CELEX: 32014D0314
Language: fi
Date: 2014-05-28 00:00:00
Title: 2014/314/EU: Komission päätös, annettu 28 päivänä toukokuuta 2014 , arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi vesikiertoisille lämmittimille (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3452)  ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

3.6.2014   
            
            
               FI
            
            
               Euroopan unionin virallinen lehti
            
            
               L 164/83
            
         KOMISSION PÄÄTÖS,
   annettu 28 päivänä toukokuuta 2014,
   arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi vesikiertoisille lämmittimille
   
      
         (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3452)
      
   
   (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
   
      (2014/314/EU)
   
   EUROOPAN KOMISSIO, joka
   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
   ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,
   on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,
   sekä katsoo seuraavaa:
   
               (1)
            
            
               Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaan EU:n ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille, joilla on koko elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön.
            
         
               (2)
            
            
               Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään, että erityiset ympäristömerkin myöntämisperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin.
            
         
               (3)
            
            
               Komissio on laatinut alustavan raportin unionissa yleisesti käytössä olevan tuoteryhmän ”vesikiertoiset lämmittimet” teknisistä, ympäristöön liittyvistä, taloudellista ja oikeudellisista näkökohdista ja on asettanut sen yleisön saataville kommentteja varten. Tämän raportin perustana oleva tutkimus, jäljempänä ’tutkimus’, toteutettiin yhdessä unionissa ja kolmansissa maissa toimivien sidosryhmien ja kiinnostuneiden tahojen kanssa.
            
         
               (4)
            
            
               Alustavassa raportissa esitetyt tutkimuksen tulokset osoittivat, että käyttövaiheen energiankulutus vaikuttaa merkittävimmin vesikiertoisten lämmittimien kokonaisympäristövaikutuksiin. Näin ollen olisi edistettävä energiatehokkaiden ja vähän kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavien vesikiertoisten lämmittimien käyttöä; lisäksi olisi edistettävä ympäristöystävällisempiä tekniikoita käyttävien ja kuluttajille turvallisten lämmittimien käyttöä.
            
         
               (5)
            
            
               Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet ”vesikiertoisten lämmittimien” tuoteryhmää varten.
            
         
               (6)
            
            
               Näiden perusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten olisi oltava voimassa neljä vuotta tämän päätöksen tekemisestä.
            
         
               (7)
            
            
               Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,
            
         ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
   1 artikla
   1.   Tuoteryhmään ”vesikiertoiset lämmittimet” kuuluvat tuotteet, joita käytetään lämmön tuottamiseen osana vesikiertoista keskuslämmitysjärjestelmää, jossa lämmin vesi jaetaan kiertovesipumpun ja lämmönsäteilijöiden avulla halutun sisälämpötilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi suljetussa tilassa, kuten rakennuksessa, asunnossa tai huoneessa. Lämmönkehitin kehittää lämpöä käyttäen yhtä tai useampaa seuraavista prosesseista ja tekniikoista:
   
               a)
            
            
               kaasumaisten, nestemäisten tai kiinteiden fossiilisten polttoaineiden polttaminen;
            
         
               b)
            
            
               kaasumaisen, nestemäisen tai kiinteän biomassan polttaminen;
            
         
               c)
            
            
               Joule-ilmiön käyttäminen sähkövastuslämmityselementeissä;
            
         
               d)
            
            
               ympäristön lämmön talteen ottaminen ilmasta, vedestä tai maaperästä ja/tai hukkalämmön talteen ottaminen;
            
         
               e)
            
            
               yhteistuotanto (lämmön ja sähkön yhtäaikainen tuottaminen yhdessä prosessissa);
            
         
               f)
            
            
               aurinkoenergia (lisäsähkö).
            
         2.   Vesikiertoisten lämmittimien enimmäisantoteho on 400 kW.
   3.   Tämän tuoteryhmän soveltamisalaan kuuluvat myös yhdistelmälämmittimet, jos niiden ensisijaisena toimintona on tilan lämmittäminen.
   4.   Seuraavat tuotteet eivät kuulu tähän tuoteryhmään:
   
               a)
            
            
               lämmittimet, joiden ensisijaisena toimintona on kuuman juoma- tai talousveden tuottaminen;
            
         
               b)
            
            
               lämmittimet, joita käytetään kaasumaisten lämmönsiirtoaineiden kuten höyryn tai ilman lämmittämiseen ja jakeluun;
            
         
               c)
            
            
               yhteistuotantotilalämmittimet, joiden suurin sähköntuotantokapasiteetti on 50 kilowattia tai enemmän.
            
         
               d)
            
            
               tilalämmittimet, joissa yhdistetään sekä epäsuora lämmitys, jossa käytetään vesikiertoista keskuslämmitysjärjestelmää, että suora lämmitys, jossa ohjataan lämpö siihen huoneeseen tai tilaan, johon laite on asennettu.
            
         2 artikla
   Tässä päätöksessä tarkoitetaan
   
               1.
            
            
               ’lämmittimellä’ tilalämmitintä tai yhdistelmälämmitintä;
            
         
               2.
            
            
               ’tilalämmittimellä’ laitetta, joka
               
                           a)
                        
                        
                           tuottaa lämpöä vesikiertoiseen keskuslämmitysjärjestelmään halutun sisälämpötilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi suljetussa tilassa kuten rakennuksessa, asunnossa tai huoneessa ja
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           on varustettu yhdellä tai useammalla lämmönkehittimellä;
                        
                     
         
               3.
            
            
               ’yhdistelmälämmittimellä’ vesikiertoista tilalämmitintä, joka on suunniteltu tuottamaan lämpöä myös lämpimän juoma- tai talousveden toimittamiseksi määrätyillä lämpötiloilla, määrillä ja virtaamilla määrättyinä aikaväleinä ja joka on liitetty ulkoiseen juoma- tai talousveden jakeluun;
            
         
               4.
            
            
               ’tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvalla kokoonpanolla’ loppukäyttäjälle tarjottavaa kokoonpanoa, johon sisältyy yksi tai useampi tilalämmitin yhdistettynä yhteen tai useampaan lämmönsäätölaitteeseen ja/tai yhteen tai useampaan aurinkolämpölaitteeseen;
            
         
               5.
            
            
               ’yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvalla kokoonpanolla’ loppukäyttäjälle tarjottavaa kokoonpanoa, johon sisältyy yksi tai useampi yhdistelmälämmitin yhdistettynä yhteen tai useampaan lämmönsäätölaitteeseen ja/tai yhteen tai useampaan aurinkolämpölaitteeseen;
            
         
               6.
            
            
               ’aurinkolämpölaitteella’ pelkästään aurinkolämpöä käyttävää järjestelmää, aurinkokeräintä, aurinkokuumavesisäiliötä tai keräinpiirin pumppua, jotka on saatettu erikseen markkinoille;
            
         
               7.
            
            
               ’vesikiertoisella keskuslämmitysjärjestelmällä’ järjestelmää, jossa käytetään vettä lämmönsiirtoaineena keskitetysti tuotetun lämmön jakelemiseksi lämmönsäteilijöihin rakennuksen tai sen osien lämmitystä varten;
            
         
               8.
            
            
               ’lämmönkehittimellä’ lämmittimen osaa, joka tuottaa lämpöä yhdellä tai useammalla seuraavista prosesseista:
               
                           a)
                        
                        
                           fossiilisten polttoaineiden ja/tai biopolttoaineiden polttaminen;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Joule-ilmiön käyttäminen sähkövastuslämmityselementeissä;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           ympäristön lämmön talteen ottaminen ilmasta, vedestä tai maaperästä ja/tai hukkalämmön talteen ottaminen;
                        
                     
         
               9.
            
            
               ’kaasulämmittimellä’ tilalämmitintä tai yhdistelmälämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla fossiilisilla tai biomassasta saaduilla kaasumaisilla polttoaineilla toimivalla lämmönkehittimellä;
            
         
               10.
            
            
               ’nestemäisellä polttoaineella toimivalla lämmittimellä’ tilalämmitintä tai yhdistelmälämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla fossiilisilla tai biomassasta saaduilla nestemäisillä polttoaineilla toimivalla lämmönkehittimellä;
            
         
               11.
            
            
               ’kiinteällä polttoaineella toimivalla lämmittimellä’ tilalämmitintä tai yhdistelmälämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla fossiilisilla tai biomassasta saaduilla kiinteillä polttoaineilla toimivalla lämmönkehittimellä;
            
         
               12.
            
            
               ’kattilatilalämmittimellä’ tilalämmitintä, joka tuottaa lämpöä polttamalla fossiilisia polttoaineita ja/tai biopolttoaineita ja/tai käyttämällä Joule-ilmiötä sähkövastuslämmityselementeissä;
            
         
               13.
            
            
               ’kaasulla toimivalla kattilatilalämmittimellä’ kattilatilalämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla fossiilisilla tai biomassasta saatuja kaasumaisia polttoaineita polttavalla lämmönkehittimellä;
            
         
               14.
            
            
               ’nestemäisellä polttoaineella toimivalla kattilatilalämmittimellä’ kattilatilalämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla fossiilisia tai biomassasta saatuja nestemäisiä polttoaineita polttavalla lämmönkehittimellä;
            
         
               15.
            
