočítaných podielov každého spaľovacieho zariadenia na emisných stropoch na rok 2019 a celkových emisných stropoch na rok 2019.
   Členské štáty uvedú v stĺpci vzoru s názvom Poznámky doplňujúce informácie o limitných hodnotách emisií na účely výpočtu v týchto prípadoch:
   
               a)
            
            
               v prípade, že boli použité limitné hodnoty emisií uvedené v poznámkach k tabuľkám D.1 a D.2 v dodatku D k prílohe k tomuto rozhodnutiu;
            
         
               b)
            
            
               v prípade, že zariadenia používajú viac druhov paliva alebo sú tvorené kombináciou viacerých typov zariadení.
            
         Článok 4
   Vykonávanie prechodného národného programu
   V súlade s druhým a tretím pododsekom článku 32 ods. 5 smernice 2010/75/EÚ môže členský štát zaviesť prechodný národný program len po jeho schválení Komisiou.
   Článok 5
   Dodatočné zmeny prechodného národného programu
   1.   Členské štáty zriadia mechanizmus umožňujúci určiť všetky dôležité zmeny spaľovacích zariadení zahrnutých do prechodného národného programu, ktoré môžu ovplyvniť príslušné emisné stropy.
   2.   Na účely článku 32 ods. 6 smernice 2010/75/EÚ informujú členské štáty Komisiu o všetkých dodatočných zmenách programu, ktoré majú vplyv na príslušné emisné stropy v súlade s oddielom 4 prílohy k tomuto rozhodnutiu.
   Článok 6
   Kontrola dodržiavania pravidiel, nápravné opatrenia a informovanie Komisie
   1.   Na účely článku 32 ods. 4 smernice 2010/75/EÚ príslušné orgány monitorujú emisie oxidov dusíka, oxidu siričitého a prachu z každého spaľovacieho zariadenia, na ktoré sa vzťahuje prechodný národný program, prostredníctvom overovania monitorovacích či výpočtových údajov, ktoré poskytli prevádzkovatelia spaľovacích zariadení.
   2.   Členské štáty zabezpečia, že emisie oxidov dusíka, oxidu siričitého a prachu zo spaľovacích zariadení, ktoré patria do prechodného národného programu, sa obmedzia v rozsahu, ktorý umožní zabezpečiť dodržiavanie emisných stropov. V prípade nebezpečenstva, že sa emisné stropy nedodržia, členské štáty vykonajú potrebné opatrenia, ktoré zabránia prekročiť tieto stropy v prípade všetkých emisií.
   3.   Členské štáty vykonávajúce prechodný národný program oznamujú Komisii každý rok v priebehu dvanástich mesiacov údaje o jednotlivých zariadeniach uvedených v článku 72 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ v prípade všetkých spaľovacích zariadení zahrnutých do programu.
   Článok 7
   Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.
   
      V Bruseli 10. februára 2012
      
         
            Za Komisiu
         
         Janez POTOČNIK
         
            člen Komisie
         
      
   
   
      (1)  Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17.
   
      PRÍLOHA
      1.   Spaľovacie zariadenia zahrnuté do prechodného národného programu
      
      Časti spaľovacích zariadení (napr. jedna alebo viac samostatných spaľovacích jednotiek, ktoré majú spoločný komín s inými jednotkami alebo ktoré sa postavia takým spôsobom, že zodpovedajú situácii podľa článku 29 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ), nie sú zahrnuté do prechodného národného programu (1).
      Na účely druhej odrážky bodu b) článku 32 ods. 1 smernice 2010/75/EÚ medzi spaľovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahuje uvedené ustanovenie, patria aj zariadenia, ktoré neprevádzkujú prevádzkovatelia rafinérií, ale ktoré sa nachádzajú v rafinérii a používajú palivá uvedené v tomto bode.
      Spaľovacie zariadenia, ktorých sa týkajú ustanovenia kapitoly IV smernice 2010/75/EÚ o spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov kedykoľvek počas uplatňovania prechodného národného programu, sa nezahŕňajú do prechodného národného programu.
      2.   Údaje o spaľovacích zariadeniach zahrnutých do prechodného národného programu
      
      Prechodný národný program obsahuje zoznam všetkých spaľovacích zariadení, ktorých sa týka, a všetky údaje o týchto zariadeniach, ktoré boli použité na výpočet emisných stropov.
      Uvedené údaje o jednotlivých zariadeniach sa týkajú celkového menovitého tepelného príkonu, použitého paliva a prevádzkových vlastností každého spaľovacieho zariadenia počas obdobia vykonávania prechodného národného programu.
      V prechodnom národnom programe sa uvádzajú aspoň tieto údaje o každom spaľovacom zariadení, ktoré patrí do programu:
      
                  1.
               
               
                  Názov a umiestnenie spaľovacieho zariadenia (2).
               
            
                  2.
               
               
                  Dátum vydania prvého povolenia spaľovaciemu zariadeniu.
               
            
                  3.
               
               
                  Dátum podania žiadosti o prvé povolenie pre spaľovacie zariadenie spolu s dátumom prvého uvedenia zariadenia do prevádzky.
                  
                              
                                 Poznámka:
                              
                           
                           
                              Táto informácia je povinná len v prípade, že spaľovaciemu zariadeniu sa udelilo prvé povolenie po 27. novembri 2002, ale zariadenie sa uviedlo do prevádzky najneskôr 27. novembra 2003.
                           
                        
            
                  4.
               
               
                  Každé zvýšenie celkového menovitého tepelného príkonu spaľovacieho zariadenia najmenej o 50 MW, ktoré sa vykonalo v období od 27. novembra 2002 do 31. decembra 2010 (s uvedením pridanej kapacity v MW) (3).
               
            
                  5.
               
               
                  Celkový menovitý tepelný príkon (MW) každého spaľovacieho zariadenia k 31. decembru 2010.
               
            
                  6.
               
               
                  Ročný počet prevádzkových hodín (4) každého spaľovacieho zariadenia spriemerovaný za obdobie 2001 až 2010.
                  
