CELEX: 32014R1301
Language: da
Date: 2014-11-18 00:00:00
Title: Kommissionens forordning (EU) nr. 1301/2014 af 18. november 2014 om de tekniske specifikationer for interoperabilitet gældende for delsystemet Energi i EU's jernbanenet  EØS-relevant tekst

12.12.2014   
               
               
                  DA
               
               
                  Den Europæiske Unions Tidende
               
               
                  L 356/179
               
            
         KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1301/2014
         af 18. november 2014
         om de tekniske specifikationer for interoperabilitet gældende for delsystemet Energi i EU's jernbanenet
         (EØS-relevant tekst)
         EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
         under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
         under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1), særlig artikel 6, stk. 1, og
         ud fra følgende betragtninger:
         
                     (1)
                  
                  
                     Ifølge artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 (2) skal Det Europæiske Jernbaneagentur (agenturet) sikre, at de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI'erne) er tilpasset de tekniske fremskridt, markedsudviklingen og de samfundsmæssige krav, og foreslå Kommissionen de ændringer i TSI'erne, som det finder nødvendige.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Ved afgørelse K(2010) 2576 af 29. april 2010 gav Kommissionen agenturet mandat til at videreudvikle og revidere TSI'erne med henblik på at udvide anvendelsesområdet til hele EU's jernbanesystem. Med dette mandat anmodes agenturet om at udvide anvendelsesområdet for TSI'en for delsystemet Energi til hele EU's jernbanesystem.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Den 24. december 2012 forelagde agenturet en henstilling om ændringer til TSI'en for delsystemet Energi (ERA/REC/11-2012/INT).
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Af hensyn til muligheden for at følge med den tekniske udvikling og for at tilskynde til modernisering, bør innovative løsninger fremmes, og det bør på visse betingelser tillades, at de implementeres. Når der stilles forslag om en innovativ løsning, bør fabrikanten eller dennes repræsentant redegøre for, hvordan den afviger fra eller supplerer det relevante afsnit i TSI'en, og den innovative løsning bør vurderes af Kommissionen. Falder vurderingen positivt ud, bør agenturet udvikle de fornødne funktions- og grænsefladespecifikationer for den innovative løsning og tilrettelægge de fornødne vurderingsmetoder.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     TSI'en for energi, som fastsættes ved denne forordning, tager ikke stilling til alle væsentlige krav. Tekniske forhold, som ikke dækkes, bør anføres som »udestående punkter«, hvor nationale forskrifter finder anvendelse i hver medlemsstat, jf. artikel 5, stk. 6, i direktiv 2008/57/EF.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Direktiv 2008/57/EF, artikel 17, stk. 3, pålægger medlemsstaterne at give Kommissionen og de andre medlemsstater meddelelse om, hvilke procedurer for overensstemmelsesvurdering og verifikation der skal anvendes i særtilfælde, og hvilke organer der er ansvarlige for gennemførelsen af disse procedurer. Den samme forpligtelse bør gælde for udestående punkter.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     I den nuværende situation reguleres jernbanetrafikken af eksisterende nationale, bilaterale, multilaterale eller internationale aftaler. Det er vigtigt, at disse aftaler ikke hæmmer den igangværende og kommende udvikling hen imod interoperabilitet. Medlemsstaterne bør derfor give Kommissionen meddelelse om sådanne aftaler.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     I overensstemmelse med direktiv 2008/57/EF, artikel 11, stk. 5, bør TSI'en om energi for en begrænset periode tillade, at interoperabilitetskomponenter indarbejdes i delsystemer uden certificering, hvis visse betingelser er opfyldt.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     Kommissionens beslutning 2008/284/EF (3) og Kommissionens afgørelse 2011/274/EU (4) bør derfor ophæves.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     For at undgå unødige ekstraomkostninger og administrative byrder bør beslutning 2008/284/EF og afgørelse 2011/274/EU efter ophævelsen fortsat finde anvendelse på de delsystemer og projekter, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/57/EF.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     For at sikre interoperabiliteten i delsystemet Energi bør der fastlægges en plan for gradvis gennemførelse.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Eftersom dataindsamlingssystemet indsamler data fra ombordværende energimålesystemer, bør medlemsstaterne sikre, at der udvikles et system, som er i stand til at modtage sådanne data, og at det kan benyttes til fakturering.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 29, stk. 1, i direktiv 2008/57/EF —
                  
               VEDTAGET DENNE FORORDNING:
         
            Artikel 1
            Genstand
            Den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) for delsystemet Energi i hele Den Europæiske Unions jernbanesystem som fastsat i bilaget vedtages hermed.
         
         
            Artikel 2
            Anvendelsesområde
            
               1.   TSI'en finder anvendelse på alle nye, opgraderede eller fornyede energidelsystemer i Den Europæiske Unions jernbanesystem som fastsat i punkt 2.2 i bilag II til direktiv 2008/57/EF.
            
            
               2.   Uanset artikel 7 og 8 og punkt 7.2 i bilaget finder TSI'en anvendelse på nye jernbanestrækninger i Den Europæiske Union, som er taget i brug den 1. januar 2015.
            
            
               3.   TSI'en finder ikke anvendelse på eksisterende infrastruktur i EU's jernbanesystem, som den 1. januar 2015 er taget i brug på en del af eller hele jernbanenettet i en medlemsstat, medmindre det fornyes eller opgraderes i overensstemmelse med artikel 20 i direktiv 2008/57/EF og bilagets afsnit 7.3.
            
            
               4.   TSI'en finder anvendelse på følgende banenet:
               
                           a)
                        
                        
                           det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog som defineret i direktiv 2008/57/EF, bilag I, afsnit 1.1
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog som defineret i bilag I, afsnit 2.1, i direktiv 2008/57/EF, og
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           andre dele af Unionens jernbanesystem
                        
                     men omfatter ikke de tilfælde, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 2008/57/EF.
            
            
               5.   TSI'en finder anvendelse på net med følgende nominelle sporvidder: 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm og 1 668 mm.
            
            
               6.   Meterspor er udelukket fra det tekniske anvendelsesområde for denne TSI.
            
         
         
            Artikel 3
            Udestående punkter
            
               1.   På de punkter, der er kategoriseret som »udestående« i tillæg F til denne TSI, gælder følgende: Som grundlag for vurdering af interoperabilitet, jf. artikel 17, stk. 3, i direktiv 2008/57/EF, benyttes de nationale regler, som er i brug i den medlemsstat, der giver tilladelse til ibrugtagning af et delsystem, der er omfattet af denne forordning.
            
            
               2.   Senest seks måneder efter at denne forordning er trådt i kraft, sender hver medlemsstat de øvrige medlemsstater og Kommissionen følgende oplysninger, hvis de ikke i forvejen er sendt i henhold til Kommissionens beslutning 2008/284/EF og Kommissionens afgørelse 2011/274/EU:
               
                           a)
                        
                        
                           de nationale forskrifter, der er omhandlet i stk. 1
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           oplysning om, hvilke procedurer for overensstemmelsesvurdering og verifikation der skal følges ved anvendelsen af de nationale forskrifter, der er omhandlet i stk. 1
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           oplysning om, hvilke organer der (jf. artikel 17, stk. 3, i direktiv 2008/57/EF) er udpeget til at gennemføre procedurerne for overensstemmelsesvurdering og verifikation på de udestående punkter.
                        
                     
         
         
            Artikel 4
            Særtilfælde
            
               1.   For de særtilfælde, der er anført under TSI'ens punkt 7.4.2, gælder følgende: Som grundlag for vurdering af interoperabilitet, jf. artikel 17, stk. 3, i direktiv 2008/57/EF, benyttes de gældende nationale forskrifter i den medlemsstat, der giver tilladelse til ibrugtagning af det delsystem, der er omfattet af denne forordning.
            
            
               2.   Senest seks måneder efter at denne forordning er trådt i kraft, sender hver medlemsstat de øvrige medlemsstater og Kommissionen følgende:
               
                           a)
                        
                        
                           de nationale forskrifter, der er omhandlet i stk. 1
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           oplysning om, hvilke procedurer for overensstemmelsesvurdering og verifikation der skal følges ved anvendelsen af de nationale forskrifter, der er omhandlet i stk. 1
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           oplysning om, hvilke organer der (jf. artikel 17, stk. 3, i direktiv 2008/57/EF) er udpeget til at gennemføre procedurerne for overensstemmelsesvurdering og verifikation for de særtilfælde, der er anført under bilagets punkt 7.4.2.
                        
                     
         
         
            Artikel 5
            Underretning om bilaterale aftaler
            
               1.   Medlemsstaterne skal senest den 1. juli 2015 underrette Kommissionen om eksisterende nationale, bilaterale, multilaterale eller internationale aftaler mellem medlemsstaterne og jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere eller tredjelande, som den påtænkte jernbanedrifts meget specifikke eller lokale karakter kræver, eller som fører til en høj grad af lokal eller regional interoperabilitet.
               Denne forpligtelse gælder ikke aftaler, som allerede er meddelt i henhold til Kommissionens beslutning 2008/284/EF.
            
            
               2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om fremtidige aftaler eller ændringer af eksisterende aftaler.
            
         
         
            Artikel 6
            Projekter på et avanceret udviklingstrin
            Senest et år efter at denne forordning er trådt i kraft, skal alle medlemsstater sende Kommissionen en fortegnelse over de projekter på deres område, der befinder sig på et avanceret udviklingstrin, jf. artikel 9, stk. 3, i direktiv 2008/57/EF.
         
         
            Artikel 7
            EF-verifikationsattest
            
               1.   I en overgangsperiode på seks år, der slutter den 31. maj 2021, kan der udstedes EF-verifikationsattest for et delsystem, der indeholder interoperabilitetskomponenter, som ikke har en EF-erklæring om overensstemmelse eller anvendelsesegnethed, hvis bestemmelserne i bilagets afsnit 6.3 er opfyldt.
            
            
               2.   Fremstillingen, opgraderingen eller fornyelsen af delsystemet under anvendelse af ikkecertificerede interoperabilitetskomponenter, inklusive ibrugtagningen, skal være afsluttet, inden overgangsperioden, jf. stk. 1, udløber.
            
            
               3.   I overgangsperioden, jf. stk. 1:
               
                           a)
                        
                        
                           skal det bemyndigede organ redegøre klart for grundene til, at der er anvendt ikkecertificerede interoperabilitetskomponenter, før det udsteder EF-attesten i medfør af artikel 18 i direktiv 2008/57/EF
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           skal de nationale sikkerhedsmyndigheder i medfør af artikel 16, stk. 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF (5) i deres årlige rapport, jf. artikel 18 i direktiv 2004/49/EF, give oplysninger om anvendelse af ikkecertificerede interoperabilitetskomponenter i delsystemer, der har gennemgået godkendelsesprocedurerne.
                        
                     
            
               4.   Fra den 1. januar 2016 skal nyfremstillede interoperabilitetskomponenter være omfattet af en EF-erklæring om overensstemmelse eller anvendelsesegnethed.
            
         
         
            Artikel 8
            Overensstemmelsesvurdering
            
               1.   Procedurerne for vurdering af overensstemmelse og anvendelsesegnethed og for EF-verifikation som anført i afsnit 6 i bilaget skal bygge på de moduler, der er fastlagt i Kommissionens afgørelse 2010/713/EU (6).
            
            
               2.   Attester for typeafprøvning eller konstruktionsundersøgelse af interoperabilitetskomponenter er gyldige i syv år. I dette tidsrum må nye komponenter af samme type tages i brug uden ny overensstemmelsesvurdering.
            
            
               3.   Attester som omhandlet i stk. 2, der er udstedt i overensstemmelse med kravene i Kommissionens afgørelse 2011/274/EU (TSI om energi, konventionelle tog) eller Kommissions beslutning 2008/284/EF (TSI om energi, højhastighedstog) er fortsat gyldige frem til den oprindelige udløbsdato, uden at der er behov for en ny overensstemmelsesvurdering. Når en attest skal fornyes, vurderes konstruktionen eller typen kun i forhold til de nye eller ændrede krav i bilaget til denne forordning.
            
         
         
            Artikel 9
            Gennemførelse
            
               1.   I afsnit 7 i bilaget fastsættes de skridt, der skal tages for at gennemføre et fuldt interoperabelt delsystem for energi.
               Uanset artikel 20 i direktiv 2008/57/EF skal medlemslandene udarbejde en national gennemførelsesplan, som beskriver de foranstaltninger, de vil træffe for at overholde TSI'en i henhold til afsnit 7 i bilaget. Medlemsstaterne skal sende deres nationale gennemførelsesplan til de andre medlemsstater og Kommissionen inden den 31. december 2015. Medlemsstater, som allerede har sendt deres gennemførelsesplaner, behøver ikke at sende dem igen.
            
            
               2.   Ifølge artikel 20 i direktiv 2008/57/EF skal medlemsstaterne, når der kræves en ny tilladelse, og TSI'en ikke anvendes fuldt ud, give Kommissionen meddelelse om følgende:
               
                           —
                        
                        
                           en begrundelse for, hvorfor TSI'en ikke anvendes fuldt ud
                        
                     
                           —
                        
                        
                           hvilke tekniske specifikationer der gælder i stedet for TSI'en
                        
                     
                           —
                        
                        
                           de organer, der er ansvarlige for anvendelse af den i artikel 18 i direktiv 2008/57/EF nævnte verifikationsprocedure.
                        
                     
            
               3.   Medlemsstaterne sender Kommissionen en rapport om gennemførelsen af artikel 20 i direktiv 2008/57/EF vedrørende energidelsystemet, tre år efter at denne afgørelse er trådt i kraft. Rapporten vil blive drøftet i det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2008/57/EF, og TSI'en i bilaget vil i givet fald blive tilpasset.
            
            
               4.   Ud over indførelsen af det infrastrukturbaserede system til indsamling af energiforbrugsdata, som er defineret i punkt 7.2.4 i bilaget, og uanset bestemmelserne i punkt 4.2.8.2.8 i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 1302/2014 (7) (ny TSI for lokomotiver og passagervogne) skal medlemsstaterne sikre, at der to år efter, at de udestående punkter nævnt i bilagets punkt 4.2.17 er lukket, indføres et infrastrukturbaseret afregningssystem, som er i stand til at modtage data fra et dataindsamlingssystem og kan acceptere dem til fakturering. Det infrastrukturbaserede afregningssystem skal kunne udveksle sammenstillede energifaktureringsdatasæt med andre afregningssystemer, validere de sammenstillede energifaktureringsdatasæt og fordele forbrugsdataene til de rigtige parter. Dette skal ske under hensyntagen til den relevante lovgivning vedrørende energimarkedet.
            
