CELEX: 32003D0629
Language: nl
Date: 2003-08-27 00:00:00
Title: 2003/629/EG: Beschikking van de Commissie van 27 augustus 2003 tot wĳziging van Beschikking 2000/367/EG tot vaststelling van een systeem voor de indeling in klassen van brandwerendheid van voor de bouw bestemde producten wat de toevoeging van rook- en warmteafvoerproducten betreft (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2851)

Avis juridique important

|

32003D0629

2003/629/EG: Beschikking van de Commissie van 27 augustus 2003 tot wĳziging van Beschikking 2000/367/EG tot vaststelling van een systeem voor de indeling in klassen van brandwerendheid van voor de bouw bestemde producten wat de toevoeging van rook- en warmteafvoerproducten betreft (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2851)  

Publicatieblad Nr. L 218 van 30/08/2003 blz. 0051 - 0054

Beschikking van de Commissievan 27 augustus 2003tot wijziging van Beschikking 2000/367/EG tot vaststelling van een systeem voor de indeling in klassen van brandwerendheid van voor de bouw bestemde producten wat de toevoeging van rook- en warmteafvoerproducten betreft(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2851)(Voor de EER relevante tekst)(2003/629/EG)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,Gelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten(1), gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG(2), en met name op artikel 20, lid 2,Overwegende hetgeen volgt:(1) Beschikking 2000/367/EG van de Commissie van 3 mei 2000 ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad inzake de indeling van voor de bouw bestemde producten, bouwwerken en delen daarvan in klassen van materiaalgedrag bij brand(3), dient met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang eveneens rook- en warmteafvoerproducten te omvatten.(2) Beschikking 2000/367/EG dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.(3) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de bouw,HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:Artikel 1De bijlage bij Beschikking 2000/367/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige beschikking.Artikel 2Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.Gedaan te Brussel, 27 augustus 2003.Voor de CommissieErkki LiikanenLid van de Commissie(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12.(2) PB L 220 van 30.8.1993, blz. 1.(3) PB L 133 van 6.6.2000, blz. 26.BIJLAGEDe bijlage bij Beschikking 2000/367/EG wordt als volgt gewijzigd:1. Het deel met als titel "SYMBOLEN" wordt als volgt gewijzigd:a) In de tabel worden de volgende regels toegevoegd:">RUIMTE VOOR DE TABEL>"b) In noot 2 wordt "EN 13501-4" ingevoegd na "EN 13501-3".2. Het deel met als titel "INDELING" wordt als volgt gewijzigd:a) Punt 2 wordt als volgt gewijzigd:i) in de tabel voor wanden, worden de klassen RE360, REI360, REI-M360 en REW360 toegevoegd;ii) in het indelingsgedeelte van de tabel voor vloeren en daken:- wordt boven de rij "RE" een nieuwe rij "R" ingevoegd met klasse R30,- worden de klassen RE 360 en REI 360 toegevoegd;b) In punt 3 worden de woorden "tegen brand beschermende coatings, bekledingen en afschermingen" vervangen door de woorden "tegen brand beschermende coatings, platen, pleisterlagen, bekledingen en afschermingen";c) Punt 4 wordt als volgt gewijzigd:i) in de tabel voor scheidingswanden (inclusief gedeelten zonder brandbeveiliging) worden de klassen EI-M180 en EI-M240 toegevoegd;ii) in de tabel voor "afsluitingen voor transportbanden en spoorgebonden transportsystemen" komt de tekst van de "Opmerkingen" als volgt te luiden: "De I-indeling wordt aangevuld met toevoeging van het achtervoegsel '1' of '2' om aan te geven welke definitie voor isolatie gebruikt is. Een I-indeling wordt vastgesteld voor de gevallen waarin het proefstuk een buis- of andere doorvoering is zonder dat de afsluiting voor het transportbandsysteem wordt beoordeeld. Toevoeging van het symbool 'C' geeft aan dat het product ook voldoet aan het criterium 'zelfsluitend' (voldoet/voldoet-niet-test) (1)";iii) de tabel voor "bekledingen voor wanden en plafonds" wordt vervangen door de volgende tabel:">RUIMTE VOOR DE TABEL>Opmerkingen:De achtervoegsels '1' en '2' geven aan welke ondergrond, brandgedragcriteria en uitbreidingsregels bij deze indeling worden gebruikt."d) Het volgende punt 7 wordt toegevoegd:"7. Producten voor gebruik in rook- en warmteafvoersystemenDe in dit deel genoemde normen zijn in voorbereiding en kunnen nog worden gewijzigd of aangepast.