                              
                                 Poznámka:
                              
                           
                           
                              Táto informácia je povinná len v prípade, že určité limitné hodnoty emisií pre spaľovacie zariadenia, ktoré sú v prevádzke menej než 1 500 hodín za rok, sa použijú na výpočet podielu spaľovacieho zariadenia na emisných stropoch.
                           
                        
            
                  7.
               
               
                  (Prípadné) znečisťujúce látky, v súvislosti s ktorými príslušné spaľovacie zariadenie nie je zahrnuté do prechodného národného programu (5).
               
            
                  8.
               
               
                  Ročné množstvo použitého paliva (v TJ za rok) spriemerované za obdobie 2001 až 2010, rozdelené na 6 druhov palív: čierne uhlie, hnedé uhlie, biomasa, iné tuhé palivá, kvapalné palivá, plynné palivá (6).
               
            
                  9.
               
               
                  Ročný prietok odpadových plynov (Nm3/rok) spriemerovaný za obdobie 2001 až 2010 (7).
                  
                              
                                 Poznámka 1:
                              
                           
                           
                              V prípade, že spaľovacie zariadenia spaľujú viac druhov palív, alebo sú tvorené viacerými typmi zariadení, prietok odpadových plynov sa uvádza osobitne pre každý druh paliva a typ spaľovacieho zariadenia (8).
                           
                        
                              
                                 Poznámka 2:
                              
                           
                           
                              Ak prietok odpadových plynov je vypočítaný z množstva použitého paliva (a nie na základe skutočných nameraných hodnôt prietoku odpadových plynov), je potrebné oznámiť koeficient (alebo koeficienty v prípade viacerých palív alebo typov spaľovacích zariadení) použitý pri výpočte (Nm3/GJ).
                           
                        
            
                  10.
               
               
                  Množstvo síry vstupujúcej cez použité domáce tuhé palivá (9) (tony síry/rok) spriemerované za obdobie 2001 až 2010.
                  
                              
                                 Poznámka:
                              
                           
                           
                              Táto informácia je povinná len v prípade, že spaľovacie zariadenie používa domáce tuhé palivá a na výpočet podielu spaľovacieho zariadenia na emisnom strope oxidu siričitého (na roky 2016 a 2019) je použitý minimálny stupeň odsírenia.
                           
                        
            V prípade, že spaľovacie zariadenia, na ktoré sa vzťahuje prechodný národný program, sú plynové turbíny či plynové motory, táto skutočnosť sa výslovne uvedie v prechodnom národnom programe.
      3.   Určenie emisných stropov
      
      3.1.   Spôsob výpočtu podielu jednotlivých zariadení na emisných stropoch na roky 2016 a 2019
      
      3.1.1.   Všeobecný prípad
      Na účely určenia príslušných emisných stropov pre znečisťujúcu látku na roky 2016 a 2019 podiel každého spaľovacieho zariadenia vyjadrený v tonách za rok (tpa) sa vypočíta podľa tejto rovnice:
      Podiel na strope (tpa) = Prietok odpadových plynov (Nm3 p.a.) × ELV (mg/Nm3) × 1,0 × 10–9
      
      kde:
      
                  —
               
               
                  prietok odpadových plynov je objemový prietok odpadových plynov vyjadrený v metroch kubických za rok (Nm3 p. a.) spriemerovaný za obdobie 2001 až 2010. Vyjadrený je pri bežnej teplote (273 K) a tlaku (101,3 kPa), príslušnom referenčnom obsahu kyslíka (t.j. rovnakom aký sa používa pre limitnú hodnotu emisií (ELV)) a po odrátaní obsahu vodných pár;
               
            
                  —
               
               
                  ELV je príslušná limitná hodnota emisií pre príslušnú znečisťujúcu látku vyjadrená v mg/Nm3 za predpokladu, že obsah kyslíka podľa objemu v odpadovom plyne je 6 % v prípade tuhých palív a 3 % v prípade kvapalných a plynných palív (v prípade spaľovacích zariadení s výnimkou plynových turbín a plynových motorov) a 15 % v prípade plynových turbín a plynových motorov.
               
            Podrobnosti o tom, ako sa určujú limitné hodnoty emisií na výpočet emisných stropov na roky 2016 a 2019, sú uvedené v častiach 3.2 a 3.3.
      3.1.2.   Konkrétny prípad zariadení spaľujúcich viac druhov palív a/alebo tvorených viacerými typmi zariadení
      Rovnicu uvedenú v časti 3.1.1 nemožno použiť pri spaľovacích zariadeniach, ktoré spaľovali viac druhov palív v období 2001 až 2010 (súčasne alebo inak) alebo ktoré sú tvorené viacerými typmi zariadení.
      Pri výpočte podielu týchto spaľovacích zariadení na emisných stropoch je potrebné použiť odlišné limitné hodnoty emisií a/alebo referenčné podmienky. Preto treba použiť túto metódu:
      Podiel na strope (tpa) = Σ [prietok odpadových plynov (Nm3 p.a.) × ELV (mg/Nm3) × 1,0 × 10–9]
      Z tejto rovnice vyplýva, že pre každý druh paliva používaný v období 2001 až 2010 priemerný ročný objem odpadových plynov (Nm3 za rok) je vynásobený príslušnou limitnou hodnotou emisií (zodpovedajúcou celkovému menovitému tepelnému príkonu celého spaľovacieho zariadenia). Výsledné hodnoty týchto násobení sa potom sčítajú pri všetkých použitých druhoch palív.
      Je potrebné zabezpečiť, aby sa pri každom druhu paliva vyjadroval násobok objemu odpadových plynov a limitnej hodnoty emisií pri rovnakom referenčnom obsahu kyslíka.
      Rovnaký postup sa používa v prípadoch, keď, v období 2001 až 2010 a s prihliadnutím na článok 29 ods. 1 a 2 smernice 2010/75/EÚ, jedno spaľovacie zariadenie bolo tvorené kombináciou rôznych typov zariadení. Toto sú názorné príklady:
      
                  —
               
               
                  jedna alebo viac plynových turbín v kombinácii s jedným alebo viacerými typmi spaľovacích zariadení,
               
            
                  —
               
               
                  jeden alebo viac plynových motorov v kombinácii s jedným alebo viacerými typmi spaľovacích zariadení.
               