            
               ’kiinteällä polttoaineella toimivalla kattilatilalämmittimellä’ kattilatilalämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla fossiilisia tai biomassasta saatuja kiinteitä polttoaineita polttavalla lämmönkehittimellä;
            
         
               16.
            
            
               ’kiinteällä biomassalla toimivalla kattilatilalämmittimellä’ kattilatilalämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla biomassasta saatuja kiinteitä polttoaineita polttavalla lämmönkehittimellä;
            
         
               17.
            
            
               ’sähkökattilatilalämmittimellä’ kattilatilalämmitintä, joka tuottaa lämpöä käyttämällä Joule-ilmiötä vain sähkövastuslämmityselementeissä;
            
         
               18.
            
            
               ’sähkökattilayhdistelmälämmittimellä’ kattilayhdistelmälämmitintä, joka tuottaa lämpöä käyttämällä Joule-ilmiötä vain sähkövastuslämmityselementeissä;
            
         
               19.
            
            
               ’lämpöpumpputilalämmittimellä’ tilalämmitintä, joka käyttää lämmön tuotantoon ilmasta, vedestä tai maaperästä talteen otettua ympäristölämpöä ja/tai hukkalämpöä; lämpöpumpputilalämmitin voi olla varustettu yhdellä tai useammalla lisälämmittimellä, jossa käytetään Joule-ilmiötä sähkövastuslämmityselementeissä tai poltetaan fossiilisia ja/tai biopolttoaineita;
            
         
               20.
            
            
               ’lämpöpumppuyhdistelmälämmittimellä’ lämpöpumpputilalämmitintä, joka on suunniteltu tuottamaan lämpöä myös lämpimän juoma- tai talousveden toimittamiseksi määrätyillä lämpötiloilla, määrillä ja virtaamilla määrättyinä aikaväleinä ja joka on liitetty ulkoiseen juoma- tai talousveden jakeluun;
            
         
               21.
            
            
               ’polttoaineella toimivalla lämpöpumppulämmittimellä’ lämpöpumppulämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla fossiilisilla tai biomassasta saaduilla kaasumaisilla tai nestemäisillä polttoaineilla toimivalla lämmönkehittimellä;
            
         
               22.
            
            
               ’sähköllä toimivalla lämpöpumppulämmittimellä’ lämpöpumppulämmitintä, joka on varustettu yhdellä tai useammalla sähköllä toimivalla lämmönkehittimellä;
            
         
               23.
            
            
               ’yhteistuotantotilalämmittimellä’ tilalämmitintä, joka tuottaa samanaikaisesti lämpöä ja sähköä samassa prosessissa;
            
         
               24.
            
            
               ’lämmönsäätölaitteella’ laitetta, joka toimii loppukäyttäjän käyttöliittymänä halutun huoneenlämpötilan arvojen ja ajoituksen suhteen ja viestittää asiaan liittyvät tiedot, kuten todellisen sisä- ja/tai ulkolämpötilan, lämmittimen rajapintaan kuten keskusyksikköön ja auttaa näin säätämään sisälämpötilaa;
            
         
               25.
            
            
               ’tilalämmityksen kausittaisella energiatehokkuudella’ (ηs) lämmittimen kattaman määrätyn lämmityskauden lämmitystarpeen ja tämän tarpeen täyttämiseksi tarvittavan vuotuisen energiankulutuksen suhdetta prosentteina ilmaistuna;
            
         
               26.
            
            
               ’vedenlämmityksen energiatehokkuudella’ (ηwh) yhdistelmälämmittimen tuottaman juoma- tai talousveden sisältämän hyötyenergian ja lämpimän veden tuotannon vaatiman energian suhdetta prosentteina ilmaistuna;
            
         
               27.
            
            
               ’nimellislämpöteholla’ kilowatteina ilmaistua lämmittimen ilmoitettua lämpötehoa, kun se toimii tilalämmittimenä ja mahdollisesti vedenlämmittimenä nimellisolosuhteissa; lämpöpumpputilalämmittimillä ja lämpöpumppuyhdistelmälämmittimillä nimellislämpötehon määrittämiseksi käytettävät nimellisolosuhteet ovat komission asetuksessa (EU) N:o 813/2013 (2) esitetyt vertailuolosuhteet;
            
         
               28.
            
            
               ’nimellisolosuhteilla’ lämmittimien käyttöolosuhteita keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa; nimellisolosuhteita käytetään määritettäessä nimellislämpötehoa, tilalämmityksen kausittaista energiatehokkuutta, vedenlämmityksen energiatehokkuutta, äänitehotasoa ja typen oksidien (NOx) päästöjä, hiilimonoksidipäästöjä (CO), kaasumaisen orgaanisen hiilen päästöjä ja hiukkaspäästöjä;
            
         
               29.
            
            
               ’keskimääräisillä ilmasto-olosuhteilla’ Strasbourgin kaupungille tyypillisiä lämpötilaolosuhteita;
            
         
               30.
            
            
               ’tilalämmityksen kausittaisilla päästöillä’:
               
                           —
                        
                        
                           automaattisyöttöisillä kiinteän polttoaineen kattiloilla nimellislämpöteholla tuotettujen päästöjen ja 30 prosentin osateholla tuotettujen päästöjen painotettua keskiarvoa milligrammoina kuutiometriä kohden;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           käsisyöttöisillä kiinteän polttoaineen kattiloilla, joita voidaan käyttää jatkuvasti 50 prosentin osateholla, nimellislämpöteholla tuotettujen päästöjen ja 50 prosentin osateholla tuotettujen päästöjen painotettua keskiarvoa milligrammoina kuutiometriä kohden;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           käsisyöttöisillä kiinteän polttoaineen kattiloilla, joita ei voida käyttää jatkuvasti 50 prosentin tai sitä pienemmällä osateholla, nimellislämpöteholla tuotettuja päästöjä milligrammoina kuutiometriä kohden;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           kiinteän polttoaineen yhteistuotantotilalämmittimillä nimellislämpöteholla tuotettuja päästöjä milligrammoina kuutiometriä kohden;
                        
                     
         
               31.
            
            
               ’lämmitysvaikutuksella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 (3) 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua lämmitysvaikutusta;
            
         
               32.
            
            
               ’Nm3:llä’ normaalikuutiometriä (101,325 kPa, 273,15 K).
            
         3 artikla
   EU-ympäristömerkin saadakseen tuotteen on kuuluttava tämän päätöksen 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ”vesikiertoiset lämmittimet” ja oltava tämän päätöksen liitteessä esitettyjen arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten mukainen.
   4 artikla
   Tuoteryhmän ”vesikiertoiset lämmittimet” arviointiperusteet ja niihin liittyvät liitteessä vahvistetut arviointi- ja todentamisperusteet ovat voimassa neljä vuotta tämän päätöksen hyväksymispäivästä.
   5 artikla
   Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ”vesikiertoiset lämmittimet” annetaan tunnusnumero ”045”.
   6 artikla
   1.   Tuoteryhmään ”sähkökäyttöiset, kaasukäyttöiset ja absorptiolämpöpumput” kuuluvia vesikiertoisille keskuslämmitysjärjestelmille lämpöä tuottavia lämpöpumppuja koskevat ympäristömerkkihakemukset, jotka on toimitettu kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamispäivästä, voivat perustua joko päätöksessä 2007/742/EY (4) vahvistettuihin tai tässä päätöksessä vahvistettuihin arviointiperusteisiin. Hakemukset on arvioitava niiden arviointiperusteiden mukaisesti, joihin ne perustuvat.
   2.   Päätöksessä 2007/742/EY vahvistettujen arviointiperusteiden mukaisesti vesikiertoisille keskuslämmitysjärjestelmille lämpöä tuottaville lämpöpumpuille myönnetyt EU-ympäristömerkkilisenssit ovat voimassa 12 kuukauden ajan tämän päätöksen antamispäivästä.
   7 artikla
   Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
   
      Tehty Brysselissä 28 päivänä toukokuuta 2014.
      
         
            Komission puolesta
         
         Janez POTOČNIK
         
            Komission jäsen
         
      
   
   
      (1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.
   
      (2)  Komission asetus (EU) N:o 813/2013, annettu 2 päivänä elokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta tilalämmittimien ja yhdistelmälämmittimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 239, 6.9.2013, s. 136).
   
      (3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 842/2006, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista (EUVL L 161, 14.6.2006, s. 1).
   
      (4)  Komission päätös 2007/742/EY, tehty 9 päivänä marraskuuta 2007, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi sähkökäyttöisille, kaasukäyttöisille ja absorptiolämpöpumpuille (EUVL L 301, 20.11.2007, s. 14).
   
      LIITE
      EU-YMPÄRISTÖMERKIN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ARVIOINTIVAATIMUKSET
      Arviointiperusteet EU-ympäristömerkin myöntämiseksi vesikiertoisille lämmittimille vahvistetaan kullekin seuraavalle osatekijälle:
      
                  1.
               
               
                  Vähimmäisenergiatehokkuus
                  
                              a)
                           
                           
                              Tilalämmityksen kausittainen vähimmäisenergiatehokkuus
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Vedenlämmityksen vähimmäisenergiatehokkuus
                           
                        
            
                  2.
               
               
                  Kasvihuonekaasujen päästörajat
               
            
                  3.
               
