CELEX: 32003D0632
Language: bg
Date: 2003-08-26 00:00:00
Title: Решение на Комисията от 26 август 2003 година за изменение на Решение 2000/147/ЕО относно прилагане на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение класификацията на характеристиките за огнеустойчивост на строителните продукти (нотифицирано под № С(2003) 2986)Текст от значение за ЕИП.

13/ 40
            
            
               BG
            
            
               Официален вестник на Европейския съюз
            
            
               127
            
         32003D0632
   
               L 220/5
            
            
               ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
            
            
               
            
         
      РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
   
   от 26 август 2003 година
   за изменение на Решение 2000/147/ЕО относно прилагане на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение класификацията на характеристиките за огнеустойчивост на строителните продукти
   (нотифицирано под № С(2003) 2986)
   (текст от значение за ЕИП)
   (2003/632/EО)
   КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,
   като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
   като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти (1), изменена с Директива 93/68/ЕИО (2), и по-специално член 20, параграф 2 от нея,
   като има предвид, че:
   
               (1)
            
            
               Решение 2000/147/ЕО на Комисията (3) установи система за класификация по огнеустойчивост на строителните продукти.
            
         
               (2)
            
            
               След разглеждане на някои групи продукти следва да се въведат отделни класове по огнеустойчивост за линейни продукти за тръбна топлоизолация.
            
         
               (3)
            
            
               Следователно Решение 2000/147/ЕО трябва да бъде съответно изменено.
            
         
               (4)
            
            
               Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителство,
            
         ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
   Член 1
   Приложението към Решение 2000/147/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.
   Член 2
   Адресати на настоящото решение са държавите-членки.
   
      Съставено в Брюксел на 26 август 2003 година.
      
         
            За Комисията
         
         Erkki LIIKANEN
         
         
            Член на Комисията
         
      
   
   
      (1)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.
   
      (2)  ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1.
   
      (3)  ОВ L 50, 23.2.2000 г., стр. 14.
   ПРИЛОЖЕНИЕ
   В приложението към Решение 2000/147/ЕО се добавя следната таблица:
   
      „Таблица 3   КЛАСОВЕ ЗА ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ ЗА ЛИНЕЙНИ ПРОДУКТИ ЗА ТРЪБНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
      
                  Клас
               
               
                  Метод/и за изпитване
               
               
                  Критерии за класификация
               
               
                  Допълнителна класификация
               
            
                  A1L
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (1)
                  
                  и
               
               
                  ΔΤ ≤ 30 °C и
                  Δm ≤ 50 %, и
                  tf = 0 (т.е. неустойчив пламък)
               
               
                  —
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJ.kg–1
                      (1) и
                  PCS ≤ 2,0 MJ.kg–1
                      (2), и
                  PCS ≤ 1,4 MJ.m–2
                      (3), и
                  PCS ≤ 2,0 MJ.kg–1
                      (4)
                  
               
               
                  —
               
            
                  A2L
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (1)
                  
                  или
               
               
                  ΔΤ ≤ 50 °C и
                  Δm ≤ 50 %, и tf ≤ 20s
               
               
                  —
               
            
                  EN ISO 1716,
                  или
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJ.kg–1
                      (1) и
                  PCS ≤ 4,0 MJ.m–2
                      (2), и
                  PCS ≤ 4,0 MJ.m–2
                      (3), и
                  PCS ≤ 3,0 MJ.kg–1
                      (4)
                  
               
               
                  —
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 270 W.s–1 и
                  LFS < ръб на образеца, и
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Генериране на дим (5)и
                  Горящи капки/частици (6)
                  
               
            
                  BL
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  и
               
               
                  FIGRA ≤ 270 W.s–1 и
                  LFS < ръб на образеца, и
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Генериране на дим (5)и
                  Горящи капки/частици (6)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2: (8)
                  
                  Експониране = 30 s
               
               
                  Fs ≤ 150 mm в рамките на 60 s
               
            
                  CL
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  и
               
               
                  FIGRA ≤ 460 W.s–1 и
                  LFS < ръб на образеца, и
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  Генериране на дим (5)и
                  Горящи капки/частици (6)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2: (8)
                  
                  Експониране = 30 s
               
               
                  Fs ≤ 150 mm в рамките на 60 s
               
            
                  DL
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  и
               
               
                  FIGRA ≤ 2100 W.s–1
                  
                  THR600s ≤ 100 MJ
               
               
                  Генериране на дим (5)и
                  Горящи капки/частици (6)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (8):
                  Експониране = 30 s
               
               
                  Fs ≤ 150 mm в рамките на 60 s
               
            
                  EL
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (8):
                  Експониране = 15 s
               
               
                  Fs ≤ 150 mm в рамките на 20 s
               
               
                  Горящи капки/частици (7)
                  
               
            
                  FL
                  
               
               
                  Неопределени експлоатационни качества
               
            
   
      (1)  За хомогенни продукти и съществени компоненти на нехомогенни продукти.
   
      (2)  За всякакъв външен несъществен компонент на нехомогенни продукти.
   
      (3)  За всякакъв вътрешен несъществен компонент на нехомогенни продукти.
   
      (4)  За продукта като цяло.
   
      (5)  s1 = SMOGRA ≤ 105 m2.s–2 и TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2.s–2 и TSP600s ≤ 1 600 m2; s3 = различно от s1 или s2.
   
      (6)  d0 = Без горящи капки/частици според EN13823 (SBI) в рамките на 600 s; d1 = Без горящи капки/частици, продължаващи повече от 10 s според EN13823 (SBI) в рамките на 600 s; d2 = различно от d0 или d1; запалване на хартия според EN ISO 11925-2 води до класификация d2.
   
      (7)  Положителен тест = без запалване на хартията (без класификация); отрицателен тест = запалване на хартията (класификация d2).
   
      (8)  При въздействие на пламъка върху повърхността на продукта и ако е целесъобразно за крайното приложение на продукта — при въздействие на пламъка върху ръба на продукта.“