            3.1.3.   Minimálna miera odsírenia (MDR)
      Rovnicu uvedenú v časti 3.1.1 nie je možné použiť pri spaľovacích zariadeniach, ktoré spaľujú domáce tuhé palivá (10) a ktoré nie sú schopné dodržať príslušné limitné hodnoty emisií stanovené pre oxid siričitý v smernici 2010/75/EÚ z dôvodu vlastností tohto paliva.
      Výpočet podielu týchto zariadení na emisnom strope platnom pre oxid siričitý môže vychádzať z použitia príslušnej minimálnej miery odsírenia (11) namiesto limitných hodnôt emisií pre oxid siričitý.
      V tomto prípade sa podiel spaľovacieho zariadenia na emisnom strope oxidu siričitého vyjadrený v tonách za rok (tpa) vypočíta podľa tejto rovnice:
      Podiel na strope SO2 (tpa) = Vstupujúca síra (tpa) × (1 – (MDR/100)) × 2
      kde:
      
                  —
               
               
                  vstupujúca síra je ročné množstvo síry (S) obsiahnuté v domácom tuhom palive, ktoré bolo použité v spaľovacom zariadení, vyjadrené v tonách za rok (tpa) a spriemerované za obdobie 2001 až 2010;
               
            
                  —
               
               
                  MDR je príslušná minimálna miera odsírenia vyjadrená v percentách.
               
            Podrobnosti o tom, ako sa určuje príslušná minimálna miera odsírenia na výpočet emisných stropov oxidu siričitého na roky 2016 a 2019 sú uvedené v častiach 3.2 a 3.3.
      3.2.   Príslušné limitné hodnoty emisií a minimálna miera odsírenia na výpočet emisných stropov na rok 2016
      
      Podľa článku 32 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ emisné stropy na rok 2016 sa vypočítajú na základe príslušných limitných hodnôt emisií stanovených v prílohách III až VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2011 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení (ďalej len „smernica 2011/80/ES“), alebo prípadne na základe minimálnej miery odsírenia (ďalej len „MDR“) stanoveného v prílohe III k smernici 2001/80/ES. Z tohto dôvodu výpočet emisných stropov na rok 2016 vychádza z príslušných limitných hodnôt emisií a MDR, ktoré by platili k 1. januára 2016 pre spaľovacie zariadenie podľa smernice 2001/80/ES, s ohľadom na nasledujúce ustanovenia (12).
      Limitné hodnoty emisií a MDR sa určia na základe celkového menovitého tepelného príkonu celého spaľovacieho zariadenia k 31. decembru 2010, druhov použitých palív a ročného počtu prevádzkových hodín spriemerovaného za obdobie 2001 až 2010. V prípade, že sa kapacita spaľovacích zariadení zvýšila najmenej o 50 MW v období od 27. novembra 2002 do 31. decembra 2010, platia pravidlá na výpočet príslušných limitných hodnôt emisií stanovené v článku 10 smernice 2001/80/ES.
      Pri všetkých plynových turbínach zahrnutých do prechodného národného programu sa použije príslušná limitná hodnota emisií oxidov dusíka stanovená v časti B prílohy VI k smernici 2001/80/ES bez ohľadu na článok 2 ods. 7 písm. j) smernice 2001/80/ES.
      Keďže smernica 2001/80/ES neurčuje žiadne limitné hodnoty emisií platné pre plynové motory, použije sa príslušná limitná hodnota emisií oxidov dusíka stanovená v časti 1 prílohy V k smernici 2010/75/EÚ.
      Pri spaľovacích zariadeniach, ktoré používali iné druhy palív v období 2001 až 2010, sa v prípade jednotlivých druhov paliva uvedú príslušné limitné hodnoty emisií. V časti 3.1.2 sa uvádzajú podrobnosti o metóde, ktorá sa použije na výpočet podielu každého takéhoto zariadenia na emisných stropoch.
      Smernica 2001/80/ES umožňuje určitým spaľovacím zariadeniam, ktoré sú v prevádzke menej než 1 500 hodín (ako prevádzkový priemer za 5-ročné obdobie) spĺňať menej prísne limitné hodnoty emisií. Tieto menej prísne limitné hodnoty emisií sa môžu použiť na výpočet podielu jedného zariadenia na emisnom strope na rok 2016 len v prípade, že priemerný počet prevádzkových hodín zariadenia v období 2001 až 2010 je menší než 1 500 hodín za rok.
      Prehľad príslušných limitných hodnôt emisií stanovených v prílohách III až VII k smernici 2001/80/ES a príslušných MDR určených v prílohe III k smernici 2001/80/ES je uvedený v tabuľkách C.1, C.2 a C.3 v dodatku C k tejto prílohe (13).
      3.3.   Príslušné limitné hodnoty emisií a minimálna miera odsírenia na výpočet emisných stropov na rok 2019
      
      Podľa článku 32 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ emisné stropy na rok 2019 sa vypočítajú na základe príslušných limitných hodnôt emisií stanovených v časti 1 prílohy V k tejto smernici alebo prípadne na základe príslušnej miery odsírenia (ďalej len „MDR“) podľa časti 5 prílohy V k smernici 2010/75/EÚ. Z tohto dôvodu výpočet emisných stropov na rok 2019 vychádza z príslušných limitných hodnôt emisií a MDR, ktoré by platili k 1. januáru 2010 pre príslušné spaľovacie zariadenie podľa smernice 2001/75/EÚ.
      Limitné hodnoty emisií a MDR sa určia na základe celkového menovitého tepelného príkonu celého spaľovacieho zariadenia k 31. decembru 2010, druhov použitých palív a ročného počtu prevádzkových hodín spriemerovaného za obdobie 2001 až 2010.
      Prehľad príslušných limitných hodnôt emisií stanovených v časti 1 prílohy V k smernici 2010/75/EÚ a príslušných MDR určených v časti 5 prílohy V k smernici 2010/75/EÚ je uvedený v tabuľkách D.1, D.2 a D.3 v dodatku D k tejto prílohe.
      Pre spaľovacie zariadenia, ktoré používali iné druhy palív v období 2001 až 2010, príslušné limitné hodnoty emisií sa uvádzajú pre každé jednotlivé palivo. V časti 3.1.2 sú uvedené podrobnosti o metóde, ktorá sa používa na výpočet podielu každého takéhoto zariadenia na emisných stropoch.
      Smernica 2010/75/EÚ umožňuje určitým spaľovacím zariadeniam, ktoré sú v prevádzke menej než 1 500 hodín (ako prevádzkový priemer za 5-ročné obdobie), spĺňať menej prísne limitné hodnoty emisií. Tieto menej prísne limitné hodnoty emisií sa môžu použiť na výpočet podielu zariadenia na emisnom strope na rok 2019 len v prípade, že priemerný počet prevádzkových hodín tohto zariadenia v období 2001 až 2010 je menší než 1 500 hodín za rok.
      3.4.   Výpočet emisných stropov
      