               
                  Kylmäaineet ja sekundääriset kylmäaineet
               
            
                  4.
               
               
                  Typen oksidien (NOx) päästörajat
               
            
                  5.
               
               
                  Hiilimonoksidin (CO) päästörajat
               
            
                  6.
               
               
                  Kaasumaisen orgaanisen hiilen (OGC) päästörajat
               
            
                  7.
               
               
                  Hiukkaspäästörajat (PM)
               
            
                  8.
               
               
                  Melupäästörajat
               
            
                  9.
               
               
                  Vaaralliset aineet ja seokset
               
            
                  10.
               
               
                  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) 59 artiklan 1 mukaisesti luetellut aineet
               
            
                  11.
               
               
                  Muoviosat
               
            
                  12.
               
               
                  Kestävä tuotesuunnittelu
               
            
                  13.
               
               
                  Asennusohjeet ja käyttäjille annettavat tiedot
               
            
                  14.
               
               
                  EU-ympäristömerkin tiedot
               
            
         Taulukossa 1 esitetään kuhunkin lämmitintyyppiin sovellettavat perusteet. Jos kyseessä on tilalämmitinkokoonpano, sen on oltava kaikkien niiden arviointiperusteiden mukainen, joita sovelletaan kuhunkin niistä lämmönkehitintekniikoista, joista se on tehty. Niitä arviointiperusteita, joissa on mainittu erityinen tilalämmitinkokoonpanoille tarkoitettu menetelmä, sovelletaan lämmitinkokoonpanoon kokonaisuutena.
      Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset ilmoitetaan kunkin arviointiperusteen yhteydessä.
      Kun hakijan edellytetään esittävän vakuutuksia, asiakirjoja, analyysejä, testausselosteita tai muita todisteita arviointiperusteiden noudattamisesta, nämä voivat olla peräisin hakijalta ja/tai tämän tavarantoimittajalta.
      Testit on mahdollisuuksien mukaan suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat vaatimukset.
      Kutakin valintaperustetta koskevat testimenetelmät, ellei niistä toisin säädetä, ovat asianmukaisissa standardeissa kuvatut testimenetelmät, kuten on esitetty taulukossa 2 ja taulukossa 3 (milloin sovellettavissa). Milloin tarkoituksenmukaista, myös muita kuin kullekin vaatimukselle ilmoitettuja testimenetelmiä voidaan käyttää, jos hakemusten arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden. Tilalämmityksen kausittaisten päästöjen laskumenetelmä on esitetty taulukossa 4.
      Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää esittämään todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia.
      
         Taulukko 1
      
      
         Kuhunkin lämmitintyyppiin sovellettavat perusteet:
      
      
                  Lämmitintyyppi
                  Arviointiperusteet
               
               
                  Kaasulla toimivat kattilalämmittimet
               
               
                  Nestemäisellä polttoaineella toimivat kattilalämmittimet
               
               
                  Kiinteällä polttoaineella toimivat kattilalämmittimet
               
               
                  Sähköllä toimivat kattilalämmittimet
               
               
                  Öljyllä toimivat lämpöpumppulämmittimet
               
               
                  Sähköllä toimivat lämpöpumppulämmittimet
               
               
                  Yhteistuotantotilalämmittimet
               
            
                  
                              1(a)
                           
                           
                              — Tilalämmityksen kausittainen vähimmäisenergiatehokkuus
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              1(b)
                           
                           
                              — Vedenlämmityksen vähimmäisenergiatehokkuus (sovelletaan vain yhdistelmälämmittimiin)
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              2
                           
                           
                              — Kasvihuonekaasujen päästörajat
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              3
                           
                           
                              — Kylmäaineet ja sekundääriset kylmäaineet
                           
                        
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
            
                  
                              4
                           
                           
                              — Typen oksidien (NOx) päästörajat
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
            
                  
                              5
                           
                           
                              — Hiilimonoksidin (CO) päästörajat
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
            
                  
                              6
                           
                           
                              — Kaasumaisen orgaanisen hiilen (OGC) päästörajat
                           
                        
               
                   
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  
                              7
                           
                           
                              — Hiukkaspäästörajat (PM)
                           
                        
               
                   
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  x
               
            
                  
                              8
                           
                           
                              — Melupäästörajat
                           
                        
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              9
                           
                           
                              — Vaaralliset aineet ja seokset
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              10
                           
                           
                              — Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti luetellut aineet
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              11
                           
                           
                              — Muoviosat
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              12
                           
                           
                              — Kestävä tuotesuunnittelu
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              13
                           
                           
                              — Asennusohjeet ja käyttäjille annettavat tiedot
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              14
                           
                           
                              — EU-ympäristömerkin tiedot
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
         
      
         Taulukko 2
      
      
         Testimenetelmästandardit
      
      
                  Numero
               
               
                  Otsikko
               
            
                  
                     Kaasulla toimivat kattilalämmittimet
                  
               
            
                  EN 676
               
               
                  Automatic Forced draught burners for gaseous fuels
               
            
                  EN 15502-1
               
               
                  Gas-fired heating boilers — Part 1: General requirements and tests
               
            
                  
                     Nestemäisellä polttoaineella toimivat kattilalämmittimet
                  
               
            
                  EN 267
               
               
                  Automatic forced draught burners for liquid fuels
               
            
                  EN 303-1
               
               
                  Heating boilers — Part 1: Heating boilers with forced draught burners — Terminology, general requirements, testing and marking
               
            
                  EN 303-2
               
               
                  Heating boilers — Part 2: Heating boilers with forced draught burners — Special requirements for boilers with atomizing oil burners
               
            
                  EN 303-4
               
               
                  Heating boilers — Part 4: Heating boilers with forced draught burners — Special requirements for boilers with forced draught oil burners with outputs up to 70 kW and a maximum operating pressure of 3 bar — Terminology, special requirements, testing and marking
               
            
                  EN 304
               
               
                  Heating boilers — Test code for heating boilers for atomizing oil burners
               
            
                  
                     Kiinteällä polttoaineella toimivat kattilalämmittimet
                  
               
            
                  EN 303-5
               
               
                  Heating boilers — Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW — Terminology, requirements, testing and marking
               
            
                  EN 14918
               
               
                  Solid biofuels — Determination of calorific value
               
            
                  
                     Sähköllä toimivat kattilalämmittimet
                  
               
            
                  EN 60335-2-35
               
               
                  Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters
               
            
                  
                     Öljyllä toimivat lämpöpumppulämmittimet
                  
               
            
                  EN 12309-sarja,
               
               
                  Gas-fired absorption and adsorption air-conditioning and/or heat pump appliances with a net heat input not exceeding 70 kW
               
            
                  DIN 4702, Part 8
               
               
                  Central heating boiler; determination of the standard efficiency and the standard emissivity
               
            
                  
                     Sähköllä toimivat lämpöpumppulämmittimet
                  
               
            
                  EN 14511-sarja
               
               
                  Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling
               
            
                  EN 14825
               
               
                  Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling — Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance
               
            
                  
                     Yhteistuotantolämmittimet
                  
               
            
                  EN 50465
               
               
                  Gas appliances — Fuel cell gas heating appliances — Fuel cell gas heating appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kW (2)
                  
               
            
                  ISO 3046-1
               
               
                  Reciprocating internal combustion engines — Performance — Part 1: Declarations of power, fuel and lubricating oil consumptions, and test methods — Additional requirements for engines for general use
               
            
         
      
         Taulukko 3
      
      
         Ilmakehään joutuvien päästöjen testimenetelmästandardit
      
      
                  Numero
               
               
                  Otsikko
               
            
                  
                     Typen oksidien päästöt
                  
               
            
                  EN 14792
               
               
                  Stationary source emissions — Determination of mass concentration of nitrogen oxides (NOx) — Reference method: Chemiluminescence
               
            
                  
                     Hiilimonoksidipäästöt
                  
               
            
                  EN 15058
               
               
                  Stationary source emissions — Determination of mass concentration of nitrogen oxides (NOx) — Reference method: Non-dispersive infrared spectrometry
               
            
                  
                     Kaasumaisen orgaanisen hiilen päästöt
                  
               
            
                  EN 12619
               
               
                  Stationary source emissions — Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon at low concentrations in flue gases — Continuous flame ionisation detector method
               
            
                  
                     Hiukkaspäästöt
                  
               
            
                  EN 13284-1
               
               
                  Stationary source emissions — Determination of low range mass concentration of dust — Part 1: Manual gravimetric method
               
            
                  
                     Melupäästöt
                  
               
            
                  EN ISO 3744
               
               
                  Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:2010)
               
            
                  EN ISO 3746
               
               
                  Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:2010)
               
            
                  EN 12102
               
               
                  Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors for space heating and cooling — Measurement of airborne noise — Determination of the sound power
               
            
         
      
         Taulukko 4
      
      
         Tilalämmityksen kausittaisten päästöjen laskumenetelmä
      
      
                  Kiinteää polttoainetta käyttävän lämmittimen tyyppi
               
               
                  Kaava
               
            
                  Käsisyöttöiset kiinteän polttoaineen kattilat, joita voidaan käyttää jatkuvasti 50 prosentin osateholla, ja automaattisyöttöiset kiinteän polttoaineen kattilat:
               
               
                  
                     
               
            
                  Käsisyöttöiset kiinteän polttoaineen kattilat, joita ei voida käyttää jatkuvasti 50 prosentin tai sitä pienemmällä osateholla, ja kiinteän polttoaineen yhteistuotantotilalämmittimet:
               
               
                  
                     
               
            
                  Jossa
                  
                               
                           
                           
                              
                                 Es
                                  on tilalämmityksen kausittaiset päästöt.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 Es,p
                                  on hiukkasten, kaasumaisen orgaanisen hiilen, hiilimonoksidin ja typen oksidien päästöt mitattuna 30 prosentin tai 50 prosentin osateholla.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 Es,r
                                  on hiukkasten, kaasumaisen orgaanisen hiilen, hiilimonoksidin ja typen oksidien päästöt mitattuna nimellislämpöteholla.
                           
