CELEX: 32003D0632
Language: et
Date: 2003-08-26 00:00:00
Title: Komisjoni otsus, 26. august 2003, millega muudetakse otsust 2000/147/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete liigitamisel tuletundlikkustoimivuse järgi (teatavaks tehtud numbri K(2003) 2986 all)EMPs kohaldatav tekst.

Tähtis õiguslik teade

|

32003D0632

Komisjoni otsus, 26. august 2003, millega muudetakse otsust 2000/147/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete liigitamisel tuletundlikkustoimivuse järgi (teatavaks tehtud numbri K(2003) 2986 all)EMPs kohaldatav tekst.  

Euroopa Liidu Teataja L 220 , 03/09/2003 Lk 0005 - 0006 CS.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431  - 432 ET.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431  - 432 HU.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431  - 432 LT.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431  - 432 LV.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431  - 432 MT.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431  - 432 PL.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431  - 432 SK.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431  - 432 SL.ES Peatükk 13 Köide 31 Lk 431  - 432

		Komisjoni otsus,26. august 2003,millega muudetakse otsust 2000/147/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete liigitamisel tuletundlikkustoimivuse järgi(teatavaks tehtud numbri K(2003) 2986 all)(EMPs kohaldatav tekst)(2003/632/EÜ)EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ ehitustooteid puudutavate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, [1] muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ, [2] ning eriti selle artikli 20 lõiget 2,ning arvestades järgmist:(1) Komisjoni otsusega 2000/147/EÜ [3] kehtestati ehitustoodete liigitussüsteem nende tuletundlikkustoimivuse järgi.(2) Teatavate tooteperede läbivaatamise tulemusena tuleks luua eraldi tuletundlikkustoimivuse klassid sirgete torukujuliste soojusisolatsioonitoodete jaoks.(3) Seepärast tuleks vastavalt muuta otsust 2000/147/EÜ.(4) Käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega,ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:Artikkel 1Otsuse 2000/147/EÜ lisa muudetakse käesoleva otsuse lisa tekstiga.Artikkel 2Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.Brüssel, 26. august 2003Komisjoni nimelkomisjoni liigeErkki Liikanen[1] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12.[2] EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1.[3] EÜT L 50, 23.2.2000, lk 14.--------------------------------------------------LISAOtsuse 2000/147/EÜ lisasse lisatakse järgmine tabel:"Tabel 3 SIRGETE TORUKUJULISTE SOOJUSISOLATSIOONITOODETE TULETUNDLIKKUSTOIMIVUSE KLASSIDKlass | Katsemeetod(id) | Liigituse kriteeriumid | Täiendav liigitus |A1L | EN ISO 1182 [1]ja | ΔT ≤ 30 °C ja Δm ≤ 50 % ja tf = 0 (püsiva leegita) | — |EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 ja [1] PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 ja [2] PCS ≤ 1,4 MJ.kg-2 ja [3] PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [4] | — |A2L | EN ISO 1182 [1]või | ΔT ≤ 50 °C ja Δm ≤ 50 % ja tf ≤ 20 s | — |EN ISO 1716 ja | PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 ja [1] PCS ≤ 4,0 MJ.kg-2 ja [2] PCS ≤ 4,0 MJ.kg-2 ja [3] PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 [4] | — |EN 13823 (SBI) | FIGRA ≤ 270 W.s-1 ja LFS < näidise serv ja THR600s ≤ 7,5 MJ | Suitsu eraldumine [5]ja põlevad tilgad/osakesed [6] |BL | EN 13823 (SBI) ja | FIGRA ≤ 270 W.s-1 ja LFS < näidise serv ja THR600s ≤ 7,5 MJ | Suitsu eraldumine [5]ja põlevad tilgad/osakesed [6] |EN ISO 11925-2: [8] mõjuaeg = 30 s | Fs ≤ 150 mm 60 s jooksul |CL | EN 13823 (SBI) ja | FIGRA ≤ 460 W.s-1 ja LFS < näidise serv ja THR600s ≤ 15 MJ | Suitsu eraldumine [5]ja põlevad tilgad/osakesed [6] |EN ISO 11925-2: [8] mõjuaeg = 30 s | Fs ≤ 150 mm 60 s jooksul |DL | EN 13823 (SBI) ja | FIGRA ≤ 2100 W.s-1 THR600s ≤ 100 MJ | Suitsu eraldumine [5]ja põlevad tilgad/osakesed [6] |EN ISO 11925-2: [8] mõjuaeg = 30 s | Fs ≤ 150 mm 60 s jooksul |EL | EN ISO 11925-2: [8] mõjuaeg = 15 s | Fs ≤ 150 mm 20 s jooksul | põlevad tilgad/osakesed [7] |FL | Toimivust ei määrata |[1] "Homogeensete toodete korral ja mittehomogeensete toodete oluliste komponentide korral.[2] "Mittehomogeensete toodete osaliselt kaetud väheoluliste komponentide korral.[3] "Mittehomogeensete toodete täielikult kaetud väheoluliste komponentide korral.[4] "Terviktoote korral.[5] "s1 = SMOGRA ≤ 105 m"2".s"-2" ja TSP"600s" ≤ 250 m"2"; s2 = SMOGRA ≤ 580 m"2".s"-2" ja TSP"600s" ≤ "1600" m"2"; s3 = mitte s1 või s2.[6] "d0 = EN 13823 (SBI) korral puuduvad 600 sekundi jooksul põlevad tilgad/osakesed; d1 = EN 13823 (SBI) puhul puuduvad 600 s jooksul kauem kui 10 s püsivad põlevad tilgad/osakesed; d2 = mitte d0, mitte d1; paberi süttimine EN ISO 11925-2 puhul annab liigituseks d2.[7] "Vastu võetud = paber ei sütti (ei liigitata); tagasi lükatud = paber süttib (liigitus d2).[8] "Pinnale toimiva leegi puhul ja, kui toote lõppkasutuse tingimustes on vaja, servale toimiva leegi puhul."--------------------------------------------------