      3.4.1.   Výpočet emisných stropov na roky 2016 a 2019
      Celkové emisné stropy podľa znečisťujúcich látok na roky 2016 a 2019 sa vypočítajú ako súčet podielov emisií jednotlivých zariadení na príslušných emisných stropoch:
      
                   
               
               
                  
                     strop2016 (tpa) = Σ [podiel emisií jedného zariadenia na strope na rok 2016]
               
            
                   
               
               
                  
                     strop2019 (tpa) = Σ [podiel emisií jedného zariadenia na strope na rok 2019]
               
            3.4.2.   Výpočet emisných stropov na roky 2017, 2018 a 2020
      Stropy na rok 2017 (strop2017) sa vypočítajú podľa tejto rovnice:
      
         
      Stropy na rok 2018 (strop2018) sa vypočítajú podľa tejto rovnice:
      
         
      Stropy na prvý polrok roku 2020 (strop2020) sú polovica zo stropov na rok 2019:
      
         
      4.   Dodatočné zmeny prechodných národných programov
      
      Členské štáty informujú Komisiu minimálne o:
      
                  a)
               
               
                  spaľovacích zariadeniach, ktoré požadujú výnimku týkajúcu sa obmedzenej životnosti v súlade s článkom 33 smernice 2010/75/EÚ;
                  
                              
                                 Poznámka:
                              
                           
                           
                              Hoci sú členské štáty povinné informovať Komisiu o svojich prechodných národných programoch najneskôr do 1. januára 2013, prevádzkovatelia majú čas do 1. januára 2014, aby informovali príslušný orgán o tom, či si želajú udeliť výnimku obmedzenej životnosti. Predtým, ako sa spaľovaciemu zariadeniu udelí výnimka obmedzenej životnosti, sa preto spaľovacie zariadenie najskôr zahrnie do prechodného národného programu odovzdaného Komisii. Hneď ako prevádzkovateľ spaľovacieho zariadenia informuje príslušný orgán o rozhodnutí udeliť výnimku obmedzenej životnosti sa spaľovacie zariadenie vyradí z prechodného národného programu. Podiely jednotlivých spaľovacích zariadení na príslušných emisným stropoch, na ktoré sa vzťahuje článok 33 smernice 2010/75/EÚ, sa potom odpočítajú z emisných stropov vypočítaných v poslednej schválenej verzii prechodného národného programu (ak takýto program nebol schválený, potom z emisných stropov vypočítaných v poslednej verzii prechodného národného programu odovzdaného Komisii).
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  spaľovacie zariadenia, ktoré sú zatvorené (t.j. tie zariadenia, ktoré definitívne ukončili prevádzku), alebo ktorých celkový menovitý tepelný príkon bol znížený na menej ako 50 MW;
               
            
                  c)
               
               
                  spaľovacie zariadenia, ktoré začnú spoluspaľovať odpad od 31. decembra 2015, a na ktoré sa preto vzťahuje kapitola IV smernice 2010/75/EÚ.
                  
                              
                                 Poznámka:
                              
                           
                           
                              V článku 32 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ sa uvádza, že ak sa zariadenie zahrnuté do prechodného národného programu zatvorí alebo už nepatrí do rozsahu pôsobnosti kapitoly III smernice 2010/75/EÚ, touto skutočnosťou sa nezvyšujú celkové ročné emisie zvyšných zariadení zahrnutých do prechodného národného programu.
                           
                        
            Na účely článku 32 ods. 6 smernice 2010/75/EÚ členské štáty nemajú povinnosť informovať Komisiu o nasledujúcich informáciách, pretože dodatočné zmeny, ktorých sa týkajú, by nemali mať vplyv na príslušné emisné stropy:
      
                  —
               
               
                  zníženie alebo zvýšenie celkového menovitého tepelného príkonu od 31. decembra 2010 (okrem zníženia na menej než 50 MW),
               
            
                  —
               
               
                  zníženie alebo zvýšenie počtu ročných prevádzkových hodín od roku 2010,
               
            
                  —
               
               
                  zmena používaného paliva (druh, množstvo) vykonaná po roku 2010 (okrem prechodu na spaľovanie odpadov, ktoré by zaradilo zariadenie medzi zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a spôsobilo jeho vylúčenie z prechodného národného programu).
               
            Zmeny ovplyvňujúce názov zariadenia (napr. z dôvodu zmeny prevádzkovateľa) sa oznámia prostredníctvom registrov emisií, ktoré budú poskytnuté členským štátom v súlade s článkom 6 ods. 3 tohto rozhodnutia a článkom 72 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ.
      
         (1)  Rovnaké pravidlo platí aj pokiaľ ide o články 33, 34 a 35 smernice 2010/75/EÚ. Z tohto dôvodu sa na časť spaľovacieho zariadenia nemôžu vzťahovať ustanovenia článkov 33, 34 a 35, zatiaľ čo na inú časť (alebo časti) tohto zariadenia by sa vzťahoval prechodný národný program.
      
         (2)  Táto skutočnosť je uvedená v registroch emisií vytvorených podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1).
      