                        
            
         Arviointiperuste 1 — Vähimmäisenergiatehokkuus
      
      a)   Tilalämmityksen kausittainen vähimmäisenergiatehokkuus
      
      Vesikiertoisten lämmittimien tilalämmityksen kausittainen vähimmäisenergiatehokkuus η
         s ei saa olla alempi kuin taulukossa 5 esitetyt raja-arvot.
      
         Taulukko 5
      
      
         Lämmönkehitintekniikkakohtainen tilalämmityksen kausittainen vähimmäisenergiatehokkuus
      
      
                  Lämmitintyyppi
               
               
                  Tilalämmityksen kausittainen vähimmäisenergiatehokkuus:
               
            
                  Kaikki lämmittimet kiinteillä biomassasta saaduilla polttoaineilla toimivia kattilalämmittimiä lukuun ottamatta
               
               
                  
                     ηs
                      ≥ 98 %
               
            
                  Kiinteillä biomassasta saaduilla polttoaineilla toimivat kattilalämmittimet
               
               
                  
                     ηs
                      ≥ 79 %
               
            
                  i)
               
               
                  Tilalämmityksen kausittainen vähimmäisenergiatehokkuus lasketaan asetuksen (EU) N:o 813/2013 liitteessä III ja annetun asetuksen (EU) N:o 811/2013 (3) liitteessä VII vahvistettujen menettelyjen mukaisesti, ottaen soveltuvin osin huomioon yhdenmukaistetut standardit, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai muut luotettavat, tarkat ja toistettavissa olevat menetelmät, joissa otetaan huomioon yleisesti tunnustetut ja parhaana pidetyt menetelmät, ja jotka täyttävät asetuksen (EU) N:o 813/2013 liitteessä III vahvistetut edellytykset ja tekniset muuttujat.
               
            
                  ii)
               
               
                  kiinteää polttoainetta käyttäville kattilalämmittimille η
                     s lasketaan i kohdassa tarkoitettujen menetelmien mukaisesti ottaen lisäksi huomioon seuraavat vaatimukset:
                  
                              a)
                           
                           
                              
                                 η
                                 s:n laskeminen perustuu märän polttoaineen (sellaisena kuin se on saatu) ylempään lämpöarvoon GCVar, joka korjaa polttoaineen kosteuden, mutta sisällyttää energiasisältöön vedeksi polttoprosessissa hapettuvaan vetyyn varastoituneen latentin lämpöenergian. Standardin EN 303-5 periaatteita sovelletaan η
                                 s:n arviointiin, kun taas η
                                 s:n laskemiseen käytetään GCVar:ää märän polttoaineen (sellaisena kuin se on vastaanotettu) alemman lämpöarvon NCVar sijaan.
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Kiinteän biomassan lämpöarvon määrittämisessä sovelletaan standardin EN 14918 periaatteita.
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              Märän polttoaineen ylempi lämpöarvo vakiotilavuudessa GCVar,V voidaan laskea seuraavalla kaavalla:
                              GCVar,V = GCVdry,V × (100 – m) / 100 [MJ/kg]
                              jossa
                              
                                           
                                       
                                       
                                          m on märän polttoaineen kosteuspitoisuus (painoprosentteina)
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          GCVdry,V on kuivan polttoaineen (kuivamassa) ylempi lämpöarvo vakiotilavuudessa
                                       
                                    
                        
                              d)
                           
                           
                              Kuivan polttoaineen ylempi lämpöarvo vakiotilavuudessa GCVdry,V voidaan laskea seuraavalla kaavalla:
                              GCVdry,V = NCVdry,P + 0,2122 × Hdry + 0,0008 × (Odry + Ndry) [MJ/kg]
                              jossa
                              
                                           
                                       
                                       
                                          NCVdry,P on kuivan polttoaineen (mukaan lukien tuhka) alempi lämpöarvo vakiopaineessa
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          Hdry on kuivan polttoaineen vetypitoisuus (painoprosentteina)
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          Odry on kuivan polttoaineen happipitoisuus (painoprosentteina)
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          Ndry on kuivan polttoaineen typpipitoisuus (painoprosentteina)
                                       
                                    
                        
                              e)
                           
                           
                              Kuivan polttoaineen alempi lämpöarvo vakiopaineessa NCVdry,P voidaan laskea seuraavalla kaavalla:
                              NCVdry,P = NCVar,P × 100 / (100 – m) + 2.443 × m / (100 – m) [MJ/kg]
                              jossa
                              NCVar,P on märän polttoaineen alempi lämpöarvo vakiopaineessa
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              GCVar,V saadaan NCVar,P:stä yhdistämällä c, d ja e seuraavasti:
                              GCVar,V = NCVar,P + [0.2122 × Hdry + 0,0008 × (Odry + Ndry)] × (100 – m) / 100 + 0,02443 × m [MJ/kg]
                           
                        
            
         Arviointi ja todentaminen:
      
      Hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen ja toimitettava kyseiseen tuotetyyppiin sovellettavissa EN-standardeissa mainittujen testimenetelmien mukaisesti suoritettujen testien tulokset (mukaan lukien tarvittaessa siirtymäkauden menetelmät) (ks. taulukko 2). Tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden mittauksissa ja laskelmissa on käytettävä kokoonpanojen tilalämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden menetelmää i kohdassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti. Kiinteää polttoainetta käyttävien kattilalämmittimien tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus on laskettava ii kohdan mukaisesti.
      b)   Vedenlämmityksen vähimmäisenergiatehokkuus
      
      
                  i)
               
               
                  Yhdistelmälämmittimien tai yhden tai useamman yhdistelmälämmittimen sisältävien tilalämmitinkokoonpanojen vedenlämmityksen energiatehokkuus η
                     wh ei saa olla alle 65 prosenttia. Tätä arviointiperustetta ei sovelleta kiinteää polttoainetta käyttäviin kattilalämmittimiin.
               
            
                  ii)
               
               
                  Vedenlämmityksen energiatehokkuus lasketaan asetuksen (EU) N:o 813/2013 liitteessä III ja asetuksen (EU) N:o 811/2013 liitteessä VII vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.
               
            
         Arviointi ja todentaminen:
      
      Hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen ja toimitettava kyseiseen tuotetyyppiin sovellettavissa EN-standardeissa mainittujen testimenetelmien mukaisesti suoritettujen testien tulokset (mukaan lukien tarvittaessa siirtymäkauden menetelmät) (ks. taulukko 2). Mittauksissa ja laskelmissa on käytettävä kokoonpanojen vedenlämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden menetelmää ja ne on tehtävä ii kohdassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti.
      
         Arviointiperuste 2 — Kasvihuonekaasujen päästörajat
      
      Vesikiertoisen lämmittimen kasvihuonekaasupäästöt, jotka on ilmaistu hiiiidioksidiekvivalenttigrammoina tuotettua lämpökilovattituntia (kWh) kohden, ja jotka on laskettu käyttäen taulukossa 7 olevia TEWI-kaavoja, eivät saa ylittää taulukossa 6 esitettyjä arvoja.
      
         Taulukko 6
      
      
         Lämmönkehitintekniikkakohtaiset kasvihuonekaasujen päästörajat
      
      
                  Lämmitintyyppi
               
               
                  Kasvihuonekaasupäästöjen päästörajat
               
            
                  Kaikki lämmittimet, lukuun ottamatta lämpöpumppuja
               
               
                  200 g CO2-ekvivalenttia/kWh lämpötehoa
               
            
                  Lämpöpumppulämmittimet
               
               
                  150 g CO2-ekvivalenttia/kWh lämpötehoa
               
            Kasvihuonekaasupäästöt lasketaan käyttäen taulukon 7 TEWI-kaavoja (kaava riippuu käytetystä lämmönkehitintekniikasta). TEWI-kaava voi koostua kahdesta osasta, joista toinen riippuu pelkästään lämmittimen tehokkuudesta (ilmaistuna tilalämmityksen kausittaisella energiatehokkuudella η
         s) ja polttoaineen hiili-intensiteetistä (jota edustaa parametri β), ja toinen (jota sovelletaan vain lämpöpumppuihin) kylmäainevuotojen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Kylmäainevuodoista johtuvat kasvihuonekaasupäästöt riippuvat kylmäaineen lämmitysvaikutuksesta (GWP100) sekä kylmäainevuodoista käyttövaiheen aikana (joka on ilmaistu vuosittaisena vuotoasteena ER, prosentteina kylmäaineen vuotuisesta kokonaismassasta) ja käyttöiän lopussa (ilmaistuna kylmäaineen kokonaismassan prosentuaalisena osuutena α).
      
