CELEX: 32003D0629
Language: hu
Date: 2003-08-27 00:00:00
Title: A Bizottság határozata (2003. augusztus 27.) az építési termékek tűzállóság szerinti osztályozási rendszerének megállapításáról szóló 2000/367/EK határozatnak a hő- és füstelvezető termékek tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2003) 2851. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

13/31. kötet        HU                                  Az Európai Unió Hivatalos Lapja                                               427
32003D0629
L 218/51                                         AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA                                                2003.8.30.
                                                       A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
                                                              (2003. augusztus 27.)
             az építési termékek tűzállóság szerinti osztályozási rendszerének megállapításáról szóló 2000/367/EK
                          határozatnak a hő- és füstelvezető termékek tekintetében történő módosításáról
                                           (az értesítés a C(2003) 2851. számú dokumentummal történt)
                                                            (EGT vonatkozású szöveg)
                                                                 (2003/629/EK)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,                                            ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a 93/68/EGK irányelvvel (1) módosított, az építési ter-                                      1. cikk
mékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i                       A 2000/367/EK határozat melléklete az e határozat mellékleté-
89/106/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 20. cikke               ben foglaltaknak megfelelően módosul.
(2) bekezdésére,
mivel:
                                                                                                         2. cikk
(1)    Az építési termékek, építmények és azok részei tűzállóság
       szerinti osztályozásának tekintetében a 89/106/EGK taná-              Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
       csi irányelv végrehajtásáról szóló, 2000. május 3-i
       2000/367/EK bizottsági határozatnak (3) a műszaki fejlő-
       déshez való hozzáigazítás céljából ki kell terjednie a hő- és
       füstelvezető termékekre is.                                           Kelt Brüsszelben, 2003. augusztus 27-én.
(2)    A 2000/367/EK határozatot ezért ennek megfelelően
                                                                                                           a Bizottság részéről
       módosítani kell.
                                                                                                              Erkki LIIKANEN
(3)    Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak
       az építésügyi állandó bizottság véleményével,                                                         a Bizottság tagja
(1) HL L 220., 1993.8.30., 1. o.
(2) HL L 40., 1989.2.11., 12. o.
(3) HL L 133., 2000.6.6., 26. o.
 ---pagebreak--- 428    HU                                          Az Európai Unió Hivatalos Lapja                                                         13/31. kötet
                                                                 MELLÉKLET
    A 2000/367/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:
    1. A „JELMAGYARÁZAT” című szakasz a következőképpen módosul:
        a) a táblázat a következő sorokkal egészül ki:
             „D            stabilitás időtartama állandó hőmérséklet mellett
             DH            stabilitás időtartama a standard idő–hőmérséklet görbe alatt
             F             mesterséges hő- és füstelvezetés funkcionalitása
             B             természetes hő- és füstelvezetés funkcionalitása”
       b) a 2. megjegyzés az „EN 13501-3” után az „EN 13501-4” -gyel egészül ki.
    2. Az „OSZTÁLYOZÁSOK” című szakasz a következőképpen módosul:
       a) a 2. pont a következőképpen módosul:
          i. a falakra vonatkozó táblázat az RE360, az REI360, az REI-M360 és az REW360 osztállyal egészül ki;
          ii. a födémekre és tetőkre vonatkozó táblázat osztályozási része:
               – az „RE” fölött egy „R” jelölésű új sorral egészül ki, a R30 osztállyal,
               – az RE360 és az REI360 osztállyal egészül ki;
       b) a 3. pontban a „tűzvédő bevonatok, burkolatok és védőfalak” szavak helyébe a „tűzvédő bevonatok, lemezek,
          vakolatok, burkolatok és védőfalak” szavak lépnek;
       c) a 4. pont a következőképpen módosul:
          i. a „válaszfalakra (beleértve a szigetelés nélküli szakaszokat is tartalmazó válaszfalakat)” vonatkozó táblázat
               az EI-M180 és az EI-M240 osztállyal egészül ki;
          ii. a „szállítószalagok és pályához kötött szállítóeszközök lezárására” vonatkozó táblázatban a „Megjegyzés”
               helyébe a következő szöveg lép: „Az” I „osztályozás az” 1 „vagy” 2 „toldalékkal egészül ki annak jelölésére,
               hogy a szigetelésnek melyik meghatározását használják.” I „osztályozást azon esetekre kell létrehozni,
               amelyekben a próbatest egy olyan cső- vagy csatornakonfiguráció, amelynél nem került sor a
               szállítószalag-rendszer lezárásának értékelésére. A” C „jelzéssel való kiegészítés azt jelöli, hogy a szerkezet
               az” önzáródás „kritériumát is teljesíti (megfelel/nem felel meg jellegű vizsgálat)*.”;
          iii. a „fal- és mennyezetburkolatokra” vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:
               „Szerkezet                               fal- és mennyezetburkolatok
               Szabvány(ok)                             EN 13501-2; EN 14135
               Osztályozás:
               K1                10
               K2                10                        30                     60
               Megjegyzések: Az »1« vagy »2« toldalék azt jelöli, hogy melyik hordozófelületet, tűzzel szembeni viselkedési kritériumot és
                               kiterjesztési szabályt alkalmazzák ennél az osztályozásnál.”