         (3)  Tieto informácie sú potrebné na určenie príslušných limitných hodnôt emisií k 1. januáru 2016 tak, ako ustanovuje článok 10 smernice 2001/80/ES.
      
         (4)  „Prevádzkové hodiny“ je čas vyjadrený v hodinách, počas ktorého je spaľovacie zariadenie ako celok alebo sčasti v prevádzke a vypúšťa do ovzdušia emisie s výnimkou období nábehu a odstávky.
      
         (5)  Plynové turbíny sa napríklad môžu zahrnúť do prechodného národného programu len z hľadiska vlastných emisií NOx. Iné zariadenia sa môžu zahrnúť do prechodného národného programu z hľadiska niektorých znečisťujúcich látok, pričom sa na ne vzťahujú limitné hodnoty emisií podľa prílohy V k smernici 2010/75/EÚ z hľadiska iných znečisťujúcich látok.
      
         (6)  Platí pre spaľovacie zariadenia, ktoré kedykoľvek počas obdobia rokov 2001 až 2010 spoluspaľovali odpad (okrem odpadu, ktorý je „biomasou“ podľa definície článku 3 ods. 31 písm. b) smernice 2010/75/EÚ a následne sa riadili smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91)) množstvo odpadu spálené počas tohto obdobia sa nesmie započítať v tomto bode.
      
         (7)  Informácie o príslušných referenčných podmienkach sú uvedené v časti 3.1.1 tejto prílohy.
      
         (8)  Pozri časť 3.1.2 tejto prílohy.
      
         (9)  „Domáce tuhé palivo“ je prirodzene sa vyskytujúce tuhé palivo spaľované v spaľovacom zariadení vybudovanom špeciálne na takéto palivo, ktoré sa ťaží v danej oblasti.
      
         (10)  Toto platí pre spaľovacie zariadenia, ktoré spaľovali domáce tuhé palivo v období 2001 až 2010.
      
         (11)  „miera odsírenia“ je množstvo síry, ktoré nie je emitované do vzduchu v sídle zariadenia spaľovne za dané obdobie v pomere k množstvu síry obsiahnutom v palive, ktoré vstupuje do zariadení spaľovne a ktoré sa používa v rovnakom období.
      
         (12)  Príslušné limitné hodnoty emisií na výpočet emisných stropov nie sú ovplyvnené zaradením závodu do národného programu znižovania emisií podľa článku 4 ods. 6 smernice 2001/80/ES.
      
         (13)  Tento prehľad nie je vyčerpávajúci. Nepokrýva najmä situácie, keď kapacita spaľovacieho zariadenia bola rozšírená najmenej o 50 MW v období od 27. novembra 2002 do 31. decembra 2010. V tomto prípade platia (podľa článku 10 smernice 2001/80/ES) aj limitné hodnoty emisií uvedené v častiach B príloh III až VII k smernici 2001/80/ES.
      
         Dodatok A
         
            Tabuľka A.1
         
         
            Vzor zoznamu spaľovacích zariadení zahrnutých do prechodného národného programu
         
         
                     A
                  
                  
                     B
                  
                  
                     C
                  
                  
                     D
                  
                  
                     E
                  
                  
                     F
                  
                  
                     G
                  
                  
                     H
                  
               
                     Číslo
                  
                  
                     Názov zariadenia
                  
                  
                     Umiestnenie
                     (adresa) zariadenia
                  
                  
                     Dátum podania žiadosti o prvé povolenie pre zariadenie a dátum prvého uvedenia zariadenia do prevádzky
                  
                  
                     ALEBO
                     Dátum vydania prvého povolenia zariadeniu
                  
                  
                     Každé zvýšenie celkového menovitého tepelného príkonu spaľovacieho zariadenia najmenej o 50 MW, ktoré sa vykonalo v období od 27. novembra 2002 do 31. decembra 2010
                     (celkové zvýšenie v MW)
                  
                  
                     Celkový menovitý tepelný príkon k 31.12.2010
                     (MW)
                  
                  
                     Ročný počet prevádzkových hodín
                     (priemer za obdobie 2001 až 2010)
                  
                  
                     Znečisťujúce látky (SO2, NOx, prach), pre ktoré príslušné zariadenie NEPATRÍ do prechodného národného programu
                  
               
            
         
                     A
                  
                  
                     I
                  
                  
                     J
                  
                  
                     K
                  
                  
                     L
                  
                  
                     M
                  
               
                     Číslo
                  
                  
                     Uveďte, či zariadenie je plynová turbína alebo plynový motor
                  
                  
                     Ročné množstvo použitého paliva
                     (priemer za obdobie 2001 až 2010)
                  
                  
                     Priemerný ročný prietok odpadových plynov
                     (priemer za obdobie 2001 až 2010)
                  
                  
                     Ročné množstvo S v použitých domácich tuhých palivách, ktoré bolo zavedené do spaľovacieho zariadenia
                     (priemer za obdobie 2001 až 2010)
                  
                  
                     Prepočítavacie koeficienty použité v prípade, že prietok odpadových plynov bol vypočítaný z použitého paliva (podľa druhu paliva)
                  
               
                     (TJ/rok)
                  
                  
                     (Nm3/rok)
                  
                  
                     (tpa)
                  
                  
                     (Nm3/GJ)
                  
               
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     čierne uhlie
                  
                  
                     hnedé uhlie
                  
                  
                     biomasa
                  
                  
                     iné tuhé palivá
                  
                  
                     kvapalné palivá
                  
                  
                     plynné palivá
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
      
         Dodatok B
         
            Tabuľka B.1
         
         
            Vzor na výpočet emisných stropov na rok 2016
         
         
                     A
                  
                  
                     B
                  
                  
                     C
                  
                  
                     D
                  
                  
                     E
                  
                  
                     F
                  
                  
                     G
                  
                  
                     H
                  
                  
                     I
                  
                  
                     J
                  
                  
                     K
                  
               
                     Číslo
                  
                  
                     Názov
                  
                  
                     Referenčný obsah kyslíka
                  
                  
                     Príslušná hodnota ELV pre SO2
                     
                  
                  