         Taulukko7
      
      
         Lämmönkehitintekniikkakohtainen TEWI-kaava
      
      
                  Lämmitintyyppi
               
               
                  TEWI-kaava (g CO2-ekvivalenttia/kWh lämpötehoa)
               
            
                  Kattilalämmittimet
               
               
                  
                     
               
            
                  Lämpöpumppulämmittimet
               
               
                  
                     
               
            
                  Yhteistuotantolämmittimet
               
               
                  
                     
               
            
                  Tilalämmitinkokoonpanot
               
               
                  
                     
               
            
         Taulukossa 7 esitettyjen TEWI-kaavojen tärkeimmät parametrit on esitetty taulukossa 8.
      
         Taulukko 8
      
      
         TEWI-kaavojen tärkeimmät parametrit
      
      
                  Parametri
               
               
                  Parametrin kuvaus
               
               
                  Yksiköt
               
               
                  Vakioarvo tai testi parametrin saamiseksi
               
            
                  βelec
                  
               
               
                  Sähkön kasvihuonekaasuintensiteetti
               
               
                  [g CO2-ekvivalenttia/kWhelec]
               
               
                  384
               
            
                  βfuel
                  
               
               
                  Lämmittimen käyttämän polttoaineen kasvihuonekaasuintensiteetti
               
               
                  [g CO2-ekvivalenttia/kWh]
               
               
                  Ks. taulukko 9
               
            
                  
                     ηs
                     
                  
               
               
                  Tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus
               
               
                  [-]
               
               
                  Hakija testaa ja ilmoittaa (arviointiperuste 1)
               
            
                  
                     ηs,B
                     
                  
               
               
                  Kattilalämmittimen tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa
               
               
                  [-]
               
               
                  Hakija testaa ja ilmoittaa; tämä vastaa tilalämmitinkokoonpanon kausittaista energiatehokkuutta vähennettynä kokoonpanojen tuoteselosteessa ilmoitetulla lisälämpöpumpun osuudella
               
            
                  
                     ηs,HP
                     
                  
               
               
                  Lämpöpumppulämmitinosan tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus keskimääräisissä ilmasto-olosuhteissa
               
               
                  [-]
               
               
                  Hakija testaa ja ilmoittaa; tämä vastaa kokoonpanojen tuoteselosteessa ilmoitettua lisälämpöpumpun kausittaista energiatehokkuutta
               
            
                  
                     ηthermal
                     
                  
               
               
                  Lämpöhyötysuhde
               
               
                  [-]
               
               
                  Ks. taulukko10
               
            
                  
                     ηel
                     
                  
               
               
                  Sähköhyötysuhde
               
               
                  [-]
               
               
                  Ks. taulukko 10
               
            
                  
                     δ
                  
               
               
                  Proxy
               
               
                  [-]
               
               
                  = 0, jos kyseessä on sähköllä toimiva lämpöpumppulämmitin
                  = 1, jos kyseessä on öljyllä toimiva lämpöpumppulämmitin
               
            
                  GWP100
                  
               
               
                  Lämpövaikutus (100 vuoden jaksolla)
               
               
                  [g CO2-ekvivalenttia/g kylmäainetta, 100 vuoden jaksolla]
               
               
                  Hakija ilmoittaa arvon arviointiperusteen 3 mukaisesti
               
            
                  
                     m
                  
               
               
                  Kylmäaineen massa
               
               
                  [g]
               
               
                  Hakija ilmoittaa
               
            
                  ER
               
               
                  Kylmäainehävikki vuodessa
               
               
                  [%/vuosi]
               
               
                  Käytetään arvoa ER = 3,5 %/vuosi
               
            
                  n
               
               
                  Kestoikä
               
               
                  [vuosi]
               
               
                  Käytetään arvoa n = 15
               
            
                  α
               
               
                  Kylmäainehävikki käyttöiän lopussa (loppukäsittelyhävikki)
               
               
                  [%]
               
               
                  Käytetään arvoa α = 35 %
               
            
                  
                     P
                  
               
               
                  Mitoituskuorma
               
               
                  [kW]
               
               
                  Hakija ilmoittaa
               
            
                  h
               
               
                  Toimintatunnit täydellä kuormituksella
               
               
                  [h/vuosi]
               
               
                  2 000
               
            
                  
                     sHP
                     
                  
               
               
                  Lämmittimen lämpöpumppuosan osuus kokonaislämpötehosta
               
               
                  [-]
               
               
                  = (16 – T
                     HP)/26
                  jossa T
                     HP on lämpötila (°C), jossa primäärilämpöpumpun tehokkuus on sama kuin primäärikattilan tehokkuus. Oletuksena on, että kattila täyttää lämmöntarpeen tätä lämpötilaa alemmassa lämpötilassa ja että tätä lämpötilaa korkeammassa lämpötilassa lämpöpumppu kattaa lämmöntarpeen.
               
            
         Taulukossa 9 kuvataan, kuinka TEWI-kaavojen parametri βfuel arvioidaan riippuen lämmittimen käyttämästä polttoaineesta. Jos lämmitin on suunniteltu toimimaan polttoaineella, jota ei ole lueteltu taulukossa, valitaan polttoaine, joka vastaa parhaiten käytettyä polttoainetta sen alkuperän (fossiilinen vai biomassa) ja muodon (kaasu, neste vai kiinteä) perusteella.
      
         Taulukko 9
      
      
         TEWI-kaavojen parametri βfuel (kasvihuonekaasupäästöintensiteetti)
      
      
                  Lämmittimen käyttämä polttoaine
               
               
                  Kasvihuonekaasupäästöjen intensiteetti
               
               
                  Arvo [g CO2-ekvivalenttia/kWh]
               
            
                  Kaasumaiset fossiiliset polttoaineet
               
               
                  βfuel = βgas
                  
               
               
                  202
               
            
                  Nestemäiset fossiiliset polttoaineet
               
               
                  βfuel = βοil
                  
               
               
                  292
               
            
                  Kiinteät fossiiliset polttoaineet
               
               
                  βfuel = βcoal
                  
               
               
                  392
               
            
                  Kaasumainen biomassa
               
               
                  βfuel = βbio-gas
                  
               
               
                  98
               
            
                  Nestemäinen biomassa
               
               
                  βfuel = βbio-oil
                  
               
               
                  149
               
            
                  Halot
               
               
                  βfuel = βbio-log
                  
               
               
                  19
               
            
                  Puuhake
               
               
                  βfuel = βbio-chip
                  
               
               
                  16
               
            
                  Puupelletit
               
               
                  βfuel = βbio-pellet
                  
               
               
                  39
               
            
                  Fossiilisten polttoaineiden ja biomassan sekoitukset
               
               
                  βfuel = yksittäisten polttoaineiden kasvihuonepäästöparametrien painotettu keskiarvo
               
               
                  Σ (Fuel X % × βfuel
                     X) + (Fuel Y % × βfuel
                     Y) + … (Fuel N % × βfuel
                     N)
               
            
         Taulukossa 10 kuvataan, kuinka TEWI-kaavan parametrit η
         thermal ja η
         el lasketaan yhteistuotantotilalämmittimille.
      
         Taulukko 10
      
      
         TEWI-kaavan parametrit ηthermal
             ja ηel
             yhteistuotantotilalämmittimille
      
      
                  Parametri
               
               
                  Suure
               
            
                  
                     ηthermal
                     
                  
               
               
                  
                     
               
            
                  
                     ηel
                     
                  
               
               
                  Yhteistuotantotilalämmittimet, joita ei ole varustettu lisälämmittimillä
                  
                     
               
            
                  Yhteistuotantotilalämmittimet, jotka on varustettu lisälämmittimillä
                  
                     
               
            
                  jossa
                  
                     ηs
                      tarkoittaa kausittaista tilalämmityksen energiatehokkuutta sellaisena, kuin se on määritelty asetuksessa (EU) N:o 813/2013
                  
                     ηel
                      tarkoittaa sähkötehokkuutta sellaisena, kuin se on määritelty asetuksessa (EU) N:o 813/2013
                  
                     ηel,CHP100+Sup0
                      tarkoittaa yhteistuotantolämmittimen sähkötehokkuutta nimellislämpöteholla, kun ylimääräinen lämmitin ei ole käytössä, sellaisena kuin se on määriteltynä asetuksessa (EU) N:o 813/2013
                  
                     ηel,CHP100+Sup100
                      tarkoittaa yhteistuotantolämmittimen sähkötehokkuutta nimellislämpöteholla, kun ylimääräinen lämmitin on käytössä, sellaisena kuin se on määriteltynä asetuksessa (EU) N:o 813/2013
               
            
         Arviointi ja todentaminen:
      
      Hakijan on toimitettava ympäristömerkin myöntävälle toimivaltaiselle elimelle valmistajan allekirjoittama vakuutus tämän arviointiperusteen täyttämisestä sekä väitettä tukevat asiakirjat. Hakijan on toimitettava ehdotettujen TEWI-kaavojen mukaisesti lasketut kasvihuonekaasupäästötiedot ja yksityiskohtaiset tiedot kasvihuonekaasupäästöjen laskemisessa käytetyistä parametreista.
      