       d) a következő 7. ponttal egészül ki:
          „7. Hő- és füstelvezető rendszerekben használt termékek
                Az e szakaszban említett szabványok még előkészítés alatt állnak, és sor kerülhet esetleges
                felülvizsgálatukra vagy javításukra.
                Szerkezet                            egyszakaszos füstelvezető csatornák
                Szabvány(ok)                         EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-9; EN 12101-7
                Osztályozás: –
                E300                                    30                  60        90         120
                E600                                    30                  60        90         120
                Megjegyzések: Az osztályozás a kizárólag egyszakaszos alkalmazásra való alkalmasság jelölése céljából kiegészül az »egy«
                              szóval.
                              Ezenkívül a »ve« és/vagy »ho« szimbólum azt jelöli, hogy a szerkezet vízszintes és/vagy függőleges haszná-
                              latra alkalmas.
                              Az »S« szimbólum 5 m3/óra/m2-nél kisebb szivárgási sebességet jelez. (Az »S« osztályozás nélküli csatornák
                              szivárgási sebességének 10 m3/óra/m2-nél kevesebbnek kell lennie.)
                              Környezeti hőmérsékleten mérve az »500«, »1 000« és »1 500« szám a fenti nyomásértékekig való alkalmas-
                              ságot jelöli.
 ---pagebreak--- 13/31. kötet HU                                   Az Európai Unió Hivatalos Lapja                                                            429
                Szerkezet                            többszakaszos füstelvezető csatornák
                Szabvány(ok)                         EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-8; EN 12101-7
                Osztályozás: –
                EI                                     30                      60         90        120
                Megjegyzések: Az osztályozás a többszakaszos alkalmazásra való alkalmasság jelölése céljából kiegészül a »több« szóval.
                              Ezenkívül a »ve« és/vagy »ho« szimbólum azt jelöli, hogy a szerkezet vízszintes és/vagy függőleges haszná-
                              latra alkalmas.
                              Az »S« szimbólum 5 m3/óra/m2-nél kisebb szivárgási sebességet jelez. (Az »S« osztályozás nélküli csator-
                              nák szivárgási sebességének 10 m3/óra/m2-nél kevesebbnek kell lennie.)
                              Környezeti hőmérsékleten mérve az »500«, »1 000« és »1 500« szám a fenti nyomásértékekig való alkal-
                              masságot jelöli.
                Szerkezet                            egyszakaszos füstelvezető csappantyúk
                Szabvány(ok)                         EN 13501-4; EN 1363-1, 3; EN 1366-9, 10; EN 12101-8
                Osztályozás: –
                E300                                   30                      60         90        120
                E600                                   30                      60         90        120
                Megjegyzések: Az osztályozás az egyszakaszos alkalmazásra való alkalmasság jelölése céljából kiegészül az »egy« szóval.
                              A »HOT 400/30« (high operational temperature – magas üzemi hőmérséklet) szimbólum azt jelöli, hogy a
                              csappantyú 400 °C alatti hőmérsékleti viszonyok között 30 perces időtartamig nyitható és zárható (csak
                              E600 osztályozás mellett alkalmazható).
                              A »ved«, »vew«, »vedw« és/vagy »hod«, »how«, »hodw« szimbólum azt jelöli, hogy a szerkezet vízszintes és/vagy
                              függőleges használatra alkalmas, akár csatornába, falba vagy mindkettőbe van szerelve.
                              Az »S« szimbólum 200 m3/óra/m2-nél kisebb szivárgási sebességet jelöl. Az »S« osztályozás nélküli csap-
                              pantyúk szivárgási sebessége nem érheti el a 360 m3/óra/m2-t. A 200 m3/óra/m2-nél kisebb értéket mutató
                              csappantyúkra a fenti érték vonatkozik, a 200 m3/óra/m2 és 360 m3/óra/m2 közötti értéket mutató csap-
                              pantyúkra pedig a 360 m3/óra/m2. A szivárgási sebességek környezeti és magas hőmérsékletre egyaránt
                              vonatkoznak.