         
         
            Artikel 10
            Innovative løsninger
            
               1.   For at følge med den teknologiske udvikling kan det blive nødvendigt at benytte innovative løsninger, der ikke opfylder specifikationerne i bilaget eller ikke kan vurderes efter de metoder, bilaget anviser.
            
            
               2.   Innovative løsninger kan vedrøre delsystemet Energi samt dele heraf og interoperabilitetskomponenter.
            
            
               3.   Hvis en fabrikant eller dennes repræsentant i EU stiller forslag om en innovativ løsning, skal han redegøre for, hvordan den afviger fra eller supplerer de relevante bestemmelser i denne TSI, og forelægge Kommissionen afvigelserne til analyse. Kommissionen kan anmode agenturet om en udtalelse om den foreslåede innovative løsning.
            
            
               4.   Kommissionen afgiver udtalelse om den foreslåede innovative løsning. Er udtalelsen positiv, skal der udarbejdes de funktions- og grænsefladespecifikationer med tilhørende vurderingsmetode, som TSI'en skal indeholde, for at den innovative løsning kan bruges, og den skal derpå indsættes i TSI'en efter revisionsproceduren i artikel 6 i direktiv 2008/57/EF. Er udtalelsen negativ, må den foreslåede innovative løsning ikke anvendes.
            
            
               5.   Så længe revisionen af TSI'en står på, anses Kommissionens positive udtalelse som et acceptabelt middel til at efterleve de væsentlige krav i direktiv 2008/57/EF og kan derfor benyttes under vurderingen af delsystemet.
            
         
         
            Artikel 11
            Ophævelse
            Beslutning 2008/284/EF og afgørelse 2011/274/EU ophæves med virkning fra den 1. januar 2015.
            De finder dog fortsat anvendelse på:
            
                        a)
                     
                     
                        delsystemer, der er godkendt efter disse retsakter
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        projekter for nye, fornyede eller opgraderede delsystemer som på datoen for offentliggørelsen af denne forordning befinder sig på et avanceret udviklingstrin eller er omfattet af en kontrakt under gennemførelse.
                     
                  
         
            Artikel 12
            Ikrafttræden
            Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
            Den finder anvendelse fra den 1. januar 2015. Der kan dog udstedes ibrugtagningstilladelse inden den 1. januar 2015 på grundlag af TSI'en i denne forordnings bilag.
         
         
            Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
            Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2014.
            
               
                  På Kommissionens vegne
               
               Jean-Claude JUNCKER
               
                  Formand
               
            
         
         
            (1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.
         
            (2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1).
         
            (3)  Kommissionens beslutning 2008/284/EF af 6. marts 2008 om en teknisk specifikation for interoperabilitet for delsystemet Energi i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (EUT L 104 af 14.4.2008, s. 1).
         
            (4)  Kommissionens afgørelse 2011/274/EU af 26. april 2011 om en teknisk specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Energi i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (EUT L 126 af 14.5.2011, s. 1).
         
            (5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (jernbanesikkerhedsdirektivet) (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44).
         
            (6)  Kommissionens afgørelse 2010/713/EU af 9. november 2010 om de moduler til procedurer for vurdering af overensstemmelse og anvendelsesegnethed og for EF-verifikation, der skal benyttes i tekniske specifikationer for interoperabilitet, som er vedtaget i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF (EUT L 319 af 4.12.2010, s. 1).
         
            (7)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1302/2014 af 18. november 2014 om en teknisk specifikation for interoperabilitet gældende for lokomotiver og rullende materiel til passagertog i delsystemet Rullende materiel til jernbanesystemet i Den Europæiske Union (Se side 228 i denne EUT).
      
      
         
            BILAG
            INDHOLDSFORTEGNELSE
            
                        1.
                     
                     Indledning
                     188
                  
                        1.1.
                     
                     Teknisk anvendelsesområde
                     188
                  
                        1.2.
                     
                     Geografisk anvendelsesområde
                     188
                  
                        1.3.
                     
                     Indholdet af denne TSI
                     188
                  
                        2.
                     
                     Beskrivelse af delsystemet Energi
                     188
                  
                        2.1.
                     
                     Definition
                     188
                  
                        2.1.1.
                     
                     Strømforsyning
                     189
                  
                        2.1.2.
                     
                     Køreledningens geometri og strømaftagningens kvalitet
                     189
                  
                        2.2.
                     
                     Grænseflader med andre delsystemer
                     189
                  
                        2.2.1.
                     
                     Indledning
                     189
                  
                        2.2.2.
                     
                     Grænseflader mellem denne TSI og TSI'en for sikkerhed i jernbanetunneller
                     189
                  
                        3.
                     
                     Væsentlige krav
                     189
                  
                        4.
                     
                     Karakterisering af delsystemet
                     191
                  
                        4.1.
                     
                     Indledning
                     191
                  
                        4.2.
                     
                     Funktionelle og tekniske specifikationer for delsystemet
                     191
                  
                        4.2.1.
                     
                     Generelle bestemmelser
                     191
                  
                        4.2.2.
                     
                     Grundparametre for delsystemet Energi
                     192
                  
                        4.2.3.
                     
                     Spænding og frekvens
                     192
                  
                        4.2.4.
                     
                     Parametre vedrørende forsyningssystemets ydeevne
                     192
                  
                        4.2.5.
                     
                     Strømkapacitet, jævnstrømssystemer, holdende tog
                     193
                  
                        4.2.6.
                     
                     Regenerativ bremsning
                     193
                  
                        4.2.7.
                     
                     Samordning af elektrisk beskyttelse
                     193
                  
                        4.2.8.
                     
                     Harmonisk udstråling og dynamiske virkninger ved vekselstrømssystemer
                     193
                  
                        4.2.9.
                     
                     Køreledningens geometri
                     193
                  
                        4.2.10.
                     
                     Strømaftagerprofil
                     194
                  
                        4.2.11.
                     
                     Gennemsnitlig kontaktkraft
                     205
                  
                        4.2.12.
                     
                     Dynamisk opførsel og strømaftagningskvalitet
                     205
                  
                        4.2.13.
                     
                     Afstand mellem strømaftagere for konstruktion af køreledningen
                     205
                  
                        4.2.14.
                     
                     Køreledningsmateriale
                     196
                  
                        4.2.15.
                     
                     Faseadskillelsessektion
                     196
                  
                        4.2.16.
                     
                     Systemadskillelsessektion
                     197
                  
                        4.2.17.
                     
                     Infrastrukturbaseret system til registrering af energiforbrugsdata
                     197
                  
                        4.2.18.
                     
                     Beskyttelsesforanstaltninger mod elektriske stød
                     197
                  
                        4.3.
                     
                     Funktionelle og tekniske specifikationer for grænsefladerne
                     198
                  
                        4.3.1.
                     
                     Generelle krav
                     198
                  
                        4.3.2.
                     
                     Grænseflade til delsystemet Rullende materiel
                     198
                  
                        4.3.3.
                     
                     Grænseflader til delsystemet Infrastruktur
                     199
                  
                        4.3.4.
                     
                     Grænseflader til togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne
                     199
                  
                        4.3.5.
                     
                     Grænseflader til delsystemet Drift og trafikstyring
                     199
                  
                        4.4.
                     
                     Driftsregler
                     199
                  
                        4.5.
                     
                     Vedligeholdelsesregler
                     199
                  
                        4.6.
                     
                     Faglige kvalifikationer
                     200
                  
                        4.7.
                     
                     Sundhed og sikkerhed
                     200
                  
                        5.
                     
                     Interoperabilitetskomponenter
                     200
                  
                        5.1.
                     
                     Liste over komponenter
                     200
                  
                        5.2.
                     
                     Komponenternes ydeevne og specifikationer
                     200
                  
                        5.2.1.
                     
                     Køreledningssystem
                     200
                  
                        6.
                     
                     Overensstemmelsesvurdering af interoperabilitetskomponenterne og EF-verifikation af delsystemerne
                     201
                  
                        6.1.
                     
                     Interoperabilitetskomponenter
                     201
                  
                        6.1.1.
                     
                     Procedurer for overensstemmelsesvurdering
                     201
                  
                        6.1.2.
                     
                     Anvendelse af moduler
                     201
                  
                        6.1.3.
                     
                     Innovative løsninger til interoperabilitetskomponenter
                     202
                  
                        6.1.4.
                     
                     Særlig vurderingsprocedure for interoperabilitetskomponenten køreledning
                     202
                  
                        6.1.5.
                     
                     EF-erklæring om overensstemmelse for interoperabilitetskomponenten køreledning
                     203
                  
                        6.2.
                     
                     Delsystemet Energi
                     203
                  
                        6.2.1.
                     
                     Generelle bestemmelser
                     203
                  
                        6.2.2.
                     
                     Anvendelse af moduler
                     203
                  
                        6.2.3.
                     
                     Innovative løsninger
                     204
                  
                        6.2.4.
                     
                     Særlige vurderingsprocedurer for delsystemet Energi
                     204
                  
                        6.3.
                     
                     Delsystem med interoperabilitetskomponenter uden EF-erklæring
                     205
                  
                        6.3.1.
                     
                     Vilkår
                     205
                  
                        6.3.2.
                     
                     Dokumentation
                     205
                  
                        6.3.3.
                     
                     Vedligeholdelse af delsystemer, der er certificeret efter afsnit 6.3.1
                     206
                  
                        7.
                     
                     Gennemførelse af TSI'en om energi
                     206
                  
                        7.1.
                     
                     Anvendelse af denne TSI på banestrækninger
                     206
                  
                        7.2.
                     
                     Anvendelse af denne TSI på nye, fornyede eller opgraderede banestrækninger
                     206
                  
                        7.2.1.
                     
                     Indledning
                     206
                  
                        7.2.2.
                     
                     Gennemførelsesstrategi for spænding og frekvens
                     206
                  
                        7.2.3.
                     
                     Gennemførelsesstrategi for køreledningssystemets geometri
                     207
                  
                        7.2.4.
                     
                     Indførelse af det jordbaserede system til registrering af energiforbrugsdata
                     207
                  
                        7.3.
                     
                     Anvendelse af denne TSI på bestående strækninger
                     207
                  
                        7.3.1.
                     
                     Indledning
                     207
                  
                        7.3.2.
                     
                     Opgradering/fornyelse af kørelednings- og/eller strømforsyningssystemer
                     208
                  
                        7.3.3.
                     
                     Parametre vedrørende vedligeholdelse
                     208
                  
                        7.3.4.
                     
                     Eksisterende delsystem, der ikke fornyes eller opgraderes
                     208
                  
                        7.4.
                     
                     Særtilfælde
                     208
                  
                        7.4.1.
                     
                     Generelt
                     208
                  
                        7.4.2.
                     
                     Liste over særtilfælde
                     208
                  
                        Tillæg A —
                     
                     Overensstemmelsesvurdering af interoperabilitetskomponenter
                     212
                  
                        Tillæg B —
                     
                     EF-verifikation af delsystemet Energi
                     213
                  
                        Tillæg C —
                     
                     Gennemsnitlig nyttespænding
                     215
                  
                        Tillæg D —
                     
                     Bestemmelse af strømaftagerprofilet
                     216
                  
                        Tillæg E —
                     
                     Liste over standarder, som der henvises til
                     224
                  
                        Tillæg F —
                     
                     Liste over udestående punkter
                     225
                  
                        Tillæg G —
                     
                     Ordliste
                     226
                  1.   INDLEDNING
            1.1.   Teknisk anvendelsesområde
            
            
                        1)
                     
                     
                        Denne TSI vedrører delsystemet Energi og en del af delsystemet Vedligeholdelse i EU's jernbanesystem, jf. artikel 1 i direktiv 2008/57/EF.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Delsystemet Energi er beskrevet i bilag II (punkt 2.2) til direktiv 2008/57/EF.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Det tekniske anvendelsesområde for denne TSI er fastsat i forordningens artikel 2.
                     
                  1.2.   Geografisk anvendelsesområde
            
            Det geografiske anvendelsesområde for denne TSI er fastsat i forordningens artikel 2, stk. 4.
            1.3.   Indholdet af denne TSI
            
            
                        1)
                     
                     
                        I overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i direktiv 2008/57/EF fastlægger denne TSI følgende forhold:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    den angiver det tilsigtede anvendelsesområde (afsnit 2)
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    den fastsætter de væsentlige krav til delsystemet Energi (afsnit 3)
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    den fastlægger de funktionelle og tekniske specifikationer, som delsystemet og dets grænseflader til andre delsystemer skal opfylde (afsnit 4)
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    den fastlægger de interoperabilitetskomponenter og grænseflader, der skal være dækket af europæiske specifikationer, herunder europæiske standarder, som er nødvendige for at tilvejebringe interoperabilitet i jernbanesystemet (afsnit 5)
                                 
                              
                                    e)
                                 
                                 
                                    den angiver i hvert enkelt tilfælde, hvilke procedurer der på den ene side skal anvendes ved vurderingen af interoperabilitetskomponenternes overensstemmelse eller anvendelsesegnethed og på den anden side EF-verifikationen af delsystemerne (afsnit 6)
                                 
                              
                                    f)
                                 
                                 
                                    den fastlægger gennemførelsesplanen for TSI'en (afsnit 7)
                                 
                              
                                    g)
                                 
                                 
                                    den angiver, med hensyn til det berørte personale, hvilke betingelser for så vidt angår faglige kvalifikationer samt sundhed og sikkerhed under arbejdet der forudsættes for driften og vedligeholdelsen af delsystemet og for anvendelsen af TSI'en (afsnit 4).
                                 
                              
                  
                        2)
                     
                     
                        I overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, i direktiv 2008/57/EF fastsættes der bestemmelser om særtilfælde i afsnit 7.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Kravene i denne TSI gælder for alle sporviddesystemer inden for TSI'ens anvendelsesområde, medmindre der i et stykke henvises til en specifik sporvidde eller til specifikke nominelle sporvidder.
                     