         Arviointiperuste 3 — Kylmäaineet ja sekundääriset kylmäaineet
      
      Kylmäaine
      Kylmäaineen lämpövaikutus 100 vuoden ajanjaksolla (GWP100) ei saa ylittää arvoa 2 000. GWP100:n arvoina on käytettävä arvoja, jotka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 842/2006 liitteessä I. GWP100:n arvojen vertailulähteinä on käytettävä komission asetuksen (EU) N:o 206/2012 (4) liitteen I kohdan 1 alakohdan 7 alakohdassa määritettyjä arvoja.
      Sekundäärinen kylmäaine
      Sekundääristä kylmäainetta käyttävien tilalämmittimien suunnittelu ei saa perustua sellaiseen sekundääriseen kylmäaineeseen, suolaliuokseen tai lisäaineisiin, jotka on luokiteltu ympäristölle vaarallisiksi tai jotka ovat terveydelle vaarallisia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (5) ja neuvoston direktiivin 67/548/ETY (6) nojalla. Asennusohjeissa on selkeästi ilmaistava, että ympäristölle vaarallisiksi luokiteltuja tai terveydelle vaarallisia aineita ei saa käyttää sekundäärisenä kylmäaineena.
      
         Arviointi ja todentaminen:
      
      Kylmäaine
      Hakemuksen mukana on toimitettava käytettyjen kylmäaineiden nimet sekä niiden GWP100-arvot, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 842/2006. Kylmäaineiden GWP100-arvot saadaan laskemalla yhden kilogramman kaasumäärän lämmitysvaikutus suhteessa yhden kilogramman hiilidioksidimäärän lämmitysvaikutukseen 100 vuoden ajanjaksolla. GWP100-arvojen viitetietoina olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 206/2012 liitteen I kohdan 1 alakohdan 7 alakohdassa määriteltyjä viitetietoja.
      Vain sekundääriset kylmäaineet
      Sekundääristen kylmäaineiden nimet on toimitettava hakemuksen mukana.
      
         Arviointiperuste 4 — Typen oksidien (NOx) päästörajat
      
      Poistokaasun typen oksidien (NOx) pitoisuus ei saa ylittää taulukossa 11 ilmoitettuja raja-arvoja (ei sovelleta sähkölämmittimiin). NOx-päästöt mitataan typpioksidin ja typpidioksidin summana seuraavissa toimintaolosuhteissa:
      
                  —
               
               
                  Kaasu- ja nestelämmittimien osalta nimellisolosuhteissa nimellislämpöteholla.
               
            
                  —
               
               
                  Kiinteää polttoainetta käyttävien lämmittimien osalta kausittaisina tilalämmityksen päästöinä taulukon 4 mukaisesti.
               
            Mittausyksikkönä on mg/kWH GCV syöttöenergiaa tai mg/Nm3, tapauksen mukaan.
      
         Taulukko 11
      
      
         Lämmönkehitintekniikkakohtaiset NOx-päästöt
      
      
                  Lämmitintyyppi
               
               
                  NOx-päästörajat
               
            
                  Kaasulämmittimet
               
               
                  Sisäinen polttomoottori: 170 mg/kWh GCV syöttöenergiaa
                  Ulkoinen polttomoottori: 36 mg/kWh GCV syöttöenergiaa
               
            
                  Nestemäisellä polttoaineella toimivat lämmittimet
               
               
                  Sisäinen polttomoottori: 380 mg/kWh GCV syöttöenergiaa
                  Ulkoinen polttomoottori: 100 mg/kWh GCV syöttöenergiaa
               
            
                  Kiinteällä polttoaineella toimivat lämmittimet
               
               
                  150 mg/Nm3 10 % O2:ssa
               
            
         Arviointi ja todentaminen:
      
      Hakijan on toimitettava ympäristömerkin myöntävälle toimivaltaiselle elimelle valmistajan allekirjoittama vakuutus tämän arviointiperusteen täyttämisestä sekä väitettä tukevat asiakirjat.
      Poistokaasun NOx-päästöt määritetään vakiopäästökertoimina taulukossa 2 ja taulukossa 3 mainittujen standardien mukaisesti (soveltuvin osin).
      
         Arviointiperuste 5 — Hiilimonoksidin (CO) päästörajat
      
      Poistokaasun hiilimonoksidipitoisuus (CO) ei saa ylittää taulukossa 12 ilmoitettuja raja-arvoja (ei sovelleta sähkölämmittimiin). Hiilimonoksidipäästöt mitataan seuraavissa toimintaolosuhteissa:
      
                  —
               
               
                  Kaasu- ja nestelämmittimien osalta nimellisolosuhteissa nimellislämpöteholla.
               
            
                  —
               
               
                  Kiinteää polttoainetta käyttävien lämmittimien osalta kausittaisina tilalämmityksen päästöinä taulukon 4 mukaisesti.
               
            Mittausyksikkönä on mg/kWH GCV syöttöenergiaa tai mg/Nm3, tapauksen mukaan.
      
         Taulukko 12
      
      
         Lämmönkehitintekniikkakohtaiset hiilimonoksidipäästöt
      
      
                  Lämmitintyyppi
               
               
                  Hiilimonoksidipäästöjen raja-arvot
               
            
                  Kaasulämmittimet
               
               
                  Sisäinen polttomoottori: 150 mg/Nm3, 5 % O2:ssa
                  Ulkoinen polttomoottori: 25 mg/kWh GCV syöttöenergiaa
               
            
                  Nestemäisellä polttoaineella toimivat lämmittimet
               
               
                  Sisäinen polttomoottori: 200 mg/Nm3, kun 5 % O2:ssa
                  Ulkoinen polttomoottori: 50 mg/kWh GCV syöttöenergiaa
               
            
                  Kiinteällä polttoaineella toimivat lämmittimet
               
               
                  Automaattisyöttöiset: 175 mg/Nm3 10 % O2:ssa
                  Käsisyöttöiset: 250 mg/Nm3 10 % O2:ssa
               
            
         Arviointi ja todentaminen:
      
      Hakijan on toimitettava ympäristömerkin myöntävälle toimivaltaiselle elimelle valmistajan allekirjoittama vakuutus tämän arviointiperusteen täyttämisestä sekä väitettä tukevat asiakirjat.
      Poistokaasun CO-päästöt määritetään vakiopäästökertoimina taulukossa 2 ja taulukossa 3 mainittujen standardien mukaisesti (soveltuvin osin).
      
         Arviointiperuste 6 — Kaasumaisen orgaanisen hiilen (OGC) päästörajat
      
      Poistokaasun orgaanisen hiilen (OGC) pitoisuus ei saa ylittää taulukossa 13 ilmoitettuja raja-arvoja (sovelletaan vain kiinteää polttoainetta käyttäviin kattilalämmittimiin). OGC-päästöt mitataan kausittaisina tilalämmityksen päästöinä taulukon 4 mukaisesti. Mittayksikkönä on mg/Nm3.
      
         Taulukko 13
      
      
         Lämmönkehitintekniikkakohtaiset OGC-päästöt
      
      
                  Lämmitintyyppi
               
               
                  OGC-päästöjen raja-arvot
               
            
                  Kiinteällä polttoaineella toimivat kattilalämmittimet
               
               
                  7 mg/Nm3 10 % O2:ssa
               
            
         Arviointi ja todentaminen:
      
      Hakijan on toimitettava ympäristömerkin myöntävälle toimivaltaiselle elimelle valmistajan allekirjoittama vakuutus tämän arviointiperusteen täyttämisestä sekä väitettä tukevat asiakirjat.
      Poistokaasun OGC-päästöt määritetään vakiopäästökertoimina taulukossa 2 ja taulukossa 3 mainittujen standardien mukaisesti (soveltuvin osin).
      
         Arviointiperuste 7 — Hiukkaspäästörajat (PM)
      
      Poistokaasun hiukkaspitoisuus (PM) ei saa ylittää taulukossa 14 ilmoitettuja raja-arvoja. Hiukkaspäästöt mitataan seuraavissa toimintaolosuhteissa:
      
                  —
               
               
                  Nestelämmittimien osalta nimellisolosuhteissa nimellislämpöteholla.
               
            
                  —
               
               
                  Kiinteällä polttoaineella toimivien lämmittimien osalta kausittaisina tilalämmityksen päästöinä taulukon 4 mukaisesti.
               
            Mittayksikkönä on mg/Nm3.
      
         Taulukko 14
      
      
         Lämmönkehitintekniikkakohtaiset hiukkaspäästöt
      
      
                  Lämmitintyypppi
               
               
                  Hiukkaspäästörajat
               
            
                  Nestemäisellä polttoaineella toimivat lämmittimet
               
               
                  Sisäinen polttomoottori: 1 mg/Nm3 5 % O2:ssa
                  Ulkoinen polttomoottori: ei raja-arvoa
               
            
                  Kiinteällä polttoaineella toimivat lämmittimet
               
               
                  20 mg/Nm3 10 % O2:ssa
               
            
         Arviointi ja todentaminen:
      
      Hakijan on toimitettava ympäristömerkin myöntävälle toimivaltaiselle elimelle valmistajan allekirjoittama vakuutus tämän arviointiperusteen täyttämisestä sekä väitettä tukevat asiakirjat.
      Poistokaasun hiukkaspäästöt määritetään vakiopäästökertoimina taulukossa 2 ja taulukossa 3 mainittujen standardien mukaisesti (soveltuvin osin).
      
         Arviointiperuste 8 — Melupäästöjen raja-arvot
      
      Melupäästöt eivät saa ylittää taulukossa 15 ilmoitettuja raja-arvoja. Melupäästöt mitataan nimellisolosuhteissa nimellislämpöteholla. Mittayksikkönä on dB(A) tai dB(C) tapauksen mukaan.
      
         Taulukko 15
      
      
         Lämmönkehitintekniikkakohtaiset melupäästöjen raja-arvot
      
      
                  Lämmitintyyppi
               
               
                  Mittaus
               
               
                  Melupäästörajat
               
            
                  Ulkoisella polttomoottorilla varustetut lämpöpumppulämmittimet ja sähköllä toimivat lämpöpumput
               
               
                  A-painotetun äänitehotason raja-arvo (LWAd,
                     lim)
               
               
                  17 + 36 × log(PN + 10) dB(A)
               
            
                  Sisäisellä polttomoottorilla varustetut lämpöpumppulämmittimet
               
               
                  A-painotetun äänenpainetason raja-arvo (LPAd,
                     lim)
               
               
                  30 + 20 × log (0.4 × PN + 15) dB(A)
               
            
                  C-painotetun äänenpainetason raja-arvo (LPCd,
                     lim)
               
               
                  LPAd,
                     lim + 20 dB(C)
               
            
                  Sisäisellä polttomoottorilla varustetut yhteistuotantolämmittimet
               
               
                  A-painotetun äänenpainetason raja-arvo (LPAd,
                     lim)
               
               
                  30 + 20 × log (PE + 15) dB(A)
               
            
                  C-painotetun äänenpainetason raja-arvo (LPCd,
                     lim)
               
               
                  LPAd,
                     lim + 20 dB(C)
               
            
         Huomautus: PN tarkoittaa nimellistä (täysi kuormitus) tai ilmoitettua lämpötehoa; PE tarkoittaa tuotettua sähköä.
      
         Arviointi ja todentaminen:
      
      Hakijan on toimitettava ympäristömerkin myöntävälle toimivaltaiselle elimelle valmistajan allekirjoittama vakuutus tämän arviointiperusteen täyttämisestä sekä väitettä tukevat asiakirjat.
      Ulkoisella polttomoottorilla varustettujen lämpöpumppulämmittimien ja sähkökäyttöisten lämpöpumppujen testaus on suoritettava standardin EN 12102 mukaisesti ja sisäisellä polttomoottorilla varustettujen lämpöpumppujen ja yhteistuotantotilalämmittimien testaus on suoritettava standardien EN ISO 3744 tai EN ISO 3746 mukaisesti. Testausseloste on toimitettava hakemuksen mukana.
      
         Arviointiperuste 9 — Vaaralliset aineet ja seokset
      
      Asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti tuote tai mikään sen esine ei saa sisältää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklassa tarkoitettuja aineita eikä aineita tai sekoituksia, jotka täyttävät taulukossa 16 luetellut asetuksen (EY) N:o 1272/2008 tai direktiivin 67/548/ETY mukaiset luokitteluperusteet.
      
         Taulukko 16
      
      
         Luettelo vaara- ja riskilausekkeista:
      
      
                  Vaaralauseke: (7)
                  
               
               
                  Riskilauseke (8)
                  
               
            
                  H300 Tappavaa nieltynä
               
               
                  R28
               
            
                  H301 Myrkyllistä nieltynä
               
               
                  R25
               
            
                  H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
               
               
                  R65
               
            
                  H310 Tappavaa joutuessaan iholle
               
               
                  R27
               
            
                  H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle
               
               
                  R24
               
            
                  H330 Tappavaa hengitettynä
               
               
                  R23/26
               
            
                  H331 Myrkyllistä hengitettynä
               
               
                  R23
               
            
                  H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita
               
               
                  R46
               
            
                  H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
               
               
                  R68
               
            
                  H350 Saattaa aiheuttaa syöpää
               
               
                  R45
               
            
                  H350i Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä
               
               
                  R49
               
            
                  H351 Epäillään aiheuttava syöpää
               
               
                  R40
               
            
                  H360F Saattaa heikentää hedelmällisyyttä
               
               
                  R60
               
            
                  H360D Voi vaurioittaa sikiötä
               
               
                  R61
               
            
                  H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä
               
               
                  R60/61/60–61
               
            
                  H360Fd Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä
               
               
                  R60/63
               
            
                  H360Df Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä
               
               
                  R61/62
               
            
                  H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä
               
               
                  R62
               
            
                  H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä
               
               
                  R63
               
            
                  H361fd Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.
               
               
                  R62-63
               
            
                  H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille
               
               
                  R64
               
            
                  H370 Vahingoittaa elimiä
               
               
                  R39/23/24/25/26/27/28
               
            
                  H371 Saattaa vahingoittaa elimiä
               
               
                  R68/20/21/22
               
            
                  H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
               
               
                  R48/25/24/23
               
            
                  H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
               
               
                  R48/20/21/22
               
            
                  H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille
               
               
                  R50/50–53
               
            
                  H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
               
               
                  R50-53
               
            
                  H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
               
               
                  R51-53
               
            
                  H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
               
               
                  R52-53
               
            
                  H413 Saattaa aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille.
               
               
                  R53
               
            
                  EUH059 Vaarallista otsonikerrokselle
               
               
                  R59
               
            
                  EUH029 Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa
               
               
                  R29
               
            
                  EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa
               
               
                  R31
               
            
                  EUH032 Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa
               
               
                  R32
               
            
                  EUH070 Myrkyllistä joutuessaan silmään
               
               
                  R39-41
               
            Sellaisten aineiden tai seosten käyttö, joiden ominaisuudet muuttuvat prosessoinnin aikana siten, että yksilöity vaara ei ole enää voimassa, on vapautettu edellä mainitusta vaatimuksesta.
      
         Taulukossa 16 esitettyjen vaaraluokkien luokituskriteerit täyttävien aineiden ja seosten sekä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a, b tai c kohdassa tarkoitetut kriteerit täyttävien aineiden pitoisuusrajat eivät saa ylittää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 10 artiklan mukaisesti määritettyjä yleisiä tai erityisiä pitoisuusrajoja. Jos on asetettu erityiset pitoisuusrajat, on sovellettava niitä yleisten pitoisuusrajojen sijaan.
      Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan d, e tai f kohdassa säädetyt kriteerit täyttävien aineiden pitoisuusrajat eivät saa ylittää 0,1:tä painoprosenttia.
      
         Taulukossa 17 luetellut aineet tai seokset on erityisesti vapautettu asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdassa vahvistetusta kiellosta.
      
         Taulukko 17
      
      
         Poikkeukset asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdassa säädetystä kiellosta
      
      
                  Vapautuksen saaneet aineet, osat tai esineet
               
               
                  Poikkeukset
               
            
                  Alle 25 gramman painoiset esineet
               
               
                  Kaikki vaara- ja riskilausekkeet
               
            
                  Alle 25 gramman painoiset yhdistelmäesineiden homogeeniset osat
               
               
                  Kaikki vaara- ja riskilausekkeet
               
            
                  Nikkeli ruostumattomassa teräksessä
               
               
                  H351/372 and R40/48/23
               
            
         Arviointi ja todentaminen:
      
      Kunkin yli 25 grammaa painavan esineen ja/tai yhdistelmäesineen homogeenisen osan osalta hakijan on esitettävä vakuutus siitä, että tämä arviointiperuste täyttyy, sekä muut asiaan liittyvät asiakirjat, kuten aineiden toimittajien allekirjoittamat vakuutukset arviointiperusteiden täyttymisestä ja kopiot aineita ja seoksia koskevista asianmukaisista käyttöturvallisuustiedotteista asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. Aineiden ja seosten pitoisuusrajat on eriteltävä käyttöturvallisuustiedotteissa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan mukaisesti.
      
         Arviointiperuste 10 — Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti luetellut aineet
      
      Asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdan mukaisesta kiellosta ei voida poiketa sellaisten aineiden osalta, jotka on yksilöity erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi ja sisällytetty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklassa tarkoitettuun luetteloon ja joita on 0,1 painoprosenttia ylittävinä pitoisuuksina seoksissa, tuotteissa tai yhdistelmäesineen homogeenisissa osissa. Jos pitoisuus on alle 0,1 painoprosenttia, on sovellettava asetuksen (EY) N:o 1272/2008 10 artiklan mukaisesti määritettyjä erityisiä pitoisuusrajoituksia.
      
         Arviointi ja todentaminen:
      
      Luettelo aineista, joita pidetään erityistä huolta aiheuttavina aineina ja jotka sisältyvät asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan mukaisesti laadittuun kandidaattilistaan, on saatavilla internetosoitteesta:
      http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
      Luetteloon on viitattava hakupäivänä.
      Hakijan on esitettävä vakuutus siitä, että tämä arviointiperuste täyttyy, sekä muut asiaan liittyvät asiakirjat, kuten aineiden toimittajien allekirjoittamat vakuutukset arviointiperusteiden täyttymisestä ja kopiot aineita ja seoksia koskevista asianmukaisista käyttöturvallisuustiedotteista asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. Aineiden ja seosten pitoisuusrajat on eriteltävä käyttöturvallisuustiedotteissa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan mukaisesti.
      
