CELEX: 32016R0364
Language: pl
Date: 2015-07-01 00:00:00
Title: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

15.3.2016   
            
            
               PL
            
            
               Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
            
            
               L 68/4
            
         ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/364
   z dnia 1 lipca 2015 r.
   w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
   (Tekst mający znaczenie dla EOG)
   KOMISJA EUROPEJSKA,
   uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (1), w szczególności jego art. 27 ust. 1,
   a także mając na uwadze, co następuje:
   
               (1)
            
            
               Decyzją Komisji 2000/147/WE (2) przyjęto system klasyfikacji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich reakcji na ogień. Był on oparty na zharmonizowanym rozwiązaniu polegającym na ocenie tej odporności i klasyfikacji wyników tych ocen.
            
         
               (2)
            
            
               Decyzja 2000/147/WE przewiduje kilka klas reakcji na ogień. Ponadto zawiera ona klasy F, FFL, FL i Fca, które zdefiniowano formułą „bez określania właściwości”.
            
         
               (3)
            
            
               Zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 „klasa” oznacza zakres poziomów ograniczony wartością minimalną i maksymalną właściwości użytkowych. Klasy zdefiniowane formułą „bez określania właściwości” nie odpowiadają tej definicji i w związku z tym nie mogą zostać włączone do systemu klasyfikacji zgodnego z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.
            
         
               (4)
            
            
               Stosowanie formuły „właściwości użytkowe nieustalone” w kontekście sporządzania deklaracji właściwości użytkowych przewidziano w art. 6 ust. 3 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 305/2011.
            
         
               (5)
            
            
               Aby umożliwić producentom deklarowanie niższych właściwości użytkowych w zakresie reakcji na ogień niż objęte klasami E, EFL, EL i Eca, konieczna jest zmiana kryteriów klasyfikacji dotyczących odpowiednio klas F, FFL, FL i Fca.
            
         
               (6)
            
            
               Należy zatem zastąpić klasy F, FFL, FL i Fca przewidziane w decyzji 2000/147/WE nowymi klasami dla wyrobów nieosiągających co najmniej właściwości użytkowych w zakresie reakcji na ogień objętej klasami E, EFL, EL i Eca.
            
         
               (7)
            
            
               Decyzja 2000/147/WE była kilkakrotnie zmieniana i konieczne są dalsze zmiany tej decyzji. Dla zachowania przejrzystości i racjonalności decyzja ta powinna zatem zostać uchylona i zastąpiona,
            
         PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
   Artykuł 1
   Jeżeli zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego jest takie, że może się on przyczynić do powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w pomieszczeniu lub obszarze powstania pożaru lub poza nim, to właściwości użytkowe wyrobu w odniesieniu do jego reakcji na ogień klasyfikuje się zgodnie z systemem klasyfikacji określonym w załączniku.
   Artykuł 2
   Decyzja 2000/147/WE traci moc.
   Odniesienia do uchylonej decyzji traktuje się jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.
   Artykuł 3
   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
   
      Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
      Sporządzono w Brukseli dnia 1 lipca 2015 r.
      
         
            W imieniu Komisji
         
         Jean-Claude JUNCKER
         
            Przewodniczący
         
      
   
   
      (1)  Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5.
   
      (2)  Decyzja Komisji 2000/147/WE z dnia 8 lutego 2000 r. wykonująca dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia (Dz.U. L 50 z 23.2.2000, s. 14).
   
      ZAŁĄCZNIK
      
         Klasy reakcji na ogień
      
      
               
                  1.1.
               
               
                  W tabelach 1–4 stosuje się następujące symbole (1):
                  1)   „ΔΤ”– przyrost temperatury;
                  2)   „Δm”– strata masy;
                  3)   „tf”– czas utrzymywania się płomienia;
                  4)   „PCS”– potencjał cieplny brutto;
                  5)   „LFS”– poprzeczne rozprzestrzenianie się płomienia;
                  6)   „SMOGRA”– tempo wydzielania dymu.
               
            
               
                  1.2.
               
               
                  W tabelach 1, 2 i 3 stosuje się następujące symbole (1):
                  1)   „FIGRA”– tempo rozprzestrzeniania się ognia;
                  2)   „THR”– całkowite wydzielanie ciepła;
                  3)   „TSP”– całkowite wytwarzanie dymu;
                  4)   „Fs”– rozprzestrzenianie się płomienia.
               
            
               
                  1.3.
               
               
                  W tabeli 4 stosuje się następujące symbole i parametry badania:
                  1)   „HRRsm30, kW”– tempo wydzielania ciepła uśrednione za pomocą 30-sek. średniej ruchomej;
                  2)   „SPRsm60, m2/s”– tempo wytwarzania dymu uśrednione za pomocą 60-sek. średniej ruchomej;
                  3)   „Maksymalne HRR, kW”– maksymalne HRRsm30 między początkiem i końcem badania, z wyłączeniem wpływu źródła zapłonu;
                  4)   „Maksymalne SPR, m2/s”– maksymalne SPRsm60 między początkiem i końcem badania;
                  5)   „THR1200, MJ”– całkowite wydzielanie ciepła (HRRsm30) między początkiem i końcem badania, z wyłączeniem wpływu źródła zapłonu;
                  6)   „TSP1200, m2” TSP– całkowite wytwarzanie dymu (HRRsm60) między początkiem i końcem badania;
                  7)   „FIGRA, W/s”– wskaźnik tempa rozprzestrzeniania się ognia (ang. FIre Growth RAte), zdefiniowany jako najwyższa wartość ilorazu HRRsm30, z wyłączeniem wpływu źródła zapłonu i czasu. Wartości progowe to: HRRsm30 = 3 kW i THR = 0,4 MJ;
                  8)   „FS”– rozprzestrzenianie się płomienia (zasięg szkód);
                  9)   „H”– rozprzestrzenianie się płomienia.
               
            
               
                  2.
               
               
                  Do celów tabel 1–4 stosuje się następujące definicje:
                  
                              1)
                           
                           
                              „materiał” oznacza pojedynczą substancję podstawową lub jednorodnie rozproszoną mieszaninę substancji;
                           
                        
                              2)
                           
                           
                              „wyrób jednorodny” oznacza wyrób składający się z jednego materiału, mający jednakową gęstość i skład w całym wyrobie;
                           
                        
                              3)
                           
                           
                              „wyrób niejednorodny” oznacza wyrób niespełniający wymagań dotyczących wyrobu jednorodnego i składający się z jednego lub kilku składników, istotnych lub nieistotnych;
                           
                        
                              4)
                           
                           
                              „składnik istotny” oznacza materiał, który stanowi znaczącą część wyrobu niejednorodnego; warstwa o masie na jednostkę powierzchni ≥ 1,0 kg/m2 lub grubości ≥ 1,0 mm uważana jest za składnik istotny;
                           
                        
                              5)
                           
                           
                              „składnik nieistotny” oznacza materiał, który nie stanowi znaczącej części wyrobu niejednorodnego; warstwa o masie na jednostkę powierzchni < 1,0 kg/m2 i grubości < 1,0 mm uważana jest za składnik nieistotny;
                           
                        
                              6)
                           
                           
                              „wewnętrzny składnik nieistotny” oznacza składnik nieistotny pokryty obustronnie przez co najmniej jeden składnik istotny;
                           
                        
                              7)
                           
                           
                              „zewnętrzny składnik nieistotny” oznacza składnik nieistotny niepokryty z jednej strony przez składnik istotny.
                           
                        Dwie warstwy nieistotne lub więcej przylegające do siebie (tzn. jeśli między warstwami nie ma żadnych składników istotnych) uważane są za jeden składnik nieistotny i dlatego są one klasyfikowane zgodnie z kryteriami dla warstwy będącej składnikiem nieistotnym.
               
            
         Tabela 1
      
      
         Klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych z wyjątkiem pokryć podłogowych, wyrobów izolacji termicznej rur przewodowych oraz kabli elektrycznych
      
      
                  Klasa
               
               
                  Metoda(-y) badań
               
               
                  Kryteria klasyfikacji
               
               
                  Klasyfikacja dodatkowa
               
            
                  
                     A1
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2);
                  
                     oraz
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 30 °C; oraz
                  
                  Δm ≤ 50 %; oraz
                  
                  tf = 0 (tj. brak długotrwałego palenia się)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (2); oraz
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (3), (1); oraz
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (4); oraz
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (5);
               
               
                   
               
            
                  
                     A2
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2);
                  
                     lub
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 50 °C; oraz
                  
                  Δm ≤ 50 %; oraz
                  
                  tf ≤ 20s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     oraz
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (2); oraz
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (3); oraz
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (4); oraz
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (5);
               
               
                   
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1; oraz
                  
                  LFS < krawędź próbki; oraz
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Wytwarzanie dymu (6); oraz
                  
                  Płonące krople/cząstki (7)
                  
               
            
                  
                     B
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     oraz
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1; oraz
                  
                  LFS < krawędź próbki; oraz
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Wytwarzanie dymu (6); oraz
                  
                  Płonące krople/cząstki (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Ekspozycja = 30s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm w ciągu 60 s
               
            
                  
                     C
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     oraz
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 250 Ws– 1; oraz
                  
                  LFS < krawędź próbki; oraz
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  Wytwarzanie dymu (6); oraz
                  
                  Płonące krople/cząstki (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Ekspozycja = 30s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm w ciągu 60 s
               
            
                  
                     D
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     oraz
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 750 Ws– 1
                  
               
               
                  Wytwarzanie dymu (6); oraz
                  
                  Płonące krople/cząstki (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Ekspozycja = 30s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm w ciągu 60 s
               
            
                  
                     E
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Ekspozycja = 15s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm w ciągu 20 s
               
               
                  Płonące krople/cząstki (8)
                  
               
            
                  
                     F
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Ekspozycja = 15s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm w ciągu 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabela 2
      
      
         Klasy reakcji na ogień dla pokryć podłogowych
      
      
                  Klasa
               
               
                  Metoda(-y) badań
               
               
                  Kryteria klasyfikacji
               
               
                  Klasyfikacja dodatkowa
               
            
                  
                     A1FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10);
                  
                     oraz
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 30 °C; oraz
                  
                  Δm ≤ 50 %; oraz
                  
                  tf = 0 (tj. brak długotrwałego palenia się)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (10); oraz
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (11); oraz
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (12); oraz
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (13);
               
            
                  
                     A2FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10);
                  
                     lub
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 50 °C; oraz
                  
                  Δm ≤ 50 %; oraz
                  
                  tf ≤ 20s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     oraz
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (10); oraz
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (11); oraz
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (12); oraz
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (13);
               
            
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
               
               
                  Strumień krytyczny (15) ≥ 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Wytwarzanie dymu (16)
                  
               
            
                  
                     BFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     oraz
                  
               
               
                  Strumień krytyczny (15) ≥ 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Wytwarzanie dymu (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Ekspozycja = 15s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm w ciągu 20 s
               
            
                  
                     CFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     oraz
                  
               
               
                  Strumień krytyczny (15) ≥ 4,5 kWm– 2
                  
               
               
                  Wytwarzanie dymu (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Ekspozycja = 15s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm w ciągu 20 s
               
            
                  
                     DFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     oraz
                  
               
               
                  Strumień krytyczny (15) ≥ 3,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Wytwarzanie dymu (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Ekspozycja = 15s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm w ciągu 20 s
               
            
                  
                     EFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Ekspozycja = 15s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm w ciągu 20 s
               
               
                   
               
            
                  
                     FFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Ekspozycja = 15s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm w ciągu 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabela 3
      
      
         Klasy reakcji na ogień dla wyrobów izolacji termicznej rur przewodowych
      
      
                  Klasa
               
               
                  Metoda(-y) badań
               
               
                  Kryteria klasyfikacji
               
               
                  Klasyfikacja dodatkowa
               
            
                  
                     A1L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18);
                  
                     oraz
                  
               
               
                  ΔT ≤ 30 °C; oraz
                  
                  Δm ≤ 50 %; oraz
                  
                  tf = 0 (tj. brak długotrwałego palenia się)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (18); oraz
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (19); oraz
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (20); oraz
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  
                     A2L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18);
                  
                     lub
                  
               
               
                  ΔT ≤ 50 °C; oraz
                  
                  Δm ≤ 50 %; oraz tf ≤ 20s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     oraz
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (18); oraz
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (19); oraz
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (20); oraz
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1; oraz
                  
                  LFS < krawędź próbki; oraz
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Wytwarzanie dymu (22); oraz
                  
                  Płonące krople/cząstki (23)
                  
               
            
                  
                     BL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     oraz
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1; oraz
                  
                  LFS < krawędź próbki; oraz
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Wytwarzanie dymu (22); oraz
                  
                  Płonące krople/cząstki (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Ekspozycja = 30s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm w ciągu 60 s
               
            
                  
                     CL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     oraz
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 460 Ws– 1; oraz
                  
                  LFS < krawędź próbki; oraz
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  Wytwarzanie dymu (22); oraz
                  
                  Płonące krople/cząstki (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Ekspozycja = 30s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm w ciągu 60 s
               
            
                  
                     DL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     oraz
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 2 100  Ws– 1
                  
                  THR600s ≤ 100 MJ
               
               
                  Wytwarzanie dymu (22); oraz
                  
                  Płonące krople/cząstki (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Ekspozycja = 30s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm w ciągu 60 s
               
            
                  
                     EL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Ekspozycja = 15s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm w ciągu 20 s
               
               
                  Płonące krople/cząstki (24)
                  
               
            
                  
                     FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Ekspozycja = 15s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm w ciągu 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabela 4
      
      
         Klasy reakcji na ogień dla kabli elektrycznych
      
      
                  Klasa
               
               
                  Metoda(-y) badań
               
               
                  Kryteria klasyfikacji
               
               
                  Klasyfikacja dodatkowa
               
            
                  
                     Aca
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJ/kg (26)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     B1ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (źródło płomienia 30 kW))
                  
                     oraz
                  
               
               
                  FS ≤ 1,75 m oraz
                  
                  THR1200s ≤ 10 MJ oraz
                  
                  Maksymalne HRR ≤ 20 kW oraz
                  
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                  
               
               
                  Produkcja dymu (27)
                      (30) i płonące krople/cząstki (28) oraz kwasowość (pH i przewodność) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     B2ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (źródło płomienia 20,5 kW)
                  
                     oraz
                  
               
               
                  FS ≤ 1,5 m; oraz
                  
                  THR1200s ≤ 15 MJ; oraz
                  
                  Maksymalne HRR ≤ 30 kW; oraz
                  
                  FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                  
               
               
                  Produkcja dymu (27)
                      (31) i płonące krople/cząstki (28) oraz kwasowość (pH i przewodność) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Cca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (źródło płomienia 20,5 kW)
                  
                     oraz
                  
               
               
                  FS ≤ 2,0 m; oraz
                  
                  THR1200s ≤ 30 MJ; oraz
                  
                  Maksymalne HRR ≤ 60 kW; oraz
                  
                  FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                  
               
               
                  Produkcja dymu (27)
                      (31) i płonące krople/cząstki (28) oraz kwasowość (pH i przewodność) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Dca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (źródło płomienia 20,5 kW)
                  
                     oraz
                  
               
               
                  THR1200s ≤ 70 MJ; oraz
                  
                  Maksymalne HRR ≤ 400 kW; oraz
                  
                  FIGRA ≤ 1 300  Ws– 1
                  
               
               
                  Produkcja dymu (27), (31) i płonące krople/cząstki (28) oraz kwasowość (pH i przewodność) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Eca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
               
                   
               
            
                  
                     Fca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H > 425 mm
               
               
                   
               
            
         (1)  Charakterystyki te ustalone będą z uwzględnieniem odpowiedniej metody badań.
      
         (2)  Dla wyrobów jednorodnych i składników istotnych wyrobów niejednorodnych.
      
         (3)  Dla każdego zewnętrznego składnika nieistotnego wyrobów niejednorodnych.
      
         (1)  
      
                  (2a)
               
               
                  Alternatywnie każdy zewnętrzny składnik nieistotny o PCS ≤ 2,0 MJm– 2, pod warunkiem że wyrób spełnia następujące kryteria EN 13823(SBI): FIGRA ≤ 20 Ws– 1; oraz LFS < krawędź próbki; oraz THR600s ≤ 4,0 MJ; oraz s1; oraz d0.
               
            
         (4)  Dla każdego wewnętrznego składnika nieistotnego wyrobów niejednorodnych.
      
         (5)  Dla wyrobu jako całości.
      
         (6)  s1 = SMOGRA ≤ 30m2s– 2 oraz TSP600s ≤ 50m2; s2 = SMOGRA ≤ 180m2s– 2
         oraz TSP600s ≤ 200m2; s3 = różne od s1 i od s2.
      
         (7)  d0 = brak płonących kropli/cząstek w EN 13823 (SBI) w ciągu 600s; d1 = brak płonących kropli/cząstek utrzymujących się dłużej niż 10s w EN 13823 (SBI) w ciągu 600s; d2 = różne od d0 i od d1; Zapalenie się papieru w EN ISO 11925-2 daje w efekcie klasyfikację d2.
      
         (8)  Brak palenia się papieru = bez dodatkowej klasyfikacji; zapalenie się papieru = klasyfikacja d2.
      
         (9)  W warunkach oddziaływania ognia na powierzchnię i, stosownie do docelowego zastosowania wyrobu, oddziaływania ognia na krawędź.
      
         (10)  Dla wyrobów jednorodnych i składników istotnych wyrobów niejednorodnych.
      
         (11)  Dla każdego zewnętrznego składnika nieistotnego wyrobów niejednorodnych.
      
         (12)  Dla każdego wewnętrznego składnika nieistotnego wyrobów niejednorodnych.
      
         (13)  Dla wyrobu jako całości.
      
         (14)  Czas trwania badania = 30 minut.
      
         (15)  Strumień krytyczny definiuje się jako strumień promieniowania, przy którym płomień gaśnie, lub strumień promieniowania po 30 minutach badania, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa (tzn. strumień odpowiadający najdalszemu zasięgowi płomienia).
      
         (16)  s1 = Dym ≤ 750 %.min; s2 = nie s 1.
      
         (17)  W warunkach oddziaływania ognia na powierzchnię i, stosownie do docelowego zastosowania wyrobu, oddziaływania ognia na krawędź.
      
         (18)  Dla wyrobów jednorodnych i składników istotnych wyrobów niejednorodnych.
      
         (19)  Dla każdego zewnętrznego składnika nieistotnego wyrobów niejednorodnych.
      
         (20)  Dla każdego wewnętrznego składnika nieistotnego wyrobów niejednorodnych.
      
         (21)  Dla wyrobu jako całości.
      
         (22)  s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s– 2
         oraz TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2s– 2
         oraz TSP600s ≤ 1 600 m2; s3 = różne od s1 i od s2.
      
         (23)  d0 = brak płonących kropli/cząstek w EN13823 (SBI) w ciągu 600s; d1 = brak płonących kropli/cząstek utrzymujących się dłużej niż 10s w EN13823 (SBI) w ciągu 600s; d2 = różne od d0 i od d1; Zapalenie się papieru w EN ISO 11925-2 daje w efekcie klasyfikację d2.
      
         (24)  Brak palenia się papieru = bez dodatkowej klasyfikacji; zapalenie się papieru = klasyfikacja d2.
      
         (25)  W warunkach oddziaływania ognia na powierzchnię i, stosownie do docelowego zastosowania wyrobu, oddziaływania ognia na krawędź.
      
         (26)  Dla wyrobu jako całości, z wyłączeniem materiałów metalicznych, oraz dla wszelkich jego składników zewnętrznych (np. osłon).
      
         (27)  s1 = TSP1200 ≤ 50 m2
         oraz Maksymalne SPR ≤ 0,25 m2/s
      
         s1a = s1 oraz przepuszczalność zgodna z EN 61034-2 ≥ 80 %
      
         s1b = s1 oraz przepuszczalność zgodna z EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %
      
         s2 = TSP1200 ≤ 400 m2
         oraz Maksymalne SPR ≤ 1,5 m2/s
      
         s3 = różne od s1 i od s2
      
         (28)  d0 = brak płonących kropli/cząstek w ciągu 1 200 s; d1 = brak płonących kropli/cząstek utrzymujących się dłużej niż 10 s w ciągu 1 200 s; d2 = różne od d0 lub d1;
      
         (29)  EN 60754-2: a1 = przewodność < 2,5 μS/mm oraz pH > 4,3; a2 = przewodność < 10 μS/mm oraz pH > 4,3; a3 = różne od a1 lub a2.
      
         (30)  klasa dymu określona dla klasy kabli B1ca musi zostać stwierdzona na podstawie badania EN 50399 (źródło płomienia 30 kW).
      
         (31)  klasa dymu określona dla klasy kabli B2ca, Cca, Dca musi zostać stwierdzona na podstawie badania EN 50399 (20,5 kW źródło płomienia).