                     Príslušná miera odsírenia
                  
                  
                     Podiel zariadenia na strope SO2 na rok 2016
                  
                  
                     Príslušná hodnota ELV pre NOx
                     
                  
                  
                     Podiel zariadenia na strope NOx na rok 2016
                  
                  
                     Príslušná hodnota ELV pre prach
                  
                  
                     Podiel zariadenia na strope prachu na rok 2016
                  
                  
                     Poznámky
                  
               
                     (%)
                  
                  
                     (mg/Nm3)
                  
                  
                     (podľa situácie)
                  
                  
                     (tpa)
                  
                  
                     (mg/Nm3)
                  
                  
                     (tpa)
                  
                  
                     (mg/Nm3)
                  
                  
                     (tpa)
                  
               
                     (údaje konkrétneho zariadenia)
                  
               
                     SÚČET
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     STROP SO2 SPOLU
                  
                  
                      
                  
                  
                     STROP NOx SPOLU
                  
                  
                      
                  
                  
                     STROP prachu SPOLU
                  
                  
                      
                  
               
            
         
            Tabuľka B.2
         
         
            Vzor na výpočet emisných stropov na rok 2019
         
         
                     A
                  
                  
                     B
                  
                  
                     C
                  
                  
                     D
                  
                  
                     E
                  
                  
                     F
                  
                  
                     G
                  
                  
                     H
                  
                  
                     I
                  
                  
                     J
                  
                  
                     K
                  
               
                     Číslo
                  
                  
                     Názov
                  
                  
                     Referenčný obsah kyslíka
                  
                  
                     Príslušná hodnota ELV pre SO2
                     
                  
                  
                     Príslušná miera odsírenia
                  
                  
                     Podiel zariadenia na strope SO2 na rok 2019
                  
                  
                     Príslušná hodnota ELV pre NOx
                     
                  
                  
                     Podiel zariadenia na strope NOx na rok 2019
                  
                  
                     Príslušná hodnota ELV pre prach
                  
                  
                     Podiel zariadenia na strope prachu na rok 2019
                  
                  
                     Poznámky
                  
               
                     (%)
                  
                  
                     (mg/Nm3)
                  
                  
                     (podľa situácie)
                  
                  
                     (tpa)
                  
                  
                     (mg/Nm3)
                  
                  
                     (tpa)
                  
                  
                     (mg/Nm3)
                  
                  
                     (tpa)
                  
               
                     (údaje konkrétneho zariadenia)
                  
               
                     SÚČET
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     STROP SO2 SPOLU
                  
                  
                      
                  
                  
                     STROP NOx SPOLU
                  
                  
                      
                  
                  
                     STROP prachu SPOLU
                  
                  
                      
                  
               
            
         
            Tabuľka B.3
         
         
            Prehľad emisných stropov
         
         
                     (v tonách za rok)
                  
               
                      
                  
                  
                     2016
                  
                  
                     2017
                  
                  
                     2018
                  
                  
                     2019
                  
                  
                     2020
                     (1. jan. až 30. jún)
                  
               
                     SO2
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
                     NOx
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
                     Prach
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
      
         Dodatok C
         
            Tabuľka C.1
         
         
            Limitné hodnoty emisií súvisiace s výpočtom jednotlivých podielov na emisných stropoch na rok 2016 pre spaľovacie zariadenia okrem plynových turbín a plynových motorov
         
         
                     Znečisťujúca látka
                  
                  
                     Druh paliva
                  
                  
                     ELV (mg/Nm3)
                  
               
                     50 – 100 MW
                  
                  
                     > 100 – 300 MW
                  
                  
                     > 300 – 500 MW
                  
                  
                     > 500 MW
                  
               
                     SO2
                     
                  
                  
                     tuhé
                  
                  
                     2 000
                  
                  
                     2 000 až 400 (lineárna stupnica) (poznámka 1)
                  
                  
                     400
                  
               
                     kvapalné
                  
                  
                     1 700
                  
                  
                     1 700 až 400
                     (lineárna stupnica)
                  
                  
                     400
                  
               
                     plynné
                  
                  
                     35 všeobecne
                     5 pre skvapalnený plyn
                     800 pre plyn koksárenských pecí a plyny vysokých pecí
                  
               
                     NOx
                     
                     (poznámka 6)
                  
                  
                     tuhé
                     (poznámka 2)
                  
                  
                     600
                  
                  
                     200
                     (poznámka 3)
                  
               
                     kvapalné
                  
                  
                     450
                  
                  
                     400
                  
               
                     plynné
                  
                  
                     300
                  
                  
                     200
                  
               
                     Prach
                  
                  
                     tuhé
                  
                  
                     100
                  
                  
                     50 (poznámka 4)
                  
               
                     kvapalné
                  
                  
                     50 (poznámka 5)
                  
               
                     plynné
                  
                  
                     5 všeobecne
                     10 pre plyn vysokých pecí
                     50 pre plyny vznikajúce v oceliarskom priemysle, ktoré sa môžu použiť inde
                  
               Referenčný obsah kyslíka je 6 % pre tuhé palivá a 3 % pre kvapalné a plynné palivá.
         
            Poznámky:
         
         
                     1.
                  
                  
                     800 mg/Nm3 pre zariadenia s menovitým tepelným príkonom najmenej 400 MW, ktoré nie sú prevádzkované viac než 1 500 hodín za rok.
                  
               
                     2.
                  
                  
                     1 200 mg/Nm3 pre zariadenia, ktoré za obdobie 12 mesiacov, ktoré končí 1. januára 2001, používali a naďalej používajú tuhé palivá s podielom prchavých látok < 10 %.
                  
               
                     3.
                  
                  
                     450 mg/Nm3 pre zariadenia, ktoré nie sú prevádzkované viac než 1 500 hodín za rok.
                  
               
                     4.
                  
                  
                     100 mg/Nm3 pre zariadenia, ktorým bolo vydané pôvodné stavebné povolenie, alebo v prípade, že takýto postup neexistuje, ktorým bolo vydané pôvodné povolenie na prevádzku pred 1. júlom 1987 a ktoré spaľujú tuhé palivá s tepelným obsahom menej než 5 800 kJ/kg, s obsahom vlhkosti > 45 % hmotnosti, súhrnným obsahom vlhkosti a popola > 60 % hmotnosti a obsahom oxidu vápenatého > 10 %.
                  