                              Környezeti hőmérsékleten mérve az »500«, »1 000« és »1 500« szám a fenti nyomásértékekig való alkal-
                              masságot jelöli.
                              Az »AA« vagy »MA« szimbólum az automatikus aktiválást vagy a kézi beavatkozást jelöli.
                              Az »i      –o«, »i      o « vagy »i     « o »szimbólum azt jelöli, hogy a szerkezet a teljesítményre vonatkozó
                              követelményeknek csak belülről kifelé, kívülről befelé, illetve mindkét irányban megfelel.«
                              A »C300«, »C10000«, »Cmod« szimbólum azt jelöli, hogy a csappantyú csak füstelvezető rendszerekben, kom-
                              binált füstelvezető és klímarendszerekben való használatra, vagy pedig szabályozó csappantyúként kom-
                              binált füstelvezető és klímarendszerekben való használatra alkalmas.
                Szerkezet                            Többszakaszos tűzálló füstelvezető csappantyúk
                Szabvány(ok)                         EN 13501-4; EN 1363-1, 2, 3; EN 1366-2, 8, 10; EN 12101-8
                Osztályozás: –
                EI                                     30                      60         90        120
                E                                      30                      60         90        120
                Megjegyzések: Az osztályozás a többszakaszos alkalmazásra való alkalmasság jelölése céljából kiegészül a »több« szóval.
                              A »HOT 400/30« (high operational temperature – magas üzemi hőmérséklet) szimbólum azt jelöli, hogy a
                              csappantyú 400 °C alatti hőmérsékleti viszonyok között 30 perces időtartamig nyitható és zárható.
                              A »ved«, »vew«, »vedw« és/vagy »hod«, »how«, »hodw« szimbólum azt jelöli, hogy a szerkezet vízszintes és/vagy
                              függőleges használatra alkalmas, akár csatornába, falba vagy mindkettőbe van szerelve.
                              Az »S« szimbólum 200 m3/óra/m2-nél kisebb szivárgási sebességet jelöl. Az »S« osztályozás nélküli csap-
                              pantyúk szivárgási sebessége nem érheti el a 360 m3/óra/m2-t. A 200 m3/óra/m2-nél kisebb értéket mutató
                              csappantyúkra ez az érték vonatkozik, a 200 m3/óra/m2 és 360 m3/óra/m2 közötti értéket mutató csap-
                              pantyúkra pedig a 360 m3/óra/m2. A szivárgási sebességek környezeti és magas hőmérsékletre egyaránt
                              vonatkoznak.
                              Környezeti hőmérsékleten mérve az »500«, »1 000« és »1 500« szám a fenti nyomásértékekig való alkal-
                              masságot jelöli.
                              Az »AA« vagy »MA« szimbólum automatikus aktiválást vagy kézi beavatkozást jelöli.
                              Az »i     o«, »i   o« vagy »i     « o »szimbólum azt jelöli, hogy a szerkezet a teljesítményre vonatkozó köve-
                              telményeknek csak belülről kifelé, kívülről befelé, illetve mindkét irányban megfelel.«
                              A »C300«, »C10000«, »Cmod« szimbólum azt jelöli, hogy a csappantyú csak füstelvezető rendszerekben, kom-
                              binált füstelvezető és klímarendszerekben való használatra, vagy pedig szabályozó csappantyúként kom-
                              binált füstelvezető és klímarendszerekben való használatra alkalmas.
 ---pagebreak--- 430 HU                                        Az Európai Unió Hivatalos Lapja                       13/31. kötet
       Szerkezet                            füstgátló szerkezetek
       Szabvány(ok)                         EN 13501-4; EN 1363-1, 2; EN 12101-1
       Osztályozás: D
       D600                                 30                      60    90         120          A
       DH                                   30                      60    90         120          A
       Megjegyzések: Az »A« bármilyen, 120 percet meghaladó időtartam lehet.
      Szerkezet                             Motoros hő- és füstelszívó ventillátorok, illesztések
      Szabvány(ok)                          EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-3; ISO 834-1
      Osztályozás: F
      F200                                                                           120
      F300                                                          60
      F400                                                                90         120
      F600                                                          60
      F842                                  30
      Megjegyzések:
      Szerkezet                             Természetes hő- és füstelszívó ventillátorok
      Szabvány(ok)                          EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-3
      Osztályozás: B
      B300                                  30
      B600                                  30
      Bθ                                    30
      Megjegyzések: Ahol θ a kitettség feltételeit (hőmérséklet) jelöli.”