CELEX: 32006D0751
Language: hr
Date: 2006-10-27 00:00:00
Title: 2006/751/EZ: Odluka Komisije od 27. listopada 2006. o izmjeni Odluke 2000/147/EZ o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevnih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5063)  Tekst značajan za EGP

13/Sv. 58
            
            
               HR
            
            
               Službeni list Europske unije
            
            
               154
            
         32006D0751
   
               L 305/8
            
            
               SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE
            
         ODLUKA KOMISIJE
   od 27. listopada 2006.
   o izmjeni Odluke 2000/147/EZ o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevnih proizvoda
   (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5063)
   (Tekst značajan za EGP)
   (2006/751/EZ)
   KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,
   uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,
   uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na građevne proizvode (1), a posebno njezin članak 20. stavak 2.,
   budući da:
   
               (1)
            
            
               Komisija je Odlukom 2000/147/EZ (2) utvrdila razredbeni sustav reakcije na požar građevnih proizvoda.
            
         
               (2)
            
            
               Nakon pregleda određenih obitelji proizvoda, treba utvrditi odvojene razrede reakcije na požar električnih kablova.
            
         
               (3)
            
            
               Stoga Odluku 2000/147/EZ treba na odgovarajući način izmijeniti.
            
         
               (4)
            
            
               Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za graditeljstvo,
            
         DONIJELA JE OVU ODLUKU:
   Članak 1.
   Prilog Odluci 2000/147/EZ mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.
   Članak 2.
   Ova je Odluka upućena državama članicama.
   
      Sastavljeno u Bruxellesu 27. listopada 2006.
      
         
            Za Komisiju
         
         Günter VERHEUGEN
         
            Potpredsjednik
         
      
   
   
      (1)  SL L 40, 11.2.1989., str. 12. Direktiva kako zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str 1.).
   
      (2)  SL L 50, 23.2.2000., str. 14.
   
      PRILOG
      Prilog Odluci 2000/147/EZ mijenja se kako slijedi:
      
                  1.
               
               
                  Naslov tablice 1. zamjenjuje se s „RAZREDI REAKCIJE NA POŽAR GRAĐEVNIH PROIZVODA OSIM PODNIH OBLOGA, LINEARNIH PROIZVODA ZA TOPLINSKU IZOLACIJU CIJEVI I ELEKTRIČNIH KABLOVA”.
               
            
                  2.
               
               
                  Bilješka (*) tablice 1. briše se.
               
            
                  3.
               
               
                  Dodaje se sljedeći tekst:
                  „Tablica 4.
                  
                  RAZREDI REAKCIJE NA POŽAR ELEKTRIČNIH KABLOVA
                  
                              Razred
                           
                           
                              Ispitna metoda/metode
                           
                           
                              Kriteriji razredbe
                           
                           
                              Dodatna razredba
                           
                        
                              Aca
                              
                           
                           
                              EN ISO 1716
                           
                           
                              PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                              B1ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 2 (5)
                              
                              
                                 i
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,75 m i
                              THR1 200 s ≤ 10 MJ i
                              najviša HRR ≤ 20 kW i
                              FIGRA ≤ 120 Ws-1
                              
                           
                           
                              Stvaranje dima (2)
                                  (6) i Goruće kapljice/komadići (3) i Kiselina (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              B2ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 i
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,5 m i
                              THR1 200 s ≤ 15 MJ i
                              najviša HRR ≤ 30 kW i
                              FIGRA ≤ 150 Ws-1
                              
                           
                           
                              Stvaranje dima (2)
                                  (7) i Goruće kapljice/komadići (3) i Kiselina (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Cca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 i
                              
                           
                           
                              FS ≤ 2,0 m i
                              THR1 200 s ≤ 30 MJ i
                              najviša HRR ≤ 60 kW i
                              FIGRA ≤ 300 Ws-1
                              
                           
                           
                              Stvaranje dima (2)
                                  (7) i Goruće kapljice/komadići (3) i Kiselina (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Dca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 i
                              
                           
                           
                              THR1 200 s ≤ 70 MJ i
                              najviša HRR ≤ 400 kW i
                              FIGRA ≤ 1 300  Ws-1
                              
                           
                           
                              Stvaranje dima (2)
                                  (7) i Goruće kapljice/komadići (3) i Kiselina (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Eca
                              
                           
                           
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                           
                               
                           
                        
                              Fca
                              
                           
                           
                              Nije utvrđena ponašanje
                           
                        UVJETI MONTIRANJA I UČVRŠĆIVANJA I DEFINICIJE PARAMETARA ISPITIVANJA U VEZI S ELEKTRIČNIM KABLOVIMA (KAKO JE SPOMENUTO U FUSNOTI (5) TABLICE 4.)
                  1.   Uvjeti montiranja i učvršćivanja
                  
                  1.1.   Glavno montiranje ispitnih uzoraka razreda B1ca, B2ca, Cca i Dca
                     
                  
                  Kablovi se montiraju na prednji dio standardnih ljestvi (EN 50266-1). Koriste se kablovi dužine 3,5 m. Donji dio električnih kablova treba biti 20 cm ispod donjeg ruba plamenika. Kablovi se postavljaju po sredini ljestvi (u odnosu na njihovu širinu).
                  Svaki se ispitni uzorak ili snop posebno učvršćuje na svaku prečku ljestvi pomoću metalne žice (od čelika ili bakra). Za električne kablove promjera do uključivo 50 mm, treba upotrijebiti žicu promjera između 0,5 mm do uključivo 1,0 mm. Za kablove promjera većeg od 50 mm treba upotrijebiti žicu promjera između 1,0 mm i 1,5 mm.
                  Pri montiranju ispitnih uzoraka, prvi se ispitni uzorak postavlja približno po sredini ljestvi dok se slijedeći uzorci dodaju sa svake strane tako da je cijeli niz ispitnih uzoraka približno centriran na ljestvama.
                  Određivanje razmaka i povezivanje u snopove objašnjeno je u nastavku.
                  Na svakoj visini od 25 cm povuče se vodoravna crta kako bi se izmjerilo širenje plamena kao funkcija vremena. Prva crta (tj. nulta crta) je na istoj visini kao i plamenik.
                  Kablovi se montiraju kako slijedi, ovisno o naznačenoj razredbi.
                  1.1.1.   Razred B2ca, Cca i razred Dca
                     
                  
                  Izabrani postupak montiranja ovisi o promjeru električnog kabla u skladu s Tablicom 4.1
                  
                     Tablica 4.1
                  
                  MONTIRANJE KAO FUNKCIJA PROMJERA KABLA
                  
                              Promjer kabla
                           
                           
                              Montiranje
                           
                        
                              Veći ili jednak 20 mm
                           
                           
                              20 mm razmaka između kablova
                           
                        
                              Između 5 i 20 mm
                           
                           
                              Razmak promjera jednog kabla između kablova
                           
                        
                              Manji ili jednak 5 mm
                           
                           
                              Kablovi se povezuju u snopove promjera 10 mm. Snopovi se ne smiju saviti. Razmak između snopova je 10 mm.
                           
                        Granične vrijednosti su utvrđene s promjerom zaokruženim na najbliži mm, osim kablova čiji je promjer manji od 5 mm, gdje se promjer ne zaokružuje.
                  Sljedeće formule koriste se za utvrđivanje broja dužina kablova po ispitivanju.
                  1.1.1.1.   Za kablove promjera 20 mm ili većeg
                  Broj kablova, N, dobiva se:
                  
                      … jednadžba 1
                  gdje je:
                  
                               
                           
                           
                              dc promjer kabla (u mm i zaokružen na najbliži mm).
                           
                        
                               
                           
                           
                              int funkcija = rezultat kao dio cijelog broja (tj. vrijednost zaokružena prema dolje).
                           
                        1.1.1.2.   Za kablove promjera većeg od 5 mm ali manjeg od 20 mm
                  Broj kablova, N, dobiva se:
                  
                      … jednadžba 2
                  gdje je:
                  
                               
                           
                           
                              dc promjer kabla (u mm i zaokružen).
                           
                        
                               
                           
                           
                              int funkcija = rezultat kao dio cijelog broja (tj. vrijednost zaokružena prema dolje).
                           
                        1.1.1.3.   Za kablove ili žice promjera 5 mm ili manjeg
                  Broj snopova kablova od 10 mm, Nbu, dobiva se:
                  
                      … ecuația 3.
                  Time se montira 15 snopova s 10 mm razmaka između snopova.
                  broj kablova u svakom snopu (n) je:
                  
                      … jednadžba 4
                  gdje je:
                  
                               
                           
                           
                              dc promjer kabla (u mm i nije zaokružen).
                           
                        
                               
                           
                           
                              Broj dužina kablova (CL) za žice ili kablove promjera manjeg od 5 mm će tako biti:
                              CL = n × 15 … jednadžba 5
                           
                        1.1.1.4.   Ukupna dužina kabla po ispitivanju
                  Ukupna dužina L (m) po ispitivanju je:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 L = n × 15 × 3,5 za dc ≤ 5 mm
                              ili
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 L = n × 3,5 za dc > 5 mm … jednadžba 6
                           
                        1.1.2.   Razred B1ca
                     
                  
                  Na poleđini nosača kabla postavlja se nezapaljiva ploča od kalcijevog silikata gustoće 870 50 kg/m3 i debljine11 2 mm. Ova ploča se može montirati u dva dijela.
                  U svim drugim aspektima montiranje kablova jednako je razredima B2ca, Cca i Dca.
                  2.   Definicije parametara ispitivanja
                  
                  
                     Tablica 4.2
                  
                  DEFINICIJE PARAMETARA ISPITIVANJA U FIPEC20 SCENARIJ 1 I 2
                  Svi izračunati parametri se vrjednuju tijekom 20 minuta od početka ispitivanja (paljenja plamenika).
                  
                     
                  
                              Parametar
                           
                           
                              Objašnjenje
                           
                        
                              Početak ispitivanja
                           
                           
                              Paljenje plamenika
                           
                        
                              Kraj ispitivanja
                           
                           
                              20 minuta nakon paljenja plamenika (kraj razdoblja za izračunavanje parametara)
                           
                        
                              HRRsm30, kW
                           
                           
                              Stopa oslobađanja topline izražena klizajućom srednjom vrijednošću 30-s
                           
                        
                              SPRsm60, m2/s
                           
                           
                              Stopa stvaranja dima izražena klizajućom srednjom vrijednošću 60-s
                           
                        
                              Najviša HRR, kW
                           
                           
                              Maksimum HRRsm30 između početka i kraja ispitivanja, osim udjela izvora paljenja
                           
                        
                              Najviša SPR, m2/s
                           
                           
                              Maksimum SPRsm60 između početka i kraja ispitivanja
                           
                        
                              THR1 200 , MJ
                           
                           
                              Ukupno oslobađanje topline (HRRsm30) od početka do kraja ispitivanja, osim udjela izvora paljenja
                           
                        
                              TSP1 200 , m2
                              
                           
                           
                              Ukupno stvaranje dima (HRRsm60) od početka do kraja ispitivanja
                           
                        
                              FIGRA, W/s
                           
                           
                              Indeks stope širenja požara utvrđen je kao najviša vrijednost kvocijenta između HRRsm30,osim udjela izvora paljenja, i vremena. Granične vrijednosti HRRsm30 = 3 kW i THR = 0,4 MJ
                           
                        
                              SMOGRA, cm2/s2
                              
                           
                           
                              Indeks stope širenja dima utvrđen je kao najviša vrijednost kvocijenta između SPRsm60 i vremena, pomnožen s 10 000 . Granična vrijednost SPRsm60 0,1 m2/s i TSP = 6 m2
                              
                           
                        
                              PCS
                           
                           
                              Ukupni toplinski potencijal
                           
                        
                              FS
                           
                           
                              Širenje plamena (dužina oštećenja)
                           
                        
                              H
                           
                           
                              Širenje plamena
                           
                        
                              FIPEC
                           
                           
                              Ponašanje električnih kablova u požaru”
                           
                        
            
         (1)  Za proizvod kao cjelinu, osim metalnih materijala, i za svaku vanjsku komponentu proizvoda (npr. oplata).
      
         (2)  
      s1= TSP1 200 ≤ 50 m2 i najviša SPR ≤ 0,25 m2/s.
      s1a= s1 i prozračnost u skladu s normom EN 61034-2 ≥ 80 %.
      s1b= s1 i prozračnost u skladu s normom EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %.
      s2= TSP1 200 ≤ 400 m2 i najviša SPR ≤ 1,5 m2/s.
      s3= nije s1 ili s2
      
         (3)  Za FIPEC20 Scenarij 1 i 2: d0 = nema gorućih kapljica/komadića unutar 1 200 s; d1 = nema gorućih kapljica/komadića koji traju dulje od 10 s unutar 1 200 s; d2 = nije d0 ili d1.
      
         (4)  EN 50267-2-3: a1 = vodljivost < 2,5 μS/mm i pH > 4,3; a2 = vodljivost < 10 μS/mm i pH > 4,3; a3 = nije a1 ili a2. Nema deklaracije = Nije utvrđena ponašanje.
      
         (5)  Protok zraka u komori namješta se na 8 000 ± 800 l/min.
      FIPEC20 Scenarij 1 = prEN 50399-2-1 s montiranjem i učvršćivanjem kako je dolje opisano.
      FIPEC20 Scenarij 2 = prEN 50399-2-2 s montiranjem i učvršćivanjem kako je dolje opisano.
      
         (6)  Razred dima utvrđen za razred B1ca kablova mora proizlaziti iz ispitivanja FIPEC20 Scen 2.
      
         (7)  Razred dima utvrđen za razred B2ca, Cca i Dca kablova mora proizlaziti iz ispitivanja FIPEC20 Scen 1.
      
         (8)  Mjerenja opasnih svojstava plinova koji se razvijaju u slučaju požara, što podrazumijeva sposobnost osoba da privedu kraju istjecanje, a ne da opisuju otrovnost ovih plinova.