               
                     5.
                  
                  
                     100 mg/Nm3 pre zariadenia s menovitým tepelným príkonom menším než 500 MW, ktoré spaľujú kvapalné palivo s obsahom popola > 0,06 %.
                  
               
                     6.
                  
                  
                     Pre zariadenia, ktoré sa nachádzajú vo francúzskych zámorských departementoch, na Azorách, Madeire alebo Kanárskych ostrovoch, platia tieto hodnoty ELV: tuhé palivá všeobecne: 650 mg/Nm3; tuhé palivá s podielom prchavých zlúčenín < 10 %: 1 300 mg/Nm3; kvapalné palivá: 450 mg/Nm3; plynné palivá: 350 mg/Nm3.
                  
               
            Tabuľka C.2
         
         
            Limitné hodnoty emisií súvisiace s výpočtom jednotlivých podielov na emisných stropoch NOx na rok 2016 pre plynové turbíny a plynové motory
         
         
                      
                  
                  
                     ELV pre NOx
                     
                     (mg/Nm3)
                  
               
                     Plynové motory (spaľujúce plynné palivá)
                  
                  
                     100
                  
               
                     Plynové turbíny (vrátane CCGT) spaľujúce tieto palivá:
                  
               
                     Zemný plyn (poznámka 1)
                  
                  
                     50
                     (poznámky 2 a 3)
                  
               
                     Plynné palivá okrem zemného plynu
                  
                  
                     120
                  
               
                     Ľahké a stredné destiláty
                  
                  
                     120
                  
               Referenčný obsah dusíka je 15 %.
         
            Poznámky:
         
         
                     1.
                  
                  
                     Prirodzene sa vyskytujúci metán, ktorý neobsahuje viac než 20 % (podľa objemu) vzácnych plynov a iných zložiek
                  
               
                     2.
                  
                  
                     75 mg/Nm3 v týchto prípadoch (ak účinnosť plynovej turbíny je určená v podmienkach základného zaťaženia podľa normy ISO):
                     
                                 —
                              
                              
                                 plynové turbíny používané v kombinovaných systémoch na výrobu tepla a elektrickej energie s celkovou účinnosťou vyššou než 75 %;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 plynové turbíny používané v zariadeniach s kombinovanými cyklami, ktoré majú ročný priemer celkovej elektrickej účinnosti vyšší ako 55 %;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 plynové turbíny na účel mechanického pohonu.
                              
                           
               
                     3.
                  
                  
                     Pre jednocyklové plynové turbíny, ktoré nepatria do žiadnej z kategórií uvedených v poznámke 2, ale majú účinnosť vyššiu než 35 % (v podmienkach základného zaťaženia podľa normy ISO), je hodnota ELV 50 × η/35, kde η je účinnosť plynovej turbíny (v podmienkach základného zaťaženia podľa normy ISO) vyjadrená v percentách.
                  
               
            Tabuľka C.3
         
         
            Minimálna miera odsírenia súvisiaca s výpočtom jednotlivých podielov na emisnom strope SO2 na rok 2016 pre spaľovacie zariadenia, ktoré spaľujú domáce tuhé palivá a ktoré nie sú schopné dodržiavať príslušné limitné hodnoty emisií SO2 uvedené v článku 30 ods. 2 a 3 smernice 2010/75/EÚ z dôvodu vlastností tohto paliva
         
         
                     Celkový menovitý tepelný príkon
                  
                  
                     Minimálna miera odsírenia
                  
               
                     50 – 100 MW
                  
                  
                     60 %
                  
               
                     > 100 – 300 MW
                  
                  
                     75 %
                  
               
                     > 300 – 500 MW
                  
                  
                     90 %
                  
               
                     > 500 MW
                  
                  
                     94 % všeobecne
                     92 % pre zariadenia s uzatvorenou zmluvou na montáž vybavenia na odsírovanie dymových plynov alebo zariadenia na vstrekovanie vápna, na ktorých začali montážne práce pred 1. januárom 2001
                  
               
      
         Dodatok D
         
            Tabuľka D.1
         
         
            Limitné hodnoty emisií súvisiace s výpočtom jednotlivých podielov na emisných stropoch na rok 2019 pre spaľovacie zariadenia okrem plynových turbín a plynových motorov
         
         
                     Znečisťujúca látka
                  
                  
                     Druh paliva
                  
                  
                     ELV (mg/Nm3)
                  
               
                     50 – 100 MW
                  
                  
                     > 100 – 300 MW
                  
                  
                     > 300 – 500 MW
                  
                  
                     > 500 MW
                  
               
                     SO2
                     
                  
                  
                     čierne uhlie, hnedé uhlie a iné tuhé palivá (poznámka 1)
                  
                  
                     400
                  
                  
                     250
                  
                  
                     200
                  
               
                     biomasa (poznámka 1)
                  
                  
                     200
                  
               
                     rašelina (poznámka 1)
                  
                  
                     300
                  
                  
                     200
                  
               
                     kvapalné palivá
                  
                  
                     350
                     (poznámka 2)
                  
                  
                     250
                     (poznámka 2)
                  
                  
                     200
                     (poznámka 3)
                  
               
                     plynné palivá
                  
                  
                     35 všeobecne
                     5 pre skvapalnený plyn
                     400 pre nízkovýhrevné plyny z koksárenskej pece
                     200 pre nízkovýhrevné plyny z vysokej pece
                  
               
                     NOx
                     
                  
                  
                     čierne uhlie, hnedé uhlie a iné tuhé palivá
                  
                  
                     300
                     (poznámky 4 a 5)
                  
                  
                     200
                     (poznámka 5)
                  
                  
                     200
                     (poznámka 6)
                  
               
                     biomasa a rašelina
                  
                  
                     300
                     (poznámka 5)
                  
                  
                     250
                     (poznámka 5)
                  
                  
                     200
                     (poznámka 5)
                  
                  
                     200
                     (poznámka 6)
                  
