CELEX: 32006D0751
Language: cs
Date: 2006-10-27 00:00:00
Title: 2006/751/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň (oznámeno pod číslem K(2006) 5063)   (Text s významem pro EHP)

4.11.2006   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 305/8
            
         ROZHODNUTÍ KOMISE
   ze dne 27. října 2006,
   kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň
   (oznámeno pod číslem K(2006) 5063)
   (Text s významem pro EHP)
   (2006/751/ES)
   KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
   s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků (1), a zejména na čl. 20 odst. 2 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
            
               Rozhodnutím Komise 2000/147/ES (2) byl stanoven klasifikační systém pro reakci stavebních výrobků na oheň.
            
         
               (2)
            
            
               V návaznosti na přezkoumání některých skupin výrobků by měly být stanoveny samostatné třídy reakce elektrických kabelů na oheň.
            
         
               (3)
            
            
               Rozhodnutí 2000/147/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
               (4)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví,
            
         PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha rozhodnutí 2000/147/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 27. října 2006.
      
         
            Za Komisi
         
         Günter VERHEUGEN
         
            místopředseda
         
      
   
   
      (1)  Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
   
      (2)  Úř. věst. L 50, 23.2.2000, s. 14.
   
      PŘÍLOHA
      Příloha rozhodnutí 2000/147/ES se mění takto:
      
                  1.
               
               
                  Název tabulky 1 se nahrazuje tímto: „TŘÍDY REAKCE STAVEBNÍCH VÝROBKŮ NA OHEŇ KROMĚ PODLAHOVÝCH KRYTIN, LINEÁRNÍCH TRUBNÍCH TEPELNĚIZOLAČNÍCH VÝROBKŮ A ELEKTRICKÝCH KABELŮ“.
               
            
                  2.
               
               
                  Poznámka pod čarou (*) v tabulce 1 se zrušuje.
               
            
                  3.
               
               
                  Doplňuje se nový text, který zní:
                  „Tabulka 4
                  TŘÍDY REAKCE ELEKTRICKÝCH KABELŮ NA OHEŇ
                  
                              Třída
                           
                           
                              Zkušební metoda (zkušební metody)
                           
                           
                              Kritéria klasifikace
                           
                           
                              Doplňková klasifikace
                           
                        
                              Aca
                              
                           
                           
                              EN ISO 1716
                           
                           
                              PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                              B1ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 2 (5)
                              
                              
                                 a
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,75 m a THR1 200s ≤ 10 MJ a HRRmax ≤ 20 kW; a FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Tvorba kouře (2)
                                  (6) a planoucí kapky/částice (3) a kyselost (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              B2ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 a
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,5 m; a THR1 200s ≤ 15 MJ; a HRRmax ≤ 30 kW; a FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Tvorba kouře (2)
                                  (7) a planoucí kapky/částice (3) a kyselost (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Cca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 a
                              
                           
                           
                              FS ≤ 2,0 m; a THR1 200s ≤ 30 MJ; a HRRmax ≤ 60 kW; a FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Tvorba kouře (2)
                                  (7) a planoucí kapky/částice (3) a kyselost (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Dca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 a
                              
                           
                           
                              THR1 200s ≤ 70 MJ; a HRRmax ≤ 400 kW; a FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Tvorba kouře (2)
                                  (7) a planoucí kapky/částice (3) a kyselost (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Eca
                              
                           
                           
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                           
                               
                           
                        
                              Fca
                              
                           
                           
                              Žádný ukazatel vlastnosti není stanoven.
                           
                        PODMÍNKY MONTÁŽE A UPEVNĚNÍ A DEFINICE ZKUŠEBNÍCH PARAMETRŮ V SOUVISLOSTI S ELEKTRICKÝMI KABELY (PODLE POZNÁMKY 5 TABULKY 4)
                  1.   Podmínky montáže a upevnění
                  1.1.   Montáž obecného zkušebního vzorku pro třídy B1ca, B2ca, Cca a Dca
                  
                  Kabely se namontují na přední stranu standardního žebříku (EN 50266-1). Použijí se délky kabelů 3,5 m. Dolní část elektrických kabelů se nachází 20 cm pod dolním okrajem hořáku. Kabely jsou umístěny doprostřed žebříku (s ohledem na jeho šířku).
                  Každý zkušební kus či svazek se jednotlivě připevní ke každé příčce žebříku prostřednictvím kovového drátu (ocelového nebo měděného). U elektrických kabelů s průměrem 50 mm a menším se použije drát s průměrem mezi 0,5 mm a 1,0 mm (včetně). U kabelů s průměrem nad 50 mm se použije drát s průměrem mezi 1,0 mm a 1,5 mm.
                  Při montáži zkušebních kusů se první zkušební kus umístí přibližně doprostřed žebříku a další zkušební kusy se připevní po obou stranách, a celý soubor zkušebních kusů se tedy na žebříku rozmístí přibližně rovnoměrně kolem středu.
                  Vzdálenosti a uspořádání do svazků jsou vysvětleny níže.
                  U každé výšky 25 cm je vynesena vodorovná přímka pro měření šíření plamene v závislosti na čase. První přímka (tj. přímka s nulovou hodnotou) je ve stejné výšce jako hořák.
                  Kabely se namontují tak, jak je uvedeno níže, a to podle toho, o jakou klasifikaci se žádá.
                  1.1.1.   Třída B2ca, Cca a Dca
                  
                  Zvolený postup montáže závisí na průměru elektrického kabelu podle tabulky 4.1.
                  Tabulka 4.1.
                  MONTÁŽ V ZÁVISLOSTI NA PRŮMĚRU KABELU
                  
                              Průměr kabelu
                           
                           
                              Montáž
                           
                        
                              20 mm či větší
                           
                           
                              Vzdálenost mezi kabely 20 mm
                           
                        
                              mezi 5 a 20 mm
                           
                           
                              Vzdálenost mezi kabely odpovídající průměru jednoho kabelu
                           
                        
                              5 mm či menší
                           
                           
                              Kabely se uspořádají do svazků o průměru 10 mm. Svazky se nezkrucují. Vzdálenost mezi svazky je 10 mm.
                           
                        Prahové hodnoty jsou stanoveny zaokrouhlením průměru na nejbližší mm s výjimkou kabelů o průměru menším než 5 mm, u nichž se průměr nezaokrouhluje.
                  Pro stanovení počtu délek kabelů na zkoušku se použijí níže uvedené vzorce.
                  1.1.1.1.   Kabely s průměrem 20 mm nebo větším
                  Počet kabelů, N, se určí takto:
                  
                      … rovnice 1
                  kde:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  je průměr kabelu (v mm a zaokrouhlený na nejbližší mm);
                           
                        
                               
                           
                           
                              funkce int = celé číslo výsledku (tj. hodnota zaokrouhlená dolů).
                           
                        1.1.1.2.   Kabely s průměrem větším než 5 mm a menším než 20 mm
                  Počet kabelů, N, se určí takto:
                  
                      … rovnice 2
                  kde:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  je průměr kabelu (v mm a zaokrouhlený);
                           
                        
                               
                           
                           
                              funkce int = celé číslo výsledku (tj. hodnota zaokrouhlená dolů).
                           
                        1.1.1.3.   Kabely nebo dráty s průměrem 5 mm nebo menším
                  Počet svazků kabelů s průměrem svazků 10 mm (Nbu) se určí takto:
                  
                      … rovnice 3
                  Bude tedy namontováno 15 svazků ve vzdálenosti mezi jednotlivými svazky 10 mm.
                  Počet kabelů v každém svazku (n) je:
                  
                      … rovnice 4
                  kde:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  je průměr kabelu (v mm a 
                                    nezaokrouhlený
                                 );
                           
                        
                               
                           
                           
                              Počet délek kabelů (CL) u drátů nebo kabelů s průměrem menším než 5 mm je tedy:
                              
                                 CL = n × 15 … rovnice 5
                           
                        1.1.1.4.   Celková délka kabelu na zkoušku
                  Celková délka kabelu na zkoušku je:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 L = n × 15 × 3,5 pro dc
                                  ≤ 5 mm
                              nebo
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 L = N × 3,5 pro dc
                                  > 5 mm … rovnice 6
                           
                        1.1.2.   Třída B1ca
                  
                  Na zadní stranu kabelové lávky se namontuje nehořlavá deska z křemičitanu vápenatého s hustotou 870 ± 50 kg/m3 a tloušťkou 11 ± 2 mm. Tuto desku je možné namontovat ve dvou částech.
                  Montáž kabelů je ve všech ostatních ohledech stejná jako u třídy B2ca, Cca a Dca.
                  2.   Definice zkušebních parametrů
                  Tabulka 4.2.
                  DEFINICE ZKUŠEBNÍCH PARAMETRŮ U SCÉNÁŘŮ FIPEC20 1 A 2
                  Všechny vypočítané parametry se vyhodnocují během 20 minut od začátku zkoušky (zapálení hořáku).
                  
                     
                  
                              Parametry
                           
                           
                              Vysvětlení
                           
                        
                              Začátek zkoušky
                           
                           
                              Zapálení hořáku.
                           
                        
                              Konec zkoušky
                           
                           
                              20 minut od zapálení hořáku (konec doby pro výpočet parametrů)
                           
                        
                              HRRsm30, kW
                           
                           
                              Klouzavý průměr míry uvolňování tepla během 30 s
                           
                        
                              SPRsm60, m2/s
                           
                           
                              Klouzavý průměr míry tvorby kouře během 60 s
                           
                        
                              HRRmax, kW
                           
                           
                              Maximální hodnota HRRsm30 mezi začátkem a koncem zkoušky, kromě podílu ze zdroje zapálení
                           
                        
                              SPRmax, m2/s
                           
                           
                              Maximální hodnota SPRsm60 mezi začátkem a koncem zkoušky
                           
                        
                              THR1 200, MJ
                           
                           
                              Celkové uvolnění tepla (HRRsm30) od začátku do konce zkoušky, kromě podílu ze zdroje zapálení
                           
                        
                              TSP1 200, m2
                              
                           
                           
                              Celková tvorba kouře (HRRsm60) od začátku do konce zkoušky
                           
                        
                              FIGRA, W/s
                           
                           
                              Index rychlosti rozvoje požáru definovaný jako nejvyšší hodnota kvocientu mezi HRRsm30, kromě podílu zdroje zapálení a času. Prahové hodnoty HRRsm30 = 3 kW a THR = 0,4 MJ
                           
                        
                              SMOGRA, cm2/s2
                              
                           
                           
                              Index rychlosti vývinu kouře je definován jako nejvyšší hodnota kvocientu mezi SPRsm60 a časem, vynásobená 10 000. Prahové hodnoty SPRsm60 0,1 m2/s a TSP = 6 m2
                              
                           
                        
                              PCS
                           
                           
                              Spalné teplo
                           
                        
                              FS
                           
                           
                              Šíření plamene (délka porušené plochy)
                           
                        
                              H
                           
                           
                              Šíření plamene
                           
                        
                              FIPEC
                           
                           
                              Reakce elektrických kabelů na oheň“
                           
                        
            
         (1)  Pro výrobek jako celek, vyjma kovových materiálů, a pro každou vnější složku (tj. plášť) výrobku.
      
         (2)  
      
                  s1
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 50 m2
                     a SPRmax ≤ 0,25 m2/s
               
            
                  s1a
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 a součinitel propustnosti v souladu s EN 61034-2 ≥ 80 %
               
            
                  s1b
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 a součinitel propustnosti v souladu s EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %
               
            
                  s2
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 400 m2
                     a SPRmax ≤ 1,5 m2/s
               
            
                  s3
               
               
                  =
               
               
                  ne s1 nebo s2.
               
            
         (3)  Pro scénáře FIPEC20 1 a 2: d0 = žádné planoucí kapky/částice během 1 200 s; d1 = žádné planoucí kapky/částice trvající déle než 10 s během 1 200 s; d2 = ne d0 nebo d1.
      
         (4)  EN 50267-2-3: a1 = vodivost < 2,5 μS/mm a pH > 4,3; a2 = vodivost < 10 μS/mm a pH > 4,3; a3 = ne a1 nebo a2. Bez prohlášení = žádný ukazatel vlastnosti není stanoven.
      
         (5)  Proud vzduchu do komory se stanoví v hodnotě 8 000 ± 800 l/min.
      Scénář FIPEC20 1 = prEN 50399-2-1 při níže uvedené montáži a upevnění.
      Scénář FIPEC20 2 = prEN 50399-2-2 při níže uvedené montáži a upevnění.
      
         (6)  Třída tvorby kouře deklarovaná pro kabely třídy B1ca musí pocházet ze zkoušky FIPEC20 Scen 2.
      
         (7)  Třída tvorby kouře deklarovaná pro kabely třídy B2ca, Cca, Dca musí pocházet ze zkoušky FIPEC20 Scen 1.
      
         (8)  Měření nebezpečných vlastností plynů vznikajících při požáru, které narušují schopnost osob, jež jim jsou vystaveny, podniknout účinná opatření k úniku, a nikoli popis toxicity těchto plynů.