>RUIMTE VOOR DE TABEL>Opmerkingen:De indeling wordt aangevuld met het achtervoegsel 'mono' om aan te geven dat het kanaal geschikt is voor de rookafvoer van slechts één compartiment.Daarnaast geven de symbolen 've' en/of 'ho' aan of het kanaal geschikt is voor verticaal en/of horizontaal gebruik.'S' geeft een rookdoorlatendheid van minder dan 5 m3/uur/m2 aan. (Voor alle kanalen zonder 'S' moet de rookdoorlatendheid minder dan 10 m3/uur/m2 bedragen.)'500', '1000', '1500' geeft aan dat het kanaal geschikt is voor gebruik bij maximaal deze drukwaarden, gemeten bij kamertemperatuur.>RUIMTE VOOR DE TABEL>Opmerkingen:De indeling wordt aangevuld met het achtervoegsel 'multi' om aan te geven dat het kanaal geschikt is voor de rookafvoer van meerdere compartimenten.Daarnaast geven de symbolen 've' en/of 'ho' aan of het kanaal geschikt is voor verticaal en/of horizontaal gebruik.'S' geeft een rookdoorlatendheid van minder dan 5 m3/uur/m2 aan. (Voor alle kanalen zonder 'S' moet de rookdoorlatendheid minder dan 10 m3/uur/m2 bedragen.)'500', '1000', '1500' geeft aan dat het kanaal geschikt is voor gebruik bij maximaal deze drukwaarden, gemeten bij kamertemperatuur.>RUIMTE VOOR DE TABEL>Opmerkingen:De indeling wordt aangevuld met het achtervoegsel 'mono' om aan te geven dat de klep geschikt is voor de rookafvoer van slechts één compartiment.'HOT 400/30' Hoge Bedrijfstemperatuur (High Operational Temperature) geeft aan dat de klep gedurende 30 minuten kan worden geopend of gesloten bij een temperatuur van minder dan 400 °C (alleen voor E600).'ved', 'vew', 'vedw' en/of 'hod', 'how', 'hodw' geven aan of de klep geschikt is voor verticaal en/of horizontaal gebruik in respectievelijk een kanaal, een muur of beide.'S' geeft een rookdoorlatendheid van minder dan 200 m3/uur/m2 aan. Voor alle kleppen zonder 'S' moet de rookdoorlatendheid minder dan 360 m3/uur/m2 bedragen. Alle kleppen met een rookdoorlatendheid beneden 200 m3/uur/m2 krijgen deze waarde, alle kleppen met een rookdoorlatendheid van 200-360 m3/uur/m2 de waarde 360 m3/uur/m2. Deze waarden gelden bij kamer- en bij verhoogde temperatuur.'500', '1000', '1500' geeft aan dat de klep geschikt is voor gebruik bij maximaal deze drukwaarden, gemeten bij kamertemperatuur.'AA' of 'MA' geeft automatische of manuele activering aan.'io', 'io', 'i[harr    ]o' geeft aan of de klep voldoet aan de eisen van binnenuit, van buitenuit of van beide.'C300', 'C10000', 'Cmod' geeft aan of de klep geschikt is voor gebruik in systemen voor alleen rookafvoer als klimaatregeling, of als gemoduleerde klep in systemen voor zowel rookafvoer als klimaatregeling.>RUIMTE VOOR DE TABEL>Opmerkingen:De indeling wordt aangevuld met het achtervoegsel 'multi' om aan te geven dat de klep geschikt is voor de rookafvoer van meerdere compartimenten.'HOT 400/30' Hoge Bedrijfstemperatuur (High Operational Temperature) geeft aan dat de klep gedurende 30 minuten kan worden geopend of gesloten bij een temperatuur van minder dan 400 °C.'ved', 'vew', 'vedw' en/of 'hod', 'how', 'hodw' geven aan of de klep geschikt is voor verticaal en/of horizontaal gebruik in respectievelijk een kanaal, een muur of beide.'S' geeft een rookdoorlatendheid van minder dan 200 m3/uur/m2 aan. Voor alle kleppen zonder 'S' moet de rookdoorlatendheid minder dan 360 m3/uur/m2 bedragen. Alle kleppen met een rookdoorlatendheid beneden 200 m3/uur/m2 krijgen deze waarde, alle kleppen met een rookdoorlatendheid van 200-360 m3/uur/m2 krijgen de waarde 360 m3/uur/m2. Deze waarden gelden bij kamer- en bij verhoogde temperatuur.'500', '1000', '1500' geeft aan dat de klep geschikt is voor gebruik bij maximaal deze drukwaarden, gemeten bij kamertemperatuur.'AA' of 'MA' geeft automatische of manuele activering aan.'io', 'io', 'i[harr    ]o' geeft aan of de klep voldoet aan de eisen van binnenuit, van buitenuit of van beide.'C300', 'C10000', 'Cmod' geeft aan of de klep geschikt is voor gebruik in systemen voor alleen rookafvoer, in systemen voor zowel rookafvoer als klimaatregeling, of als gemoduleerde klep in systemen voor zowel rookafvoer als klimaatregeling.>RUIMTE VOOR DE TABEL>Opmerkingen:'A' staat voor 'meer dan 120 minuten'.>RUIMTE VOOR DE TABEL>Opmerkingen>RUIMTE VOOR DE TABEL>Opmerkingen:θ geeft de blootstellingswaarde aan (temperatuur)."