                  2.   BESKRIVELSE AF DELSYSTEMET ENERGI
            2.1.   Definition
            
            
                        1)
                     
                     
                        Denne TSI omfatter alle de faste anlæg, der kræves for at forsyne et tog med traktionsenergi, og som er nødvendige for at opnå interoperabilitet.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Delsystemet Energi består af:
                        a)   forsyningsstationer: På primærsiden er de tilsluttet højspændingsnettet med transformering af højspændingen til en spænding og/eller omformning til et kørestrømforsyningssystem, der passer til togene. På sekundærsiden er forsyningsstationerne tilsluttet jernbanens køreledningssystem
                        b)   koblingssteder: Elektrisk udstyr, der er placeret mellem forsyningsstationerne for at kunne forsyne og parallelkoble køreledningsnettet og for at kunne tilvejebringe elektrisk beskyttelse via udkobling og tilvejebringe hjælpestrømforsyning
                        c)   system- og faseadskillelsessektioner: Udstyr, der er nødvendigt for at tilvejebringe en overgang mellem elektrisk forskellige systemer eller mellem forskellige faser i samme elektriske system
                        d)   køreledningssystem: Et system, der fordeler den elektriske energi til togene på skinnerne, og overfører den til togene gennem strømaftagere. Køreledningssystemet er også forsynet med manuelt betjente eller fjernstyrede ledningskoblere til kobling af afsnit eller grupper i køreledningssystemet, afhængigt af driftsbehovene. Fødeledningerne er også en del af køreledningssystemet
                        e)   returstrømskredsløb: Alle de ledere, der udgør den planlagte vej for traktionens returstrøm. For så vidt angår dette aspekt, udgør returstrømkredsen således en del af delsystemet Energi og har en grænseflade til delsystemet Infrastruktur.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        I overensstemmelse med bilag II, afsnit 2.2, i direktiv 2008/57/EF er det infrastrukturbaserede udstyr til måling af strømforbruget, som i denne TSI omtales som »infrastrukturbaseret system til registrering af energiforbrugsdata«, fastsat i TSI'ens punkt 4.2.17.
                     
                  2.1.1.   Kørestrømsforsyning
            
            
                        1)
                     
                     
                        Formålet med kørestrømsforsyningssystemet er at forsyne ethvert tog med strøm, så driften kan foregå i overensstemmelse med køreplanen.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Strømforsyningens grundparametre er defineret i punkt 4.2.
                     
                  2.1.2.   Køreledningens geometri og strømaftagningens kvalitet
            
            
                        1)
                     
                     
                        Målet er at sikre pålidelig og kontinuerlig strømforsyning fra kørestrømsforsyningssystemet til det rullende materiel. Samspillet mellem køreledningen og strømaftageren er et vigtigt aspekt af interoperabiliteten.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Grundparametrene for køreledningens geometri og strømaftagningens kvalitet er fastsat i punkt 4.2.
                     
                  2.2.   Grænseflader med andre delsystemer
            
            2.2.1.   Indledning
            
            
                        1)
                     
                     
                        Delsystemet Energi har grænseflader til andre delsystemer i jernbanesystemet, hvilket er en forudsætning for, at den tilstræbte ydeevne kan opnås. Disse grænseflader er følgende:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    rullende materiel
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    infrastruktur
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    infrastrukturbaseret togkontrol- og signaludstyr
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    ombordværende togkontrol- og sikringsudstyr
                                 
                              
                                    e)
                                 
                                 
                                    drift og trafikstyring.
                                 
                              
                  
                        2)
                     
                     
                        I TSI'ens punkt 4.3 fastsættes de funktionelle og tekniske specifikationer for disse grænseflader.
                     
                  2.2.2.   Grænseflader mellem denne TSI og TSI'en for sikkerhed i jernbanetunneller
            
            Krav til delsystemet Energi om sikkerhed i jernbanetunneller er anført i TSI'en for sikkerhed i jernbanetunneller.
            3.   VÆSENTLIGE KRAV
            Tabellen herunder viser grundparametrene i denne TSI, og hvordan de svarer til de væsentlige krav, som er beskrevet og nummereret i bilag III til direktiv 2008/57/EF.
            
                        TSI-punkt
                     
                     
                        Navn på TSI-punkt
                     
                     
                        Sikkerhed
                     
                     
                        Driftssikkerhed og disponibilitet
                     
                     
                        Sundhed
                     
                     
                        Miljøbeskyttelse
                     
                     
                        Teknisk Kompatibilitet
                     
                     
                        Tilgængelighed
                     
                  
                        4.2.3
                     
                     
                        Spænding og frekvens
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.5
                        2.2.3
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.2.4
                     
                     
                        Parametre vedr. forsyningssystemets ydeevne
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.5
                        2.2.3
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.2.5
                     
                     
                        Strømkapacitet, jævnstrømssystemer, holdende tog
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.5
                        2.2.3
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.2.6
                     
                     
                        Regenerativ bremsning
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.4.1
                        1.4.3
                     
                     
                        1.5
                        2.2.3
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.2.7
                     
                     
                        Samordning af elektrisk beskyttelse
                     
                     
                        2.2.1
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.5
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.2.8
                     
                     
                        Harmonisk udstråling og dynamiske virkninger ved vekselstrømssystemer
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.4.1
                        1.4.3
                     
                     
                        1.5
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.2.9
                     
                     
                        Køreledningssystemets geometri
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.5
                        2.2.3
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.2.10
                     
                     
                        Strømaftagerprofil
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.5
                        2.2.3
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.2.11
                     
                     
                        Gennemsnitlig kontaktkraft
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.5
                        2.2.3
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.2.12
                     
                     
                        Dynamisk opførsel og strømaftagningskvalitet
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.4.1
                        2.2.2
                     
                     
                        1.5
                        2.2.3
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.2.13
                     
                     
                        Afstand mellem strømaftagere for konstruktion af køreledningssystemet
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.5
                        2.2.3
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.2.14
                     
                     
                        Køreledningsmateriale
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.3.1
                        1.3.2
                     
                     
                        1.4.1
                     
                     
                        1.5
                        2.2.3
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.2.15
                     
                     
                        Faseadskillelsessektion
                     
                     
                        2.2.1
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.4.1
                        1.4.3
                     
                     
                        1.5
                        2.2.3
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.2.16
                     
                     
                        Systemadskillelsessektion
                     
                     
                        2.2.1
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.4.1
                        1.4.3
                     
                     
                        1.5
                        2.2.3
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.2.17
                     
                     
                        Infrastrukturbaseret system til registrering af energiforbrugsdata
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.5
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.2.18
                     
                     
                        Beskyttelsesforanstaltninger mod elektriske stød
                     
                     
                        1.1.1
                        1.1.3
                        2.2.1
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.4.1
                        1.4.3
                        2.2.2
                     
                     
                        1.5
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.4
                     
                     
                        Driftsregler
                     
                     
                        2.2.1
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.5
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.5
                     
                     
                        Vedligeholdelsesregler
                     
                     
                        1.1.1
                        2.2.1
                     
                     
                        1.2
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.5
                        2.2.3
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.6
                     
                     
                        Faglige kvalifikationer
                     
                     
                        2.2.1
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                  
                        4.7
                     
                     
                        Sundhed og sikkerhed
                     
                     
                        1.1.1
                        1.1.3
                        2.2.1
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                     
                        1.4.1
                        1.4.3
                        2.2.2
                     
                     
                        —
                     
                     
                        —
                     
                  4.   KARAKTERISERING AF DELSYSTEMET
            4.1.   Indledning
            
            
                        1)
                     
                     
                        Jernbanesystemet, som direktiv 2008/57/EF finder anvendelse på, og som delsystemet Energi er en del af, er et integreret system, hvis indre sammenhæng kræver verifikation. Det skal bl.a. kontrolleres, at sammenhængen er til stede for delsystemets specifikationer, dets grænseflader til det system, det indgår i, og drifts- og vedligeholdelsesreglerne. De funktionelle og tekniske specifikationer for delsystemet og dets grænseflader, der er beskrevet i punkt 4.2 og 4.3, kræver kun anvendelse af bestemte teknologier eller tekniske løsninger, hvor det er strengt nødvendigt for interoperabiliteten i jernbanesystemet.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Innovative interoperabilitetsløsninger, som ikke opfylder kravene i denne TSI, der således ikke kan benyttes som vurderingsgrundlag, kræver nye specifikationer og/eller nye vurderingsmetoder. For at give plads til teknologisk innovation skal disse specifikationer og vurderingsmetoder udvikles efter den proces for innovative løsninger, der er beskrevet under punkt 6.1.3 og 6.2.3.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Delsystemet Energi er karakteriseret ved specifikationerne i punkt 4.2 til 4.7, som er fastlagt under hensyntagen til alle relevante væsentlige krav.
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        Vurderingsprocedurer for EF-verifikationen af delsystemet Energi er anført i TSI'ens punkt 6.2.4 og tillæg B, tabel B.1.
                     
                  
                        5)
                     
                     
                        Særtilfældene er anført i punkt 7.4.
                     
                  
                        6)
                     
                     
                        Når der henvises til EN-standarder i denne TSI, finder eventuelle varianter med betegnelsen »nationale undtagelser« eller »særlige nationale forhold« i EN-standarden ikke anvendelse.
                     
                  4.2.   Funktionelle og tekniske specifikationer for delsystemet
            
            4.2.1.   Generelle bestemmelser
            
            Ydeevnemålene for delsystemet Energi skal som minimum specificeres ved det påkrævede ydelsesniveau for jernbanesystemet hvad angår:
            
                        a)
                     
                     
                        maksimal strækningshastighed
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        togtype(r)
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        krav til driften
                     
                  
                        d)
                     
                     
                        togenes effektkrav ved strømaftagerne.
                     
                  4.2.2.   Grundparametre for delsystemet Energi
            
            Delsystemet Energi karakteriseres ved følgende grundparametre:
            
                        4.2.2.1.
                     
                     
                        Energiforsyning:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Spænding og frekvens (4.2.3)
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Parametre vedrørende forsyningssystemets ydeevne (4.2.4)
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Strømkapacitet, jævnstrømssystemer, holdende tog (4.2.5)
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    Regenerativ bremsning (4.2.6)
                                 
                              
                                    e)
                                 
                                 
                                    Samordning af elektrisk beskyttelse (4.2.7)
                                 
                              
                                    f)
                                 
                                 
                                    Harmonisk udstråling og dynamiske påvirkninger ved vekselstrømssystemer (4.2.8)
                                 
                              
                  
                        4.2.2.2.
                     
                     
                        Køreledningens geometri og strømaftagningens kvalitet:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Køreledningens geometri (4.2.9)
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Strømaftagerprofil (4.2.10)
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Gennemsnitlig kontaktkraft (4.2.11)
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    Dynamisk opførsel og strømaftagningskvalitet (4.2.12)
                                 
                              
                                    e)
                                 
                                 
                                    Afstand mellem strømaftagere ved projektering af køreledningssystemet (4.2.13)
                                 
                              
                                    f)
                                 
                                 
                                    Køreledningsmateriale (4.2.14)
                                 
                              
                                    g)
                                 
                                 
                                    Faseadskillelsessektion (4.2.15)
                                 
                              
                                    h)
                                 
                                 
                                    Systemadskillelsessektion (4.2.16)
                                 
                              
                  
                        4.2.2.3.
                     
                     
                        Infrastrukturbaseret system til registrering af energiforbrugsdata (4.2.17)
                     
                  
                        4.2.2.4.
                     
                     
                        Beskyttelsesforanstaltninger mod elektriske stød (4.2.18).
                     
                  4.2.3.   Spænding og frekvens
            
            
                        1)
                     
                     
                        Spænding og frekvens for delsystemet Energi skal være et af de fire systemer, der er fastlagt i overensstemmelse med afsnit 7:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    25 kV 50 Hz vekselstrøm
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    15 kV 16,7 Hz vekselstrøm
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    3 kV jævnstrøm
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    1,5 kV jævnstrøm.
                                 
                              
                  
                        2)
                     
                     
                        Værdierne og grænserne for spænding og frekvens skal være i overensstemmelse med EN 50163:2004, punkt 4 for det valgte system.
                     
                  4.2.4.   Parametre vedrørende forsyningssystemets ydeevne
            
            Følgende parametre skal tages i betragtning:
            
                        a)
                     
                     
                        maksimal togstrøm (4.2.4.1)
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        togenes effektfaktor og den gennemsnitlige nyttespænding (4.2.4.2).
                     
                  4.2.4.1.   Maksimal togstrøm
            
            Delsystemet Energi skal sikre, at strømforsyningen gør det muligt at opnå den specificerede ydeevne og tillade kørsel med tog med et effektoptag på mindre end 2 MW uden strømbegrænsning.
            4.2.4.2.   Gennemsnitlig nyttespænding
            
            Den beregnede gennemsnitlige nyttespænding ved strømaftageren skal være i overensstemmelse med EN 50388:2012, punkt 8 (undtagen punkt 8.3, som erstattes af punkt C.1 i tillæg C). Der skal ved simulering tages højde for værdierne ved togenes reelle effektfaktor. I punkt C.2 i tillæg C gives der yderligere oplysninger om EN 50388:2012 punkt 8.2.
            4.2.5.   Strømkapacitet, jævnstrømssystemer, holdende tog
            
            
                        1)
                     
                     
                        I jævnstrømssystemer skal køreledningssystemet konstrueres til 300 A (i et 1,5 kV forsyningssystem) og 200 A (i et 3 kV forsyningssystem) pr. strømaftager på holdende tog.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Strømkapaciteten for holdende tog skal opnås ved den statistiske gennemsnitsværdi for kontaktkraften i tabel 4, punkt 7.2 i EN 50367:2012.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Køreledningssystemet skal konstrueres under hensyntagen til temperaturgrænser i overensstemmelse med EN 50119:2009, punkt 5.1.2.
                     
                  4.2.6.   Regenerativ bremsning
            
            
                        1)
                     
                     
                        Vekselstrømforsyningssystemer skal konstrueres således, at regenerativ bremsning kan anvendes på en sådan måde, at der problemfrit kan udveksles energi enten med andre tog eller på en hvilken som helst anden måde.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Jævnstrømforsyningssystemer skal konstrueres således, at regenerativ bremsning i det mindste kan anvendes ved at udveksle energi med andre tog.
                     
                  4.2.7.   Samordning af elektrisk beskyttelse
            
            Konstruktioner til koordinering af elektrisk beskyttelse i delsystemet Energi skal være i overensstemmelse med kravene i EN 50388:2012, punkt 11.
            4.2.8.   Harmonisk udstråling og dynamiske påvirkninger ved vekselstrømssystemer
            
            
                        1)
                     
                     
                        Samspillet mellem kørestrømsforsyningssystemet og det rullende materiel kan føre til manglende elektrisk stabilitet i systemet.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        For at sikre kompabilitet i det elektriske system skal harmoniske overspændinger begrænses til under de kritiske værdier i overensstemmelse med EN 50388:2012, punkt 10.4.
                     
                  4.2.9.   Køreledningens geometri
            
            
                        1)
                     
                     
                        Køreledningsanlægget skal konstrueres til strømaftagerhoveder, hvis geometri er specificeret i TSI'en om lokomotiver og passagervogne, punkt 4.2.8.2.9.2, under hensyntagen til bestemmelserne i punkt 7.2.3 i nærværende TSI.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Køreledningens højde og sideforskydning under påvirkning af sidevind er faktorer, som er afgørende for interoperabiliteten i jernbanesystemet.
                     