         Arviointiperuste 11 — Muoviosat
      
      Jos valmistusprosessissa käytetään jotain pehmitinainetta, sen on täytettävä arviointiperusteissa 9 ja 10 esitetyt vaarallisia aineita koskevat vaatimukset.
      Esineiden tai yhdistelmäesineen homogeenisten vähintään 25 grammaa painavien muoviosien klooripitoisuus ei saa olla yli 50 painoprosenttia.
      Sellaiset muoviosat, jotka painavat 50 grammaa tai enemmän, on merkittävä eurooppalaisen standardin EN ISO 11469 vaatimusten mukaisesti sen varmistamiseksi, että ne kierrätetään, otetaan talteen tai loppukäsitellään asianmukaisesti niiden elinkaaren päättyessä.
      
         Arviointi ja todentaminen:
      
      Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen noudattamisesta sekä siihen liittyvät asiakirjat, kuten aineiden tavarantoimittajien allekirjoittamat vakuutukset ja jäljennökset asiaa koskevista käyttöturvallisuustiedotteista. Hakijan on annettava tiedot tuotteessa käytetyistä pehmitteistä Hakijan on annettava tiedot muoviosien sisältämän kloorin enimmäispitoisuuksista. Ympäristömerkin myöntävälle toimivaltaiselle elimelle on toimitettava myös muovien toimittajien vakuutus vaatimusten täyttymisestä sekä materiaaleja ja aineita koskevat asiaankuuluvat käyttöturvallisuustiedotteet. Hakijan on annettava tiedot palonestoaineina käytettävistä tarkoituksellisesti lisätyistä aineista.
      
         Arviointiperuste 12 — Kestävä tuotesuunnittelu
      
      Tuote on suunniteltava niin, että huoltohenkilöstö voi tarvittaessa helposti vaihtaa vaihdettavissa olevat osat. Tuotteeseen liitettävässä tuotetiedotteessa on selkeästi ilmoitettava, mitkä osat voidaan vaihtaa. Hakijan on myös varmistettava, että alkuperäisiä tai vastaavia varaosia on saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan ostopäivämäärästä.
      Takuun on katettava tuotteen korjaus tai vaihto vähintään viiden vuoden ajan.
      Hakijan on sitouduttava ottamaan tuote maksutta takaisin sen käyttöiän päättyessä ja varmistettava tuotteen asianmukainen kierrätys tai materiaalin talteenotto sekä kierrätyskelvottomien osien loppukäsittely ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla. Tuotetiedoissa on annettava yksityiskohtaiset tiedot käytössä olevasta palautusjärjestelmästä.
      
         Arviointi ja todentaminen:
      
      Hakijan on annettava vakuutus tämän arviointiperusteen täyttämisestä sekä siihen liittyvät asiakirjat, mukaan lukien näyte tai näytteitä tuotetiedotteesta ja takuuehdoista.
      
         Arviointiperuste 13 — Asennusohjeet ja käyttäjille annettavat tiedot
      
      Tuotteeseen on liitettävä asennusohjeet ja käyttöohjeet, joissa annetaan kaikki tuotteen asianmukaiseen asentamiseen tarvittavat tekniset tiedot sekä neuvotaan tuotteen oikea ja ympäristöä säästävä käyttö sekä sen ylläpito. Tuotteessa on oltava seuraavat tiedot painettuna (pakkauksessa tai pakkauksen mukana olevissa asiakirjoissa) tai sähköisessä muodossa:
      
                  a)
               
               
                  ilmoitus siitä, että tuotteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki sekä lyhyt mutta yksityiskohtainen selitys siitä, mitä tämä tarkoittaa; nämä tiedot annetaan ympäristömerkin yhteydessä annettujen yleisten tietojen lisäksi;
               
            
                  b)
               
               
                  yleiset tiedot erilaisille ja erikokoisille rakennuksille tarkoitettujen lämmittimien asianmukaisista mitoista;
               
            
                  c)
               
               
                  tiedot lämmittimen energiankulutuksesta;
               
            
                  d)
               
               
                  asianmukaiset asennusohjeet, mukaan lukien
                  
                              i)
                           
                           
                              ohjeet siitä, että asianmukaisen koulutuksen saaneiden asentajien on asennettava lämmitin;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              erityiset varotoimenpiteet, jotka on otettava huomioon lämmitintä koottaessa tai asennettaessa;
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              ohjeet siitä, että lämmittimen asetukset (”lämmityskäyrä”) on säädettävä asianmukaisesti asennuksen jälkeen;
                           
                        
                              iv)
                           
                           
                              soveltuvin osin yksityiskohtaiset tiedot siitä, millaiset poistokaasun ilmansaastepäästöjen raja-arvojen olisi oltava toimintavaiheessa ja miten lämmitin olisi säädettävä niiden saavuttamiseksi. Ohjeissa on erityisesti mainittava, että
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          lämmitin on mukautettava CO:n, O2;n tai CO2:n, NOx:n lämpötilan ja noen mittausten avulla sellaiseksi, ettei arviointiperusteissa 2, 4, 5, 6 ja 7 säädettyjä kynnysarvoja ylitetä;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          mittauslaitteille on tehtävä reiät samaan paikkaan kuin laboratoriotesteissä;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          mittaustulokset on kirjattava erityiseen lomakkeeseen tai kaavioon, josta on annettava loppukäyttäjälle jäljennös;
                                       
                                    
                        
                              v)
                           
                           
                              matalan savukaasulämpötilan tekniikan osalta on annettava ohjeet siitä, että järjestelmä on varustettava ruostumista hidastavalla teknologialla;
                           
                        
                              vi)
                           
                           
                              kondensoivan kattilateknologian osalta ohjeet siitä, että savupiippu on suojattava kondensaatilta, jonka pH on alhainen;
                           
                        
                              vii)
                           
                           
                              tiedot siitä, miltä taholta asentaja voi saada asennusohjeita;
                           
                        
            
                  e)
               
               
                  huoltohenkilöstön toimintaohjeet;
               
            
                  f)
               
               
                  käyttöohjeet, mukaan lukien
                  
                              i)
                           
                           
                              pätevien asentajien ja huoltojen yhteystiedot;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              suositukset lämmittimen asianmukaisesta käytöstä ja huollosta, mukaan lukien oikeista polttoaineista ja niiden asianmukaisesta säilytyksestä optimaalisen palamisen mahdollistamiseksi ja suositus säännöllisen huoltoaikataulun noudattamisesta;
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              neuvot siitä, miten lämmittimen ympäristövaikutuksia voidaan minimoida laitteen järkevällä käytöllä, erityisesti tiedot tuotteen asianmukaisesta käytöstä energiankulutuksen minimoimiseksi;
                           
                        
                              iv)
                           
                           
                              soveltuvien osin tiedot siitä, miten mittaustulokset olisi tulkittava ja miten niitä voidaan parantaa.
                           
                        
                              v)
                           
                           
                              tiedot siitä, mitkä osat voidaan vaihtaa,
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  suositukset tuotteen asianmukaisesta loppukäsittelystä sen käyttöiän päättyessä.
               
            
         Arviointi ja todentaminen:
      
      Hakijan on vakuutettava, että tuote on arviointiperusteen mukainen ja toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle osana hakemusta näyte tai näytteitä käyttäjille annettavista tiedoista tai linkki valmistajan verkkosivuille, joilta tiedot ovat saatavilla.
      
         Arviointiperuste 14 — EU-ympäristömerkin tiedot
      
      Vapaaehtoisessa ympäristömerkin tekstikentässä on oltava seuraava teksti:
      
                  —
               
               
                  Energiatehokkaampi
               
            
                  —
               
               
                  Vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä
               
            
                  —
               
               
                  Vähemmän päästöjä ilmakehään
               
            Valinnaisella tekstikentällä varustetun merkin käyttöä koskevat ohjeet esitetään asiakirjassa ”Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo”, joka on saatavilla osoitteesta:
      http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf
      
         Arviointi ja todentaminen:
      
      Hakijan on toimitettava mallikappale painotuotteesta merkintöineen sekä vakuutus tämän arviointiperusteen täyttymisestä.
      
         (1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).
      
         (2)  Standardin ajantasaistettuun versioon sisältynee myös yhteistuotantotilalämmittimet (ks. Draft prEN 50465:2011 Gas appliances — Combined Heat and Power appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kW).
      
         (3)  Komisison delegoitu asetus (EU) N:o 811/2013, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EY täydentämisestä tilalämmittimien, yhdistelmälämmittimien, tilalämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen sekä yhdistelmälämmittimestä, lämmönsäätölaitteesta ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta (EUVL L 239, 6.9.2013, s. 1).
      
         (4)  Komission asetus (EU) N:o 206/2012, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta huoneilmastointilaitteiden ja huonetuuletinten ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 72, 10.3.2012, s. 7).
      
         (5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1).
      
         (6)  Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1).
      
         (7)  Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.
      
         (8)  Kuten direktiivissä 67/548/ETY säädetään.