               
                     kvapalné palivá
                  
                  
                     450
                  
                  
                     200
                     (poznámky 5 a 7)
                  
                  
                     150
                     (poznámky 5 a 7)
                  
                  
                     150
                     (poznámka 3)
                  
               
                     zemný plyn (poznámka 8)
                  
                  
                     100
                  
               
                     iné plyny
                  
                  
                     300
                  
                  
                     200
                  
               
                     Prach
                  
                  
                     čierne uhlie, hnedé uhlie a iné tuhé palivá
                  
                  
                     30
                  
                  
                     25
                  
                  
                     20
                  
               
                     biomasa a rašelina
                  
                  
                     30
                  
                  
                     20
                  
               
                     kvapalné palivá
                  
                  
                     30
                  
                  
                     25
                  
                  
                     20
                  
               
                     plynné palivá
                  
                  
                     5 všeobecne
                     10 pre plyny z vysokých pecí
                     30 pre plyny vznikajúce v oceliarskom priemysle, ktoré sa môžu použiť inde
                  
               Referenčný obsah kyslíka je 6 % pre tuhé palivá a 3 % pre kvapalné a plynné palivá.
         
            Poznámky:
         
         
                     1.
                  
                  
                     800 mg/Nm3 v prípade zariadení, ktoré nie sú prevádzkované viac než 1 500 prevádzkových hodín za rok.
                  
               
                     2.
                  
                  
                     850 mg/Nm3 v prípade zariadení, ktoré nie sú prevádzkované viac než 1 500 prevádzkových hodín za rok.
                  
               
                     3.
                  
                  
                     400 mg/Nm3 v prípade zariadení, ktoré nie sú prevádzkované viac než 1 500 prevádzkových hodín za rok.
                  
               
                     4.
                  
                  
                     450 mg/Nm3 v prípade spaľovania práškového hnedého uhlia.
                  
               
                     5.
                  
                  
                     450 mg/Nm3 v prípade zariadení, ktoré nie sú prevádzkované viac než 1 500 prevádzkových hodín za rok.
                  
               
                     6.
                  
                  
                     450 mg/Nm3 v prípade zariadení, ktorým bolo vydané povolenie pred 1. júlom 1987 a ktoré nie sú prevádzkované viac než 1 500 prevádzkových hodín za rok.
                  
               
                     7.
                  
                  
                     450 mg/Nm3 v prípade zariadení v chemických zariadeniach, ktoré používajú kvapalné rezíduá z výroby ako nekomerčné palivo pre vlastnú spotrebu.
                  
               
                     8.
                  
                  
                     Prirodzene sa vyskytujúci metán, ktorý neobsahuje viac než 20 objemových % vzácnych plynov a iných zložiek.
                  
               
            Tabuľka D.2
         
         
            Limitné hodnoty emisií súvisiace s výpočtom jednotlivých podielov na emisných stropoch NOx na rok 2019 pre plynové turbíny a plynové motory
         
         
                      
                  
                  
                     ELV pre NOx
                     
                     (mg/Nm3)
                  
               
                     Plynové motory (spaľujúce plynné palivá)
                  
                  
                     100
                  
               
                     Plynové turbíny (vrátane CCGT) spaľujúce tieto palivá:
                  
               
                     Zemný plyn (poznámka 1)
                  
                  
                     50
                     (poznámky 2, 3 a 4)
                  
               
                     Plynné palivá okrem zemného plynu
                  
                  
                     120
                     (poznámka 5)
                  
               
                     Ľahké a stredné destiláty
                  
                  
                     90
                     (poznámka 5)
                  
               Referenčný obsah kyslíka je 15 %.
         
            Poznámky:
         
         
                     1.
                  
                  
                     Zemný plyn je prirodzene sa vyskytujúci metán, ktorý neobsahuje viac než 20 objemových % vzácnych plynov a iných zložiek.
                  
               
                     2.
                  
                  
                     75 mg/Nm3 v týchto prípadoch (ak účinnosť plynovej turbíny je určená v podmienkach základného zaťaženia podľa normy ISO):
                     
                                 —
                              
                              
                                 plynové turbíny používané v kombinovaných systémoch na výrobu tepla a elektrickej energie s celkovou účinnosťou vyššou než 75 %;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 plynové turbíny používané v zariadeniach s kombinovanými cyklami, ktoré majú ročný priemer celkovej elektrickej účinnosti vyšší ako 55 %;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 plynové turbíny na účel mechanického pohonu.
                              
                           
               
                     3.
                  
                  
                     Pre jednocyklové plynové turbíny, ktoré nepatria do žiadnej z kategórií uvedených v poznámke 2, ale majú účinnosť vyššiu než 35 % (v podmienkach základného zaťaženia podľa normy ISO), je hodnota ELV 50 × η/35, kde η je účinnosť plynovej turbíny (v podmienkach základného zaťaženia podľa normy ISO) vyjadrená v percentách.
                  
               
                     4.
                  
                  
                     150 mg/Nm3 pre zariadenia, ktoré nie sú prevádzkované viac než 1 500 prevádzkových hodín za rok.
                  
               
                     5.
                  
                  
                     200 mg/Nm3 pre zariadenia, ktoré nie sú prevádzkované viac ako 1 500 prevádzkových hodín za rok.
                  
               
            Tabuľka D.3
         
         
            Minimálna miera odsírenia súvisiaca s výpočtom jednotlivých podielov na emisnom strope SO2 na rok 2019 pre spaľovacie zariadenia, ktoré spaľujú domáce tuhé palivá a ktoré nie sú schopné dodržať príslušné limitné hodnoty emisií SO2 uvedené v článku 30 ods. 2 a 3 smernice 2010/75/EÚ z dôvodu vlastností tohto paliva
         
         
                     Celkový menovitý tepelný príkon
                  
                  
                     Minimálna miera odsírenia
                  
               
                     50 – 100 MW
                  
                  
                     80 %
                  
               
                     > 100 – 300 MW
                  
                  
                     90 %
                  
               
                     > 300 MW
                  
                  
                     96 % všeobecne
                     95 % pre zariadenia, ktoré spaľujú ropnonosnú bridlicu