                  4.2.9.1.   Køreledningens højde
            
            
                        1)
                     
                     
                        De tilladte data for køreledningens højde angives i tabel 4.2.9.1
                        
                           Tabel 4.2.9.1
                        
                        
                           Køreledningens højde
                        
                        
                                    Beskrivelse
                                 
                                 
                                    v ≥ 250 [km/t]
                                 
                                 
                                    v < 250 [km/t]
                                 
                              
                                    Køreledningens nominelle højde [mm]
                                 
                                 
                                    Mellem 5 080  og 5 300 
                                 
                                 
                                    Mellem 5 000  og 5 750 
                                 
                              
                                    Køreledningens mindste designhøjde [mm]
                                 
                                 
                                    5 080 
                                 
                                 
                                    I overensstemmelse med EN 50119:2009, punkt 5.10.5 afhængig af den valgte sporvidde
                                 
                              
                                    Køreledningens maksimale designhøjde [mm]
                                 
                                 
                                    5 300 
                                 
                                 
                                    6 200  (1)
                                    
                                 
                              
                  
                        2)
                     
                     
                        Med hensyn til forholdet mellem køreledningens højde og strømaftagerens arbejdsområde i højden se EN 50119:2009, figur 1.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Ved overkørsler skal køreledningens højde fastsættes i henhold til nationale regler eller i mangel af nationale regler EN 50122-1:2011, punkt 5.2.4 og 5.2.5.
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        I systemet med sporvidde 1 520 mm og 1 524 mm skal værdierne for køreledningens højde være som følger:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Køreledningens nominelle højde: mellem 6 000 mm og 6 300 mm
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Køreledningens mindste designhøjde: 5 550 mm
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Køreledningens maksimale designhøjde: 6 800 mm.
                                 
                              
                  4.2.9.2.   Maksimal sideforskydning
            
            
                        1)
                     
                     
                        Køreledningens maksimale sideforskydning i forhold til sporets centerprofillinje under påvirkning af sidevind skal være i overensstemmelse med tabel 4.2.9.2.
                        
                           Tabel 4.2.9.2
                        
                        
                           Maksimal sideforskydning afhængig af strømaftagerens længde
                        
                        
                                    Strømaftagerens længde [mm]
                                 
                                 
                                    Maksimal sideforskydning [mm]
                                 
                              
                                    1 600 
                                 
                                 
                                    400 (2)
                                    
                                 
                              
                                    1 950 
                                 
                                 
                                    550 (2)
                                    
                                 
                              
                  
                        2)
                     
                     
                        Ved flerskinnespor skal kravet vedrørende sideforskydning være opfyldt for hvert af de skinnepar (projekteret med henblik på drift som selvstændigt spor), som det er hensigten at vurdere i forhold til TSI'en.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Sporviddesystem 1 520 mm:
                        For medlemsstater, der anvender strømaftagerprofiler i henhold til punkt 4.2.8.2.9.2.3 i TSI'en for lokomotiver og passagervogne, skal køreledningens maksimale sideforskydning i forhold til sporets centerlinje under påvirkning af sidevind være 500 mm.
                     
                  4.2.10.   Strømaftagerprofil
            
            
                        1)
                     
                     
                        De eneste dele af delsystemet Energi, der må rage ind i det mekaniske, kinematiske strømaftagerprofil (se tillæg D, figur D.2), er køreledningen og sideholderrøret.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Det mekaniske, kinematiske strømaftagerprofil for interoperable strækninger bestemmes ved den metode, der anvises i tillæg D.1.2, og de strømaftagerprofiler, der defineres i TSI'en for lokomotiver og passagervogne, punkt 4.2.8.2.9.2.1 og 4.2.8.2.9.2.2
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Dette profil beregnes ved hjælp af en kinematisk metode med følgende værdier:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    for strømaftagerudsving — epu — på 0,110 m ved den nedre kontrolhøjde — h′u ≤ 5,0 m og
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    for strømaftagerudsving — epo — på 0,170 m ved den øvre kontrolhøjde — h′o ≤ 6,5 m og
                                 
                              i overensstemmelse med punkt D.1.2.1.4 i tillæg D og andre værdier i overensstemmelse med punkt D.1.3 i tillæg D.
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        Sporviddesystem 1 520 mm:
                        For medlemsstater, der anvender strømaftagerprofiler i henhold til punkt 4.2.8.2.9.2.3 i TSI'en for lokomotiver og passagervogne, er strømaftagerens statiske fritrumsprofil defineret i punkt D.2 i tillæg D.
                     
                  4.2.11.   Gennemsnitlig kontaktkraft
            
            
                        1)
                     
                     
                        Den gennemsnitlige kontaktkraft, Fm, er kontaktkraftens statistiske gennemsnitsværdi. Fm er sammensat af de statiske, dynamiske og aerodynamiske komponenter af strømaftagerens kontaktkraft.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Fm-værdiens variationsbredde for hvert af strømforsyningssystemerne er defineret i tabel 6 i EN 50367:2012.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Køreledningsanlæggene skal være konstrueret til at optage det øvre grænsetryk for Fm som anført i tabel 6 i EN 50367:2012.
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        Kurverne gælder for en hastighed på op til 320 km/t. For hastigheder over 320 km/t finder procedurerne i punkt 6.1.3 anvendelse.
                     
                  4.2.12.   Dynamisk opførsel og strømaftagningskvalitet
            
            
                        1)
                     
                     
                        Afhængig af vurderingsmetoden skal køreledningsanlægget overholde grænseværdierne for dynamisk opførsel og køreledningens opløft (ved den dimensionerende hastighed), som er fastsat i tabel 4.2.12.
                        
                           Tabel 4.2.12
                        
                        
                           Krav til dynamisk opførsel og strømaftagningens kvalitet
                        
                        
                                    Krav
                                 
                                 
                                    v ≥ 250 [km/t]
                                 
                                 
                                    250 > v > 160 [km/t]
                                 
                                 
                                    v ≤ 160 [km/t]
                                 
                              
                                    Plads til opløft af sideholderrør
                                 
                                 
                                    2S
                                       0
                                    
                                 
                              
                                    Gennemsnitlig kontaktkraft Fm
                                    
                                 
                                 
                                    Se afsnit 4.2.11
                                 
                              
                                    Standardafvigelse ved den maksimale strækningshastighed σmax [N]
                                 
                                 
                                    0,3Fm
                                    
                                 
                              
                                    Lysbuedannelse i procent ved maksimal strækningshastighed, NQ (%) (lysbuens mindste varighed: 5 ms)
                                 
                                 
                                    ≤ 0,2
                                 
                                 
                                    ≤ 0,1 for vekselstrømssystemer
                                    ≤ 0,2 for jævnstrømssystemer
                                 
                                 
                                    ≤ 0,1
                                 
                              
                  
                        2)
                     
                     
                        S0 er det beregnede, simulerede eller målte opløft af køreledningen ved et sideholderrør, som opstår under normale driftsbetingelser med en eller flere strømaftagere med den øvre grænse Fm ved den maksimale strækningshastighed. Når sideholderens opløft er fysisk begrænset på grund af køreledningsanlæggets design, er det tilladt at reducere den nødvendige plads til 1,5S0 (jf. EN 50119:2009 punkt 5.10.2).
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Det maksimale kontakkraft (Fmax) ligger normalt inden for intervallet Fm plus tre standardafvigelser σmax. Højere værdier kan forekomme på særlige steder og er opgivet i EN 50119:2009, tabel 4, punkt 5.2.5.2. På stive komponenter i køreledningsanlægget som f.eks. ledningsadskillere kan kontaktkraften gå op til makimalt 350 N.
                     
                  4.2.13.   Afstand mellem strømaftagere for design af køreledningssystemet
            
            Køreledningssystemet skal konstrueres til mindst to aktive strømaftagere efter hinanden med en indbyrdes mindsteafstand mellem strømaftagerhovedernes centerlinjer svarende til eller er mindre end de værdier, der er fastsat i kolonne A, B eller C i tabel 4.2.13:
            
               Tabel 4.2.13
            
            
               Afstand mellem strømaftagere for design af køreledningssystemet
            
            
                        Dimensionerende hastighed [km/t]
                     
                     
                        Mindsteafstand ved vekselstrøm [m]
                     
                     
                        Mindsteafstand ved 3 kV jævnstrøm [m]
                     
                     
                        Mindsteafstand ved 1,5 kV jævnstrøm [m]
                     
                  
                        Type
                     
                     
                        A
                     
                     
                        B
                     
                     
                        C
                     
                     
                        A
                     
                     
                        B
                     
                     
                        C
                     
                     
                        A
                     
                     
                        B
                     
                     
                        C
                     
                  
                        v ≥ 250
                     
                     
                        200
                     
                     
                        200
                     
                     
                        200
                     
                     
                        200
                     
                     
                        35
                     
                  
                        160 < v < 250
                     
                     
                        200
                     
                     
                        85
                     
                     
                        35
                     
                     
                        200
                     
                     
                        115
                     
                     
                        35
                     
                     
                        200
                     
                     
                        85
                     
                     
                        35
                     
                  
                        120 < v ≤ 160
                     
                     
                        85
                     
                     
                        85
                     
                     
                        35
                     
                     
                        20
                     
                     
                        20
                     
                     
                        20
                     
                     
                        85
                     
                     
                        35
                     
                     
                        20
                     
                  
                        80 < v ≤ 120
                     
                     
                        20
                     
                     
                        15
                     
                     
                        15
                     
                     
                        20
                     
                     
                        15
                     
                     
                        15
                     
                     
                        35
                     
                     
                        20
                     
                     
                        15
                     
                  
                        v ≤ 80
                     
                     
                        8
                     
                     
                        8
                     
                     
                        8
                     
                     
                        8
                     
                     
                        8
                     
                     
                        8
                     
                     
                        20
                     
                     
                        8
                     
                     
                        8
                     
                  4.2.14.   Køreledningsmateriale
            
            
                        1)
                     
                     
                        Kombinationen af køreledningsmateriale og kontaktstykkemateriale har stor betydning for sliddet på kontaktstykke og køreledning.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        De tilladte kontaktstykkematerialer er defineret i punkt 4.2.8.2.9.4.2 i TSI'en for lokomotiver og passagervogne.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Tilladte materialer til køreledning er kobber og kobberlegeringer. Køreledningen skal være i overensstemmelse med kravene i EN 50149:2012 punkt 4.2 (undtagen henvisningen til standardens bilag B) og 4.3 samt 4.6 til 4.8.
                     
                  4.2.15.   Faseadskillelsessektion
            
            4.2.15.1.   Generelt
            
            
                        1)
                     
                     
                        Faseadskillelsessektionen skal være konstrueret således, at togene kan bevæge sig fra et afsnit til det tilstødende, uden at de to faser forbindes (kortsluttes). Togets energiforbrug (trækkraft, hjælpeanordninger og tomgangsstrømmen i transformeren) skal sænkes til 0, før det kører ind i en faseadskillelsessektion. De fornødne foranstaltninger skal træffes (undtagen i den korte faseadskillelsessektion) for at sikre, at tog, der er standset inden for faseadskillelsessektionen, kan sættes i gang igen.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Den samlede længde D af neutrale sektioner er fastsat i EN 50367:2012, punkt 4. I beregningen af D skal der tages højde for frirum i overensstemmelse med EN 50119:2009, punkt 5.1.3 og et opløft på S0.
                        
                     
                  4.2.15.2.   Strækninger med hastigheder v ≥ 250 km/t
            
            Der kan anvendes to typer af konstruktioner til faseadskillelse, enten:
            
                        a)
                     
                     
                        an udformning af faseadskillelsen, hvor alle strømaftagere på de længste interoperable tog befinder sig i den neutrale sektion. Den neutrale sektions samlede længde skal være mindst 402 m.
                        De detaljerede krav findes i EN 50367:2012, bilag A.1.2 eller
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        en kortere faseadskillelse med tre isolerede adskillelsesfelter som vist i EN 50367:2012, bilag A.1.4. Den samlede længde af den neutrale sektion er mindre end 142 m, inklusive parallelførte overlapninger og tolerancer.
                     
                  4.2.15.3.   Strækninger med hastigheder v < 250 km/t
            
            Faseadskillelsessektionen skal normalt konstrueres ved hjælp af de løsninger, der er beskrevet i EN 50367:2012, bilag A.1. Når der foreslås en alternativ løsning, skal det påvises, at alternativet er mindst lige så pålideligt.
            4.2.16.   Systemadskillelsessektion
            
            4.2.16.1.   Generelt
            
            
                        1)
                     
                     
                        Systemadskillelsessektionen skal være konstrueret således, at togene kan bevæge sig fra et strømforsyningssystem til et tilstødende kørestrømsforsyningssystem af en anden art, uden at de to systemer kortsluttes. Systemadskillelsessektionen kan passeres på to måder:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    med hævede strømaftagere og forbindelse til køreledningen
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    med sænkede strømaftagere og uden forbindelse til køreledningen.
                                 
                              
                  
                        2)
                     
                     
                        Infrastrukturforvalterne for to nabosystemer skal aftale enten a) eller b) i overensstemmelse med de foreliggende forhold.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Den samlede længde D af neutrale afsnit er fastsat i EN 50367:2012, punkt 4. I beregningen af D skal der tages højde for frirum i overensstemmelse med EN 50119:2009, punkt 5.1.3 og et opløft på S0.
                        
                     
                  4.2.16.2.   Hævede strømaftagere
            
            
                        1)
                     
                     
                        Togets effektforbrug (traktionskraft, øvrige elforbrugende installationer og tomgangsstrømmen i transformeren) skal sænkes til 0, før det kører ind i en systemadskillelsessektion.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Hvis systemadskillelsessektionen gennemkøres med strømaftagerne hævet til køreledningen, skal deres funktionelle konstruktion opfylde følgende specifikationer:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    køreledningssystemets dele skal have en geometri, der forhindrer, at strømaftagerne kortslutter eller forbinder de to strømsystemer
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    der skal tages forholdsregler i delsystemet Energi for at undgå, at de to strømforsyningssystemer forbindes, hvis udkoblingen af togets effektafbryder(e) svigter
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    variationerne i køreledningshøjden skal i hele systemadskillelsessektionen opfylde kravene i EN 50119:2009, punkt 5.10.3.
                                 
                              
                  4.2.16.3.   Sænkede strømaftagere
            
            
                        1)
                     
                     
                        Denne mulighed skal vælges, hvis betingelserne for passage med hævede strømaftagere ikke kan opfyldes.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Hvis et systemadskillelsessektion gennemkøres med sænkede strømaftagere, skal den udformes således, at man undgår at forbinde de to systemer med en strømaftager, der er hævet ved en fejl.
                     
                  4.2.17.   Infrastrukturbaseret system til registrering af energiforbrugsdata
            
            
                        1)
                     
                     
                        Punkt 4.2.8.2.8 i TSI'en om lokomotiver og passagervogne indeholder krav til ombordværende energimålesystemer, som skal producere og levere sammenstillede energifaktureringsdatasæt til et infrastrukturbaseret system til registrering af energiforbrugsdata.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Det infrastrukturbaserede system til registrering af energiforbrugsdata skal modtage, lagre og overføre sammenstillede energifaktureringsdata uden at ødelægge deres validitet.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Specifikation af grænsefladeprotokoller mellem energimålesystemet og systemet til registrering af energiforbrugsdata samt format for overførte data er et udestående punkt, som i alle tilfælde skal lukkes inden for to år efter denne forordnings ikrafttræden.
                     
                  4.2.18.   Beskyttelsesforanstaltninger mod elektriske stød
            
            Den elektriske sikkerhed i køreledningssystemet og beskyttelsen mod elektrisk stød skal opnås ved overholdelse af EN 50122-1:2011+A1:2011, punkt 5.2.1 (kun for offentligt tilgængelige områder), 5.3.1, 5.3.2, 6.1, 6.2 (sporisolationskredsløb er undtaget fra kravet), punkt 9.2.2.1 og 9.2.2.2, når det gælder grænserne for vekselstrømspænding for menneskers sikkerhed, og punkt 9.3.2.1 og 9.3.2.2, når det gælder grænserne for jævnstrømsspænding.
            4.3.   Funktionelle og tekniske specifikationer for grænsefladerne
            
            4.3.1.   Generelle krav
            
            Med hensyn til teknisk kompatibilitet er grænsefladerne opført i følgende delsystemrækkefølge: rullende materiel, infrastruktur, togkontrol og signaler, drift og trafikstyring.
            4.3.2.   Grænseflade til delsystemet Rullende materiel
            
            
                        Henvisning i TSI'en om energi
                     
                     
                        Henvisning i TSI'en om lokomotiver og passagervogne
                     
                  
                        Parameter
                     
                     
                        Punkt
                     
                     
                        Parameter
                     
                     
                        Punkt
                     
                  
                        Spænding og frekvens
                     
                     
                        4.2.3
                     
                     
                        Drift inden for spændings- og frekvensområder
                     
                     
                        4.2.8.2.2
                     
                  
                        Parametre vedr. forsyningssystemets ydeevne:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    maksimal togstrøm
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    togenes effektfaktor og den gennemsnitlige nyttespænding
                                 
                              
                     
                        4.2.4
                     
                     
                        Maksimal strøm fra køreledning
                        Effektfaktor
                     
                     
                        4.2.8.2.4
                        4.2.8.2.6
                     
                  
                        Strømkapacitet, jævnstrømssystemer, holdende tog
                     
                     
                        4.2.5
                     
                     
                        Maksimal strøm ved stilstand
                     
                     
                        4.2.8.2.5
                     
                  
                        Regenerativ bremsning
                     
                     
                        4.2.6
                     
                     
                        Regenerativ bremsning med energi til køreledning
                     
                     
                        4.2.8.2.3
                     
                  
                        Samordning af elektrisk beskyttelse
                     
                     
                        4.2.7
                     
                     
                        Elektrisk beskyttelse af toget
                     
                     
                        4.2.8.2.10
                     
                  
                        Harmonisk udstråling og dynamiske virkninger ved vekselstrømssystemer
                     
                     
                        4.2.8
                     
                     
                        Forstyrrelser i energisystemet ved vekselstrømssystemer
                     
                     
                        4.2.8.2.7
                     
                  
                        Køreledningssystemets geometri
                     
                     
                        4.2.9
                     
                     
                        Strømaftagerens arbejdsområde i højden
                        Strømaftagerhovedets geometri
                     
                     
                        4.2.8.2.9.1
                        4.2.8.2.9.2
                     
                  
                        Strømaftagerprofil
                     
                     
                        4.2.10
                        Tillæg D
                     
                     
                        Strømaftagerhovedets geometri
                        Profilbestemmelse
                     
                     
                        4.2.8.2.9.2
                        4.2.3.1
                     
                  
                        Gennemsnitlig kontaktkraft
                     
                     
                        4.2.11
                     
                     
                        Strømaftagerens statiske kontaktkraft
                     
                     
                        4.2.8.2.9.5
                     
                  
                        Strømaftagerens kontaktkraft og dynamiske egenskaber
                     
                     
                        4.2.8.2.9.6
                     
                  
                        Dynamisk opførsel og strømaftagningskvalitet
                     
                     
                        4.2.12
                     
                     
                        Strømaftagerens kontaktkraft og dynamiske egenskaber
                     
                     
                        4.2.8.2.9.6
                     
                  
                        Afstand mellem strømaftagere ved projektering af køreledningssystemet
                     
                     
                        4.2.13
                     
                     
                        Placering af strømaftagere
                     
                     
                        4.2.8.2.9.7
                     
                  
                        Køreledningsmateriale
                     
                     
                        4.2.14
                     
                     
                        Kontaktstykkets materiale
                     
                     
                        4.2.8.2.9.4
                     
                  
                        Afsnit til:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    faseadskillelse
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    systemadskillelse
                                 
                              
                     
                        4.2.15
                        4.2.16
                     
                     
                        Passage af sektioner til fase- eller systemadskillelse
                     
                     
                        4.2.8.2.9.8
                     
                  
                        Infrastrukturbaseret system til registrering af energiforbrugsdata
                     
                     
                        4.2.17
                     
                     
                        Ombordværende energimålesystem
                     
                     
                        4.2.8.2.8
                     
                  4.3.3.   Grænseflader til delsystemet Infrastruktur
            
            
                        Henvisning i TSI'en om energi
                     
                     
                        Henvisning i TSI'en om drift og trafikstyring
                     
                  
                        Parameter
                     
                     
                        Punkt
                     
                     
                        Parameter
                     
                     
                        Punkt
                     
                  
                        Strømaftagerprofil
                     
                     
                        4.2.10
                     
                     
                        Fritrumsprofil
                     
                     
                        4.2.3.1
                     
                  4.3.4.   Grænseflader til togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne
            
            
                        1)
                     
                     
                        Grænsefladen for kørestrømsstyringen er en grænseflade mellem delsystemerne Energi og Rullende materiel.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Informationerne overføres imidlertid via togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne, og derfor specificeres denne grænseflade i TSI'en for togkontrol og signaler til konventionelle tog og i TSI'en for lokomotiver og passagervogne.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Den relevante information til betjening af afbryderen, ændring af den maksimale togstrøm, ændring af strømforsyningssystemet og styring af strømaftageren skal overføres via ERTMS, hvis strækningen er udstyret med ERTMS.
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        De harmoniske strømme, der påvirker delsystemet Togkontrol og signaler, er fastsat i TSI'en om togkontrol og signaler.
                     
                  4.3.5.   Grænseflader til delsystemet Drift og trafikstyring
            
            
                        Henvisning i TSI'en om energi
                     
                     
                        Henvisning i TSI'en om drift og trafikstyring
                     
                  
                        Parameter
                     
                     
                        Punkt
                     
                     
                        Parameter
                     
                     
                        Punkt
                     
                  
                        Maksimal togstrøm
                     
                     
                        4.2.4.1
                     
                     
                        Oprangering
                        Udarbejdelse af strækningsoversigten
                     
                     
                        4.2.2.5
                        4.2.1.2.2.1
                     
                  
                        Sektioner til:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Faseadskillelse
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Systemadskillelse
                                 
                              
                     
                        4.2.15
                        4.2.16
                     
                     
                        Oprangering
                        Udarbejdelse af strækningsoversigten
                     
                     
                        4.2.2.5
                        4.2.1.2.2.1
                     
                  4.4.   Driftsregler
            
            
                        1)
                     
                     
                        Driftsreglerne udarbejdes efter de procedurer, der er beskrevet i infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem. I disse regler er der taget hensyn til den dokumentation vedrørende driften, som indgår i det tekniske dossier, der er foreskrevet i artikel 18, stk. 3, og som der redegjort nærmere for i bilag VI til direktiv 2008/57/EF.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        I visse situationer, der omfatter forud planlagte arbejder, kan det være nødvendigt midlertidigt at afvige fra specifikationerne for delsystemet Energi og dets interoperabilitetskomponenter, som defineres i TSI'ens afsnit 4 og 5.
                     
                  4.5.   Vedligeholdelsesregler
            
            
                        1)
                     
                     
                        Vedligeholdelsesreglerne udarbejdes efter de procedurer, der er beskrevet i infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Som del af det tekniske dossier, der ledsager verifikationserklæringen, skal vedligeholdelsesmanualen for interoperabilitetskomponenterne og delsystemets elementer udarbejdes, før delsystemet tages i brug.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Vedligeholdelsesplanen skal udarbejdes for delsystemet for at sikre, at de i denne TSI fastsatte krav vedligeholdes i dets levetid.
                     
                  4.6.   Faglige kvalifikationer
            
            De faglige kvalifikationer, der kræves af personalet med hensyn til drift og vedligeholdelse af delsystemet Energi, er omfattet af de procedurer, som er beskrevet i infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem, og er ikke fastsat i denne TSI.
            4.7.   Sundhed og sikkerhed
            
            
                        1)
                     
                     
                        De vilkår for beskyttelse af medarbejdernes sundhed og sikkerhed, der skal overholdes under drift og vedligeholdelse af delsystemet Energi, skal være i overensstemmelse med relevant europæisk og national lovgivning.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Emnet er ligeledes omfattet af de procedurer, der er beskrevet i infrastrukturforvalterens sikkerhedsledelsessystem.
                     
                  5.   INTEROPERABILITETSKOMPONENTER
            5.1.   Liste over komponenter
            
            
                        1)
                     
                     
                        Interoperabilitetskomponenterne er omfattet af de relevante bestemmelser i direktiv 2008/57/EF og angivet herunder for delsystemet Energi.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Køreledningssystem:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Interoperabilitetskomponenten køreledningssystem består af nedenstående komponenter, som skal installeres inden for delsystemet Energi, med tilhørende design og konfigurationsregler.
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Komponenterne i et køreledningssystem udgøres af ledninger, som, ophængt over banelinjen, skal levere strøm til elektriske tog, samt dertil hørende beslag, ledningsadskillere med tilhørende tilslutningsdele, herunder fødestroppe og overstropninger. Køreledningssystemet anbringes over køretøjsprofilets øvre grænse og leverer elektrisk energi til køretøjerne gennem strømaftagere.
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Støttekomponenter såsom køreledningsophæng, master og fundamenter, returstrømledere, autotransformerfødning, kobleren og andre isolatorer indgår ikke i køreledningssystemet som interoperabilitetskomponent. De er omfattet af kravene til delsystemet for så vidt angår interoperabilitet.
                                 
                              
                  
                        3)
                     
                     
                        Overensstemmelsesvurderingen skal dække alle de faser og specifikationer, som er angivet i punkt 6.1.4 og markeret med X i tabel A.1 i tillæg A til denne TSI.
                     
                  5.2.   Komponenternes ydeevne og specifikationer
            
            5.2.1.   Køreledningssystem
            
            5.2.1.1.   Køreledningssystemets geometri
            
            Køreledningssystemet skal være designet i overensstemmelse med punkt 4.2.9.
            5.2.1.2.   Gennemsnitlig kontaktkraft
            
            Køreledningssystemet skal være designet med anvendelse af den gennemsnitlige kontaktkraft Fm som angivet i punkt 4.2.11.
            5.2.1.3.   Dynamisk opførsel
            
            Kravene til køreledningssystemets dynamiske opførsel er fastsat i punkt 4.2.12.
            5.2.1.4.   Plads til opløft af sideholderrør
            
            Køreledningssystemet skal være designet med den nødvendige plads til opløft som angivet i punkt 4.2.12.
            5.2.1.5.   Afstand mellem strømaftagere for design af køreledningen
            
            Køreledningen skal designes for en afstand mellem strømaftagerne som angivet i punkt 4.2.13.
            5.2.1.6.   Strøm ved holdende tog
            
            Ved jævnstrømssystemer skal køreledningssystemet være designet i overensstemmelse med kravene i punkt 4.2.5.
            5.2.1.7.   Køreledningsmateriale
            
            Køreledningsmaterialet skal være i overensstemmelse med kravene i punkt 4.2.14.
            6.   OVERENSSTEMMELSESVURDERING AF INTEROPERABILITETSKOMPONENTERNE OG EF-VERIFIKATION AF DELSYSTEMERNE
            Modulerne til procedurer for vurdering af overensstemmelse og anvendelsesegnethed og for EF-verifikation findes i Kommissionens afgørelse 2010/713/EU.
            6.1.   Interoperabilitetskomponenter
            
            6.1.1.   Procedurer for overensstemmelsesvurdering
            
            
                        1)
                     
                     
                        Procedurerne for overensstemmelsesvurdering af interoperabilitetskomponenterne, jf. denne TSI's afsnit 5, gennemføres ved anvendelse af de relevante moduler.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Procedurerne for vurdering af særlige krav til interoperabilitetskomponenter er anført i punkt 6.1.4.
                     
                  6.1.2.   Anvendelse af moduler
            
            
                        1)
                     
                     
                        Der benyttes følgende moduler for vurdering af interoperabilitetskomponenternes overensstemmelse:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    CA
                                 
                                 
                                    Intern produktionskontrol
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    CB
                                 
                                 
                                    EF-typeafprøvning
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    CC
                                 
                                 
                                    Typeoverensstemmelse på grundlag af intern produktionskontrol
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    CH
                                 
                                 
                                    Overensstemmelse på grundlag af et komplet kvalitetsstyringssystem
                                 
                              
                                    e)
                                 
                                 
                                    CH1
                                 
                                 
                                    Overensstemmelse på grundlag af et komplet kvalitetsstyringssystem plus en konstruktionsundersøgelse.
                                 
                              
                           Tabel 6.1.2
                        
                        
                           Moduler for overensstemmelsesvurdering af interoperabilitetskomponenter
                        
                        
                                    Procedurer
                                 
                                 
                                    Moduler
                                 
                              
                                    Indført på markedet i EU før denne TSI's ikrafttræden
                                 
                                 
                                    CA eller CH
                                 
                              
                                    Indført på markedet i EU efter denne TSI's ikrafttræden
                                 
                                 
                                    CB + CC eller CH1
                                 
                              
                  
                        2)
                     
                     
                        Modulerne for vurdering af interoperabilitetskomponenters overensstemmelse vælges blandt dem, der er vist i tabel 6.1.2.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Produkter, der er indført på markedet før offentliggørelsen af den relevante TSI, anses for typegodkendt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en EF-typeafprøvning (modul CB); dette forudsætter dog, at fabrikanten påviser, at interoperabilitetskomponenterne er blevet prøvet og verificeret med tilfredsstillende resultat i forbindelse med tidligere anvendelser under tilsvarende forhold, og at de opfylder kravene i denne TSI. I så fald er disse vurderinger fortsat gyldige for den nye anvendelse. Kan det ikke påvises, at løsningen har stået sin prøve tidligere, anvendes proceduren for interoperabilitetskomponenter, der indføres på EU's marked efter offentliggørelsen af denne TSI.
                     
                  6.1.3.   Innovative løsninger til interoperabilitetskomponenter
            
            Hvis der foreslås en innovativ løsning til en interoperabilitetskomponent, finder den procedure beskrevet i artikel 10 i denne forordning anvendelse.
            6.1.4.   Særlig vurderingsprocedure for interoperabilitetskomponenten køreledning
            
            6.1.4.1.   Vurdering af dynamisk opførsel og strømaftagningskvalitet
            
            
                        1)
                     
                     
                        Metode:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Vurdering af den dynamiske opførsel og strømaftagningskvalitet involverer køreledningssystemet (delsystemet Energi) og strømaftageren (delsystemet Rullende materiel).
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Efterlevelsen af kravene til dynamisk opførsel verificeres ved vurdering af:
                                    
                                                —
                                             
                                             
                                                køreledningens opløft
                                                og enten
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                gennemsnitlig kontaktkraft Fm og standardafvigelsen σmax
                                                
                                                eller
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                buedannelsen i procent.
                                             
                                          
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Ordregiveren oplyser, hvilken verifikationsmetode der skal anvendes.
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    Designet af køreledningssystemet skal vurderes ved hjælp af et værktøj til simulering, der er valideret i henhold til EN 50318:2002, og ved målinger i henhold til EN 50317:2012.
                                 
                              
                                    e)
                                 
                                 
                                    Hvis en eksisterende køreledningssystem har været i drift i mindst 20 år, er simulering, jf. punkt 2, valgfri. Den i punkt 3 definerede måling skal mindst udføres for den mest ugunstige konfiguration af strømaftagere med hensyn til det specifikke køreledningssystems dynamiske ydeevne.
                                 
                              
                                    f)
                                 
                                 
                                    Målingen kan udføres i en specialanlagt testsektion eller på en strækning, hvor køreledningen er under opsætning.
                                 
                              
                  
                        2)
                     
                     
                        Simulering:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Simuleringen og resultatanalysen skal foretages under repræsentative forhold (og f.eks. omfatte tunneller, transversaler, neutrale sektioner mv.).
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Simuleringerne skal foretages med mindst to forskellige strømaftagertyper, som stemmer overens med TSI'en for den relevante hastighed (3) og kørestrømsforsyningssystemet, ved hastigheder op til den dimensionerende hastighed for det køreledningssystem, der foreslås som interoperabilitetskomponent.
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Det er tilladt at udføre simuleringen med strømaftagertyper, der er under certificering som interoperabilitetskomponenter, hvis de opfylder de andre krav i TSI'en for lokomotiver og passagervogne.
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    Simuleringen udføres med en enkelt strømaftager og med flere strømaftagere, hvis indbyrdes afstand opfylder kravene i punkt 4.2.13.
                                 
                              
                                    e)
                                 
                                 
                                    Den simulerede strømaftagningskvalitet godtages kun, hvis den er i overensstemmelse med punkt 4.2.12 hvad angår opløft, gennemsnitlig kontaktkraft og standardafvigelse for hver af strømaftagerne.
                                 
                              
                  
                        3)
                     
                     
                        Måling:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Kan simuleringsresultaterne godtages, foretages en dynamisk prøvning på et repræsentativt strækningsafsnit udstyret med det nye køreledningssystem.
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Denne måling kan foretages enten før ibrugtagning eller under normale driftsforhold.
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Til ovennævnte strækningsprøvning skal en af de to valgte strømaftagertyper være monteret på rullende materiel, der kan opnå den relevante hastighed på det repræsentative strækningsafsnit.
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    Afprøvningerne skal mindst udføres for de ifølge simuleringerne mest ugunstige strømaftagerplaceringer hvad angår interaktionsydeevne. Hvis det ikke er muligt at foretage afprøvninger ved at anvende en afstand på 8 m mellem strømaftagere, er det for afprøvninger med hastigheder på op til 80 km/t tilladt at øge afstanden mellem to strømaftagere efter hinanden op til 15 m.
                                 
                              
                                    e)
                                 
                                 
                                    Hver strømaftagers gennemsnitlige kontaktkraft skal opfylde kravene i punkt 4.2.11 op til den påtænkte dimensionerende hastighed for det køreledningssystem, der afprøves.
                                 
                              
                                    f)
                                 
                                 
                                    Den målte strømaftagningskvalitet godtages kun, hvis den er i overensstemmelse med punkt 4.2.12 hvad angår opløft og enten gennemsnitlig kontaktkraft og standardafvigelse eller buedannelse i procent.
                                 
                              
                                    g)
                                 
                                 
                                    Hvis alle ovenstående afprøvninger er gennemført tilfredsstillende, anses der afprøvede design for et køreledningssystem for at være godkendt, og det kan så bruges på de strækninger, hvor designets karakteristika er kompatible.
                                 
                              
                                    h)
                                 
                                 
                                    Vurderingen af dynamisk opførsel og strømaftagningskvalitet for interoperabilitetskomponenten strømaftager er fastsat i TSI'en for lokomotiver og passagervogne, punkt 6.1.3.7.
                                 
                              
                  6.1.4.2.   Vurdering af strøm ved holdende tog
            
            Overensstemmelsesvurderingen skal udføres i henhold til EN 50367:2012, bilag A.3 for den statiske kraft defineret i punkt 4.2.5.
            6.1.5.   EF-erklæring om overensstemmelse for interoperabilitetskomponenten køreledningssystem
            
            Ifølge bilag IV, afsnit 3, i direktiv 2008/57/EF skal EF-erklæringen om overensstemmelse ledsages af en redegørelse for anvendelsesbetingelserne på følgende punkter:
            
                        a)
                     
                     
                        maksimal designhastighed
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        nominel spænding og frekvens
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        nominel strømstyrke
                     
                  
                        d)
                     
                     
                        godtaget strømaftagerprofil.
                     
                  6.2.   Delsystemet Energi
            
            6.2.1.   Generelle bestemmelser
            
            
                        1)
                     
                     
                        Efter anmodning fra ansøgeren udfører det bemyndigede organ EF-verifikationen efter reglerne i artikel 18 i direktiv 2008/57/EF og i overensstemmelse med de relevante moduler.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Hvis ansøgeren godtgør, at afprøvninger eller verifikationer af et delsystem tidligere har opnået godkendelse af et design under tilsvarende forudsætninger, skal det bemyndigede organ tage hensyn hertil under EF-verifikationen.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Procedurerne for vurdering af særlige krav til delsystemet er anført i punkt 6.2.4.
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        Ansøgeren udfærdiger EF-verifikationserklæringen for delsystemet Energi i henhold til direktiv 2008/57/EF, artikel 18, stk. 1, og bilag V.
                     
                  6.2.2.   Anvendelse af moduler
            
            Til EF-verifikationsproceduren for delsystemet Energi kan ansøgeren eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant vælge mellem følgende moduler:
            
                        a)
                     
                     
                        modul SG: EF-verifikation på grundlag af enhedsverifikation eller
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        modul SH1: EF-verifikation på grundlag af et komplet kvalitetsstyringssystem plus en konstruktionsundersøgelse.
                     
                  6.2.2.1.   Anvendelse af modul SG
            
            Når modul SG anvendes, kan det bemyndigede organ tage dokumentation for undersøgelser, kontrol eller afprøvning, der er gennemført succesfuldt under sammenlignelige forhold af andre organer eller af (eller på vegne af) ansøgeren, i betragtning.
            6.2.2.2.   Anvendelse af modul SH1
            
            Modul SH1 må kun vælges, når de aktiviteter, der bidrager til det delsystemforslag, der skal verificeres (projektering, fabrikation, samling og installation), er underlagt et kvalitetsstyringssystem for projektering, fabrikation samt kontrol og afprøvning af det endelige produkt, som er godkendt og overvåget af et bemyndiget organ.
            6.2.3.   Innovative løsninger
            
            Hvis der foreslås en innovativ løsning til delsystemet Energi, finder den procedure, der er beskrevet i artikel 10 i denne forordning, anvendelse.
            6.2.4.   Særlige vurderingsprocedurer for delsystemet Energi
            
            6.2.4.1.   Vurdering af den gennemsnitlige nyttespænding
            
            
                        1)
                     
                     
                        Vurderingen foretages i henhold til EN 50388:2012, punkt 15.4.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Vurderingen foretages kun i tilfælde af nye eller opgraderede delsystemer.
                     
                  6.2.4.2.   Vurdering af regenerativ bremsning
            
            
                        1)
                     
                     
                        Vurdering for faste installationer, der forsynes med vekselstrøm, skal udføres i henhold til EN 50388:2012, punkt 15.7.2.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Vurderingen af jævnstrømsforsyning udføres ved en undersøgelse af det projekterede.
                     
                  6.2.4.3.   Vurdering af samordning af elektrisk beskyttelse
            
            Vurderingen af forsyningsstationens projekterede design og drift foretages i henhold til EN 50388:2012 punkt 15.6.
            6.2.4.4.   Vurdering af harmonisk udstråling og dynamiske virkninger ved vekselstrømssystemer
            
            
                        1)
                     
                     
                        Der skal foretages en kompatibilitetsundersøgelse i henhold til EN 50388:2012 punkt 10.3.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Undersøgelsen skal kun foretages i tilfælde, hvor der indføres omformere med aktive halvledere i kørestrømforsyningssystemet.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Det bemyndigede organ skal vurdere, hvorvidt kriterierne i EN 50388:2012, punkt 10.4 er opfyldt.
                     
                  6.2.4.5.   Vurdering af dynamisk opførsel og strømaftagningskvalitet (indbygning i et delsystem)
            
            
                        1)
                     
                     
                        Hovedformålet med denne afprøvning er at identificere fejl vedrørende fordeling og konstruktion, ikke at vurdere konstruktionsprincippet.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Målinger af parametrene, som interagerer med hinanden, skal foretages i henhold til EN 50317:2012.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Disse målinger skal udføres med en strømaftager, der er en interoperabilitetskomponent, og som frembringer den gennemsnitlige kontaktkraft, der kræves i denne TSI's punkt 4.2.11 for køreledningens dimensionerende hastighed, under hensyntagen til aspekter vedrørende minimumshastighed og sidespor.
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        Den installerede køreledningssystem skal godtages, hvis måleresultaterne er i overensstemmelse med kravene i punkt 4.2.12.
                     
                  
                        5)
                     
                     
                        For driftshastigheder på op til 120 km/t (vekselstrømssystemer) og op til 160 km/t (jævnstrømssystemer) er måling af den dynamiske opførsel ikke obligatorisk. I sådanne tilfælde skal der anvendes alternative metoder til identificering af konstruktionsfejl, såsom måling af køreledningssystemets geometri i henhold til punkt 4.2.9.
                     
                  
                        6)
                     
                     
                        Vurderingen af dynamisk opførsel og strømaftagningskvalitet for indbygning af strømaftageren i delsystemet Rullende materiel er fastsat i TSI'en for lokomotiver og passagervogne, punkt 6.2.3.20.
                     
                  6.2.4.6.   Vurdering af beskyttelsesforanstaltninger mod elektriske stød
            
            
                        1)
                     
                     
                        For hver installation skal det vurderes, om det grundlæggende design for beskyttelsesforanstaltningerne mod elektriske stød er i overensstemmelse med punkt 4.2.18.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Derudover skal det kontrolleres, om der findes forskrifter og procedurer, som sikrer, at anlægget er installeret som planlagt.
                     
                  6.2.4.7.   Vurdering af vedligeholdelsesplan
            
            
                        1)
                     
                     
                        Vurderingen udføres ved verifikation af, at der foreligger en vedligeholdelsesplan.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Det bemyndigede organ er ikke ansvarligt for at vurdere egnetheden af planens enkelte krav.
                     
                  6.3.   Delsystem med interoperabilitetskomponenter uden EF-erklæring
            
            6.3.1.   Vilkår
            
            
                        1)
                     
                     
                        Frem til den 31. maj 2021 kan et bemyndiget organ udstede en EF-verifikationsattest for et delsystem, selv om nogle af interoperabilitetskomponenterne i delsystemet ikke er omfattet af de relevante EF-erklæringer om overensstemmelse og/eller anvendelsesegnethed i henhold til denne TSI, hvis følgende kriterier overholdes:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Det bemyndigede organ skal have kontrolleret delsystemets overensstemmelse med kravene i denne TSI's afsnit 4 og med afsnit 6.2 og 6.3 samt afsnit 7, dog undtagen punkt 7.4. Ligeledes kræves det ikke at interoperabilitetskomponenterne er i overensstemmelse med afsnit 5 og punkt 6.1.
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    De interoperabilitetskomponenter, som ikke er omfattet af den relevante EF-erklæring om overensstemmelse og/eller anvendelsesegnethed, skal have været brugt i et allerede godkendt delsystem, der er taget i brug i mindst én medlemsstat før denne TSI's ikrafttræden.
                                 
                              
                  
                        2)
                     
                     
                        Der udarbejdes ikke EF-erklæringer om overensstemmelse og/eller anvendelsesegnethed for interoperabilitetskomponenter, der vurderes på denne måde.
                     
                  6.3.2.   Dokumentation
            
            
                        1)
                     
                     
                        Delsystemets EF-verifikationsattest skal angive tydeligt, hvilke interoperabilitetskomponenter det bemyndigede organ har vurderet under verificeringen af delsystemet.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Følgende skal fremgå klart af EF-verifikationserklæringen for delsystemet:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    en angivelse af, hvilke interoperabilitetskomponenter der er vurderet som en del af delsystemet
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    en bekræftelse af, at delsystemet indeholder interoperabilitetskomponenter, der er identiske med dem, der er verificeret som en del af delsystemet
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    en angivelse af grunden(e) til, at fabrikanten ikke forsynede disse interoperabilitetskomponenter med en EF-erklæring om overensstemmelse og/eller anvendelsesegnethed, før de blev integreret i delsystemet, inklusive anvendelsen af nationale forskrifter, der er meddelt i medfør af artikel 17 i direktiv 2008/57/EF.
                                 
                              
                  6.3.3.   Vedligeholdelse af delsystemer, der er certificeret efter afsnit 6.3.1
            
            
                        1)
                     
                     
                        I og efter overgangsperioden og indtil delsystemet opgraderes eller fornyes (under hensyntagen til medlemsstatens beslutning om at anvende TSI'erne) kan det organ, der har ansvaret for vedligeholdelsen, på eget ansvar udskifte interoperabilitetskomponenter, der ikke har EF-erklæring om overensstemmelse og/eller anvendelsesegnethed, med komponenter af samme type (reservedele) som led i vedligeholdelsen af delsystemet.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Under alle omstændigheder skal det organ, der har ansvaret for vedligeholdelsen, sikre, at reservedele til brug i forbindelse med vedligeholdelse er egnede til den anvendelse, der gøres af dem, og at interoperabilitet i jernbanesystemet kan opnås, samtidig med at de væsentlige krav opfyldes. Sådanne dele skal kunne spores og være certificeret i overensstemmelse med nationale eller internationale regler eller normer, der nyder bred anerkendelse i jernbanesektoren.
                     
                  7.   GENNEMFØRELSE AF TSI'EN OM ENERGI
            Medlemsstaterne skal udarbejde en national plan for gennemførelsen af denne TSI under hensyntagen til sammenhængen i EU's samlede jernbanesystem. Denne plan skal indeholde alle nye, fornyede og opgraderede strækninger i overensstemmelse med detaljerne i nedenstående punkt 7.1-7.4.
            7.1.   Anvendelse af denne TSI på banestrækninger
            
            Afsnit 4-6 og særbestemmelserne i punkt 7.2-7.3 gælder i fuldt omfang for strækninger, der falder inden for det geografiske anvendelsesområde for denne TSI og sættes i drift som interoperable strækninger, når denne TSI er trådt i kraft.
            7.2.   Anvendelse af denne TSI på nye, fornyede eller opgraderede banestrækninger
            
            7.2.1.   Indledning
            
            
                        1)
                     
                     
                        I dette afsnit forstås ved »ny strækning« en strækning, der tilvejebringer en jernbaneforbindelse, hvor der ikke er nogen i forvejen.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Følgende situationer betragtes som en opgradering eller fornyelse af eksisterende strækninger:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    ny linjeføring på en del af en eksisterende baneforbindelse
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    anlæg af et overhalingsspor
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    udvidelse af en eksisterende baneforbindelse med et eller flere ekstra spor uanset afstanden mellem gamle og nye spor.
                                 
                              
                  
                        3)
                     
                     
                        I overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, i direktiv 2008/57/EF, anviser gennemførelsesstrategien, på hvilken måde eksisterende anlæg defineret i punkt 2.1 skal tilpasses, når det er økonomisk berettiget at gøre det.
                     
                  7.2.2.   Gennemførelsesstrategi for spænding og frekvens
            
            
                        1)
                     
                     
                        Valget af kørestrømsforsyningssystem hører under medlemsstaternes kompetence. Afgørelsen bør træffes på et økonomisk og teknisk grundlag under hensyntagen til i det mindste følgende elementer:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    det eksisterende kørestrømsforsyningssystem i medlemsstaten
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    eventuelle forbindelser til jernbanestrækninger i nabolande med et eksisterende kørestrømsforsyningssystem.
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    effektbehovet.
                                 
                              
                  
                        2)
                     
                     
                        Nye strækninger med hastigheder på over 250 km/t skal anvende et af vekselstrømssystemerne defineret i punkt 4.2.3.
                     
                  7.2.3.   Gennemførelsesstrategi for køreledningssystemets geometri
            
            7.2.3.1.   Gennemførelsesstrategiens anvendelsesområde
            
            Medlemsstaternes gennemførelsesstrategi skal tage hensyn til følgende elementer:
            
                        a)
                     
                     
                        udligning af forskelle mellem de forskellige køreledningssystemers geometri
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        enhver forbindelse til eksisterende køreledningssystemers geometri i naboområder
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        eksisterende certificerede interoperabilitetskomponenter køreledningssystem.
                     
                  7.2.3.2.   Gennemførelsesregler for sporviddesystem 1 435 mm
            
            Køreledningssystemet skal konstrueres under hensyntagen til følgende regler:
            
                        a)
                     
                     
                        Nye strækninger med hastigheder på over 250 km/t skal tilpasses både strømaftagere som specificeret i TSI'en for lokomotiver og passagervogne, punkt 4.2.8.2.9.2.1 (1 600 mm) og 4.2.8.2.9.2.2 (1 950 mm).
                        Hvis dette ikke er muligt, skal køreledningssystemet konstrueres, så det kan anvendes af mindst én strømaftager, hvor hovedet har den geometri, der er specificeret i TSI'en for lokomotiver og passagervogne, punkt 4.2.8.2.9.2.1 (1 600 mm).
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        Fornyede eller opgraderede strækninger med hastigheder lig med eller over 250 km/t skal mindst tilpasses strømaftagerhovedets geometri som specificeret i TSI'en for lokomotiver og passagervogne, punkt 4.2.8.2.9.2.1 (1 600 mm).
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        I andre tilfælde skal køreledningssystemet konstrueres, så det kan anvendes af mindst én strømaftager, hvis hoved har den geometri, der er specificeret i TSI'en for lokomotiver og passagervogne, punkt 4.2.8.2.9.2.1 (1 600 mm) eller 4.2.8.2.9.2.2 (1 950 mm).
                     
                  7.2.3.3.   System med anden sporvidde end 1 435 mm
            
            Køreledningssystemet skal konstrueres, så det kan anvendes af mindst én strømaftager, hvis hoved har den geometri, der er specificeret i TSI'en for lokomotiver og passagervogne, punkt 4.2.8.2.9.2.
            7.2.4.   Indførelse af det infrastrukturbaserede system til registrering af energiforbrugsdata
            
            Inden for to år efter, at de »udestående punkter« i punkt 4.2.17 er lukket, skal medlemsstaterne sikre, at et infrastrukturbaseret system til registrering af energiforbrugsdata, der er i stand til at udveksle samlede datasæt til energifakturering, er indført.
            7.3.   Anvendelse af denne TSI på bestående strækninger
            
            7.3.1.   Indledning
            
            I tilfælde, hvor denne TSI finder anvendelse på eksisterende strækninger, og uden at det berører punkt 7.4 (særtilfælde), skal der tages hensyn til følgende elementer:
            
                        a)
                     
                     
                        Hvor artikel 20, stk. 2, i direktiv 2008/57/EF finder anvendelse, skal medlemsstaterne under hensyntagen til gennemførelsesstrategien beslutte, hvilke af TSI'ens krav der skal gælde.
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        Hvor artikel 20, stk. 2, i direktiv 2008/57/EF ikke finder anvendelse, anbefales overensstemmelse med denne TSI. Hvis overensstemmelse ikke er mulig, underretter ordregiveren medlemsstaten om grunden hertil.
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        Når en medlemsstat kræver en ny tilladelse til ibrugtagning, skal ordregiveren fastlægge, hvilke praktiske foranstaltninger og hvilken fasedeling af projektet der er en forudsætning for at nå op på det tilstræbte ydeevneniveau. Projektfaserne kan omfatte overgangsperioder, hvor udstyr kan sættes i drift med reduceret ydeevne.
                     
                  
                        d)
                     
                     
                        Et eksisterende delsystem kan muliggøre trafik med køretøjer, der overholder TSI'en, under opfyldelse af de væsentlige krav i direktiv 2008/57/EF. Den procedure, der skal benyttes til at vise, i hvor høj grad TSI'ens grundparametre efterleves, skal være i overensstemmelse med Kommissionens henstilling 2011/622/EU (4).
                     
                  7.3.2.   Opgradering/fornyelse af kørelednings- og/eller kørestrømsforsyningssystemer
            
            
                        1)
                     
                     
                        Det er muligt gradvist at ændre hele eller dele af kørelednings- og/eller strømforsyningssystemet — element for element — over en længere periode for til sidst at nå frem til overensstemmelse med denne TSI.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Et delsystem kan dog først erklæres TSI-konformt som helhed, når alle elementer stemmer overens med TSI'en for et samlet afsnit af strækningen.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Opgradering og fornyelse bør tage hensyn til nødvendigheden af fortsat kompatibilitet med det bestående energidelsystem og andre delsystemer. For et projekt, der omfatter elementer, som ikke er TSI-konforme, aftales det med medlemsstaten, hvilke procedurer der skal gælde for overensstemmelsesvurdering og EF-verifikation.
                     
                  7.3.3.   Parametre vedrørende vedligeholdelse
            
            Ved vedligeholdelse af delsystemet Energi stilles der ingen krav om formelle verifikationer og tilladelser til ibrugtagning. Udskiftninger i forbindelse med vedligeholdelse kan dog, i det omfang det med rimelighed kan gennemføres, iværksættes således, at kravene i denne TSI opfyldes, hvilket vil bidrage til, at interoperabiliteten øges.
            7.3.4.   Eksisterende delsystem, der ikke fornyes eller opgraderes
            
            Den procedure, der skal benyttes til at vise, i hvor høj grad eksisterende strækninger efterlever TSI'ens grundparametre, skal være i overensstemmelse med Kommissionens henstilling 2011/622/EU.
            7.4.   Særtilfælde
            
            7.4.1.   Generelt
            
            
                        1)
                     
                     
                        Særtilfældene i punkt 7.4.2 er tilfælde, hvor der gælder særlige bestemmelser, som er nødvendige og tilladt på bestemte banenet i hver medlemsstat.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Disse særtilfælde klassificeres som:
                        —   P-tilfælde: permanente tilfælde
                        —   T-tilfælde: midlertidige tilfælde, hvor planen er, at målsystemet skal realiseres i fremtiden.
                     
                  7.4.2.   Liste over særtilfælde
            
            7.4.2.1.   Særtræk ved det estiske banenet
            
            7.4.2.1.1.   Spænding og frekvens (4.2.3)
            P-tilfælde
            I Estland er den maksimalt tilladte spænding i køreledningen 4 kV (3 kV jævnstrømsnet).
            7.4.2.2.   Særtræk ved det franske banenet
            
            7.4.2.2.1.   Spænding og frekvens (4.2.3)
            T-tilfælde
            Værdierne og grænserne for spænding og frekvens ved fordelingsstationernes ledningsforbindelser og ved strømaftageren på strækninger med 1,5 kV jævnstrøm:
            
                        —
                     
                     
                        Nimes til Port Bou
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Toulouse til Narbonne
                     
                  kan overskride de værdier, der er fastsat i EN 50163:2004, afsnit 4 (Umax2 tæt på 2 000 V).
            7.4.2.2.2.   Faseadskillelsessektion — strækninger med hastighed v ≥ 250 km/h (4.2.15.2)
            P-tilfælde
            I tilfælde af opgradering/fornyelse af højhastighedsstrækningerne LN 1, 2, 3 and 4 er en speciel konstruktion af faseadskillelsessektionen tilladt.
            7.4.2.3.   Særtræk på det italienske banenet
            
            7.4.2.3.1.   Faseadskillelsessektion — strækninger med hastighed v ≥ 250 km/h (4.2.15.2)
            P-tilfælde
            I tilfælde af opgradering/fornyelse af højhastighedsstrækningen Rom-Napoli er en speciel konstruktion af faseadskillelsessektionen tilladt.
            7.4.2.4.   Særtræk ved det lettiske banenet
            
            7.4.2.4.1.   Spænding og frekvens (4.2.3)
            P-tilfælde
            I Letland er den maksimal tilladt spænding i køreledningen 4 kV (3 kV jævnstrømsnet).
            7.4.2.5.   Særtræk ved det litauiske banenet
            
            7.4.2.5.1.   Dynamisk opførsel og strømaftagningskvalitet (4.2.12)
            P-tilfælde
            For bestående køreledningskonstruktioner er pladsen til opløft af sideholderrør beregnet i overensstemmelse med nationale tekniske forskrifter, der er meddelt med dette formål.
            7.4.2.6.   Særtræk ved det polske banenet
            
            7.4.2.6.1.   Samordning af elektrisk beskyttelse (4.2.7)
            P-tilfælde
            Hvad angår det polske 3 kV jævnstrømsnet skal noten i tabel 7 i standard EN 50388: 2012 affattes således: Effektafbryderen bør udløses meget hurtigt ved høje kortslutningsstrømme. Så vidt muligt bør trækkraftenhedens effektafbryder udløses for at undgå udløsning af fordelingsstationens effektafbryder.
            7.4.2.7.   Særtræk ved det spanske banenet
            
            7.4.2.7.1.   Køreledningens højde (4.2.9.1)
            P-tilfælde
            I visse sektioner af de fremtidige strækninger v ≥ 250 km/t er den tilladte nominelle højde 5,60 m.
            7.4.2.7.2.   Faseadskillelsessektion — strækninger med hastighed v ≥ 250 km/h (4.2.15.2)
            P-tilfælde
            I tilfælde af opgradering/fornyelse af bestående højhastighedsstrækninger skal den særlige konstruktion af faseadskillelsessektionen bibeholdes.
            7.4.2.8.   Særtræk ved det svenske banenet
            
            7.4.2.8.1.   Vurdering af den gennemsnitlige nyttespænding (6.2.4.1)
            P-tilfælde
            Som alternativ til vurderingen af den gennemsnitlige nyttespænding i henhold til EN 50388:2012, punkt 15.4 må strømforsyningens ydeevne også vurderes ved:
            
                        —
                     
                     
                        en sammenligning med en reference, hvor strømforsyningsløsningen er blevet anvendt til lignende eller mere krævende togdrift. Denne reference skal have lignende eller større:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    afstand til den spændingsregulerede samleskinne (station med frekvensomformer).
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    køreledningssystemets impedans.
                                 
                              
                  
                        —
                     
                     
                        et groft skøn over Umean useful i enkle sager, som resulterer i en øget ydeligere kapacitet for fremtidens trafikefterspørgsel.
                     
                  7.4.2.9.   Særtræk ved Det Forenede Kongeriges banenet i Storbritannien
            
            7.4.2.9.1.   Spænding og frekvens (4.2.3)
            P-tilfælde
            Det er tilladt at fortsætte med at opgradere, forny og udvide net, hvor energiforsyningssystemet fungerer ved 600/750 V jævnstrøm med strømførende skinne i et tre- eller firskinnet spor i henhold til de nationale tekniske forskrifter, der er meddelt til dette formål.
            Særtilfælde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland udelukkende gældende for hovedstrækningerne i det britiske net.
            7.4.2.9.2.   Køreledningens højde (4.2.9.1)
            P-tilfælde
            Ved nyanlæg, opgradering eller fornyelse af energidelsystemer i bestående infrastruktur er det tilladt, at konstruktion af køreledningens højde sker i overensstemmelse med nationale tekniske forskrifter, der er meddelt til dette formål.
            Særtilfælde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland udelukkende gældende for hovedstrækningerne i det britiske net.
            7.4.2.9.3.   Maksimal sideforskydning (4.2.9.2) og strømaftagerprofil (4.2.10)
            P-tilfælde
            Ved nyanlæg, opgradering eller fornyelse af energidelsystemer i bestående infrastruktur er det tilladt at beregne tilpasningen til den maksimale sideforskydning, verifikationshøjde og strømaftagerprofil i overensstemmelse med nationale tekniske forskrifter, der er meddelt til dette formål.
            Særtilfælde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland udelukkende gældende for hovedstrækningerne i det britiske net.
            7.4.2.9.4.   Beskyttelsesforanstaltninger mod elektriske stød (4.2.18).
            P-tilfælde
            Ved opgradering eller fornyelse af det bestående energidelsystem og ved anlæg af nye energidelsystemer på bestående infrastruktur er det i stedet for henvisning til EN50122-1:2011+A1:2011 punkt 5.2.1 tilladt at træffe beskyttelsesforanstaltninger mod elektriske stød i overensstemmelse med nationale tekniske forskrifter, der er meddelt til dette formål.
            Særtilfælde for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland udelukkende gældende for hovedstrækningerne i det britiske net.
            7.4.2.9.5.   Overensstemmelsesvurdering af komponenten køreledning
            P-tilfælde
            De nationale regler kan fastsætte vurderingsproceduren i forbindelse med punkt 7.4.2.9.2 og 7.4.2.9.3 og tilhørende certifikater.
            Proceduren kan omfatte overensstemmelsesvurdering af dele, som ikke er omfattet af et særtilfælde.
            7.4.2.10.   Særtræk ved Eurotunnel-nettet
            
            7.4.2.10.1.   Køreledningens højde (4.2.9.1)
            P-tilfælde
            Ved opgradering eller fornyelse af bestående energidelsystemer er det tilladt at konstruere køreledningens højde i overensstemmelse med de tekniske forskrifter, der er meddelt med dette formål.
            7.4.2.11.   Særtræk ved det luxembourgske banenet
            
            7.4.2.11.1.   Spænding og frekvens (4.2.3)
            T-tilfælde
            Værdierne og grænserne for spænding og frekvens ved fordelingsstationerne og ved strømaftageren på elektrificerede net med AC 25 kV mellem Bettembourg og Rodange (grænse) og køreledningsafsnittet mellem Pétange og Leudelange kan overstige de værdier, der er fastsat i EN50163:2004, punkt 4 (Umax1 tæt på 30 kV og Umax2 tæt på 30,5 kV).
            
               (1)  Når der tages hensyn til tolerancer og opløft som vist i EN 50119:2009, figur 1, må den største køreledningshøjde ikke blive mere end 6 500 mm.
            
               (2)  Værdierne skal justeres i forhold til strømaftagerens bevægelser og sporets tolerancer, jf. tillæg D.1.4.
            
               (3)  Dvs., at hastigheden for de to strømaftagertyper skal være mindst lige så stor som den hastighed, den simulerede køreledning er dimensioneret til.
            
               (4)  Kommissionens henstilling 2011/622/EU af 20. september 2011 om proceduren til eftervisning af, i hvor høj grad eksisterende jernbanestrækninger er i overensstemmelse med grundparametrene i de tekniske specifikationer for interoperabilitet (EUT L 243 af 21.9.2011, s. 23).
         
         
            
               Tillæg A
               Overensstemmelsesvurdering af interoperabilitetskomponenter
               A.1   ANVENDELSESOMRÅDE
               Dette tillæg omhandler overensstemmelsesvurderingen af interoperabilitetskomponenten køreledningssystem i delsystemet Energi.
               Ved eksisterende interoperabilitetskomponenter følges den procedure, der er beskrevet i punkt 6.1.2.
               A.2   EGENSKABER
               De egenskaber ved delsystemet, der skal vurderes ved anvendelse af modul CB eller CH1, er markeret med X i tabel A.1. Produktionsfasen skal vurderes inden for delsystemet.
               
                  Tabel A.1
               
               
                  Vurdering af interoperabilitetskomponent: køreledning
               
               
                            
                        
                        
                           Vurdering i følgende fase
                        
                     
                           Projektering og udvikling
                        
                        
                           Fremstilling
                        
                     
                           Karakteristik — sted
                        
                        
                           Projekteringsreview
                        
                        
                           Undersøgelse af fremstillingsproces
                        
                        
                           Afprøvning (2)
                           
                        
                        
                           Produktkvalitet
                           (serieproduktion)
                        
                     
                           Køreledningssystemets geometri — 5.2.1.1
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Gennemsnitlig kontaktkraft — 5.2.1.2 (1)
                           
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Dynamisk opførsel — 5.2.1.3
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Plads til opløft af sideholderrør — 5.2.1.4
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Afstand mellem strømaftagere for projektering af køreledningssystemet — 5.2.1.5
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Strøm ved holdende tog — 5.2.1.6
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Køreledningsmateriale — 5.2.1.7
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                  (1)  Målingen af kontaktkraften er integreret i vurderingsprocessen vedrørende dynamisk opførsel og strømaftagningskvalitet.
               
                  (2)  Afprøvning som defineret i afsnit 6.1.4 om en særlig vurderingsprocedure for interoperabilitetskomponenten køreledning.
            
         
         
            
               Tillæg B
               EF-verifikation af delsystemet Energi
               B.1   ANVENDELSESOMRÅDE
               Dette tillæg behandler EF-verifikationen af delsystemet Energi.
               B.2   KARAKTERISTIKA
               De egenskaber ved delsystemet, der skal vurderes i de forskellige faser af projektering, installation og drift er markeret med X i tabel B.1.
               
                  Tabel B.1
               
               
                  EF-verifikation af delsystemet Energi
               
               
                           Grundparametre
                        
                        
                           Vurderingsfase
                        
                     
                           Projekterings- og udviklingsfase
                        
                        
                           Fremstilling
                        
                     
                           Projekteringsreview
                        
                        
                           Konstruktion, samling, montering
                        
                        
                           Samlet, før ibrugtagning
                        
                        
                           Validering under normale driftsforhold
                        
                     
                           Spænding og frekvens — 4.2.3
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Parametre vedr. forsyningssystemets ydeevne — 4.2.4
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Strømkapacitet, jævnstrømssystemer, holdende tog — 4.2.5
                        
                        
                           X (1)
                           
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Regenerativ bremsning — 4.2.6
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Samordning af elektrisk beskyttelse — 4.2.7
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Harmonisk udstråling og dynamiske virkninger ved vekselstrømssystemer — 4.2.8
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Køreledningssystemets geometri — 4.2.9
                        
                        
                           X (1)
                           
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant (3)
                           
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Strømaftagerprofil — 4.2.10
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Gennemsnitlig kontaktkraft — 4.2.11
                        
                        
                           X (1)
                           
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Dynamisk opførsel og strømaftagningskvalitet — 4.2.12
                        
                        
                           X (1)
                           
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           X (2)
                               (3)
                           
                        
                        
                           ikke relevant (2)
                           
                        
                     
                           Afstand mellem strømaftagere for projektering af køreledningssystemet — 4.2.13
                        
                        
                           X (1)
                           
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Køreledningsmateriale — 4.2.14
                        
                        
                           X (1)
                           
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Faseadskillelsessektion — 4.2.15
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Systemadskillelsessektion — 4.2.16
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Infrastrukturbaseret system til registrering af energiforbrugsdata — 4.2.17
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Beskyttelses-foranstaltninger mod elektriske stød — 4.2.18
                        
                        
                           X
                        
                        
                           X (4)
                           
                        
                        
                           X (4)
                           
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                           Vedligeholdelsesregler — 4.5
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                        
                           X
                        
                        
                           ikke relevant
                        
                     
                  (1)  Skal kun foretages, hvis køreledningen ikke er vurderet som en interoperabilitetskomponent.
               
                  (2)  Validering under normale driftsforhold foretages kun, når det ikke er mulig at foretage valideringen i fasen »Samlet, før ibrugtagning«.
               
                  (3)  Kan bruges som alternativ vurderingsmetode i tilfælde, hvor den dynamiske opførsel ved køreledningssystemet, som er integreret i delsystemet, ikke måles (se punkt 6.2.4.5).
               
                  (4)  Udføres i tilfælde, hvor kontrollen ikke foretages af et andet uafhængigt organ.
            
         
         
            
               Tillæg C
               Gennemsnitlig nyttespænding
               C.1.   VÆRDIER FOR GENNEMSNITLIG NYTTESPÆNDING (U mean useful) Ved Strømaftageren
               Minimumsværdierne for gennemsnitlig nyttespænding ved strømaftageren under normale driftsforhold skal være som angivet i tabel C.1.
               
                  Tabel C.1
               
               
                  Mindste gennemsnitlige nyttespænding ved strømaftageren
               
               
                            
                        
                        
                           V
                        
                     
                           Strømforsyningssystem
                        
                        
                           Strækningshastighed v > 200[km/t]
                        
                        
                           Strækningshastighed v ≤ 200 [km/t]
                        
                     
                           Område og tog
                        
                        
                           Område og tog
                        
                     
                           25 kV vekselstrøm 50 Hz
                        
                        
                           22 500 
                        
                        
                           22 000 
                        
                     
                           15 kV vekselstrøm 16,7 Hz
                        
                        
                           14 200 
                        
                        
                           13 500 
                        
                     
                           3 kV jævnstrøm
                        
                        
                           2 800 
                        
                        
                           2 700 
                        
                     
                           1,5 kV jævnstrøm
                        
                        
                           1 300 
                        
                        
                           1 300 
                        
                     C.2.   REGLER FOR SIMULERING
               Område anvendt til simulering til beregning af U mean useful
               
               
                           —
                        
                        
                           Simuleringer skal udføres i et område, som repræsenterer en væsentlig del af en strækning eller en del af jernbanenettet, f.eks. den eller de relevante forsyningsafsnit for den enhed, som skal konstrueres og vurderes.
                        
                     Tidsperiode anvendt til simulering til beregning af U mean useful
               
               
                           —
                        
                        
                           Hvad angår simulering af U mean useful (tog) og U mean useful (område) skal kun tog, der er del af en simulering på et relevant tidspunkt, såsom den tid, der er nødvendig for at gennemgå et helt forsyningsafsnit, tages i betragtning.
                        
                     
         
         
            
               Tillæg D
               Bestemmelse af strømaftagerprofilet
               D.1.   BESTEMMELSE AF DET MEKANISKE, KINEMATISKE STRØMAFTAGERPROFIL
               D.1.1.   Generelt
               
               D.1.1.1.   Frigørelse af plads ved elektrificering af banestrækninger
               
               Når strækninger elektrificeres med en køreledning, skal der frigøres ekstra plads:
               
                           —
                        
                        
                           for at muliggøre installation af køreledningsanlægget
                        
                     
                           —
                        
                        
                           for at muliggøre fri passage af strømaftageren.
                        
                     Dette tillæg giver anvisninger for fri passage af strømaftageren (strømaftagerprofil). Hensynet til isolationsafstand varetages af infrastrukturforvalteren.
               D.1.1.2.   Særlige forhold
               
               Strømaftagerprofilet adskiller sig i nogle henseender fra fritrumsprofilet:
               
                           —
                        
                        
                           Strømaftageren er (delvis) strømførende, hvorfor en isolationsafstand skal respekteres alt efter hindringens art (isoleret eller ikke isoleret).
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Når det er nødvendigt, bør der tages hensyn til, om strømaftageren har isolerende horn. Derfor skal der defineres en dobbelt referencekontur, så der samtidig kan tages hensyn til den mekaniske og den elektriske interferens.
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Når strømaftageren aftager strøm, er den i permanent kontakt med køreledningen, og derfor er dens højde variabel. Det er strømaftagerprofilets højde således også.
                        
                     D.1.1.3.   Symboler og forkortelser
               
               
                           Symbol
                        
                        
                           Betegnelse
                        
                        
                           Enhed
                        
                     
                           
                              bw
                              
                           
                        
                        
                           Den halve længde af strømaftagerbøjlen
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              bw,c
                              
                           
                        
                        
                           Den halve længde af strømaftagerbøjlens ledende stykke (med isolerende horn) eller af arbejdsstykket (med ledende horn)
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              b′o,mec
                              
                           
                        
                        
                           Bredden af det mekaniske, kinematiske strømaftagerprofil ved det øvre verifikationspunkt
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              b′u,mec
                              
                           
                        
                        
                           Bredden af det mekaniske, kinematiske strømaftagerprofil ved det nedre verifikationspunkt
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              b′h,mec
                              
                           
                        
                        
                           Bredden af det mekaniske, kinematiske strømaftagerprofil i mellemhøjde, h
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              dl
                              
                           
                        
                        
                           Køreledningens sideforskydning
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              D′0
                              
                           
                        
                        
                           Referenceoverhøjde, der ligger til grund for køretøjets strømaftagerprofil
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              ep
                              
                           
                        
                        
                           Strømaftagerens udsving som følge af køretøjets egenskaber
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              epo
                              
                           
                        
                        
                           Strømaftagerens udsving ved det øvre verifikationspunkt
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              epu
                              
                           
                        
                        
                           Strømaftagerens udsving ved det nedre verifikationspunkt
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              fs
                              
                           
                        
                        
                           Margen for at tage hensyn til hævning af køreledningen
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              fwa
                              
                           
                        
                        
                           Margen for at tage hensyn til slid på strømaftagerens kontaktstykke
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              fws
                              
                           
                        
                        
                           Margen for at tage hensyn til, at bøjlen kan rage ud over køreledningen på grund af strømaftagerens udsving
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              h
                           
                        
                        
                           Højde i forhold til køreflade
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              h′co
                              
                           
                        
                        
                           Krængningscenterets referencehøjde for strømaftagerprofilet
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              h′
                           
                        
                        
                           Referencehøjde ved beregning af strømaftagerprofilet
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              h′o
                              
                           
                        
                        
                           Største verifikationshøjde af strømaftagerprofilet i strømaftagningsstilling
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              h′u
                              
                           
                        
                        
                           Mindste verifikationshøjde af strømaftagerprofilet i strømaftagningsstilling
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              heff
                              
                           
                        
                        
                           Faktisk højde af hævet strømaftager
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              hcc
                              
                           
                        
                        
                           Køreledningens statiske højde
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              I′0
                              
                           
                        
                        
                           Referenceoverhøjdeunderskud, der tages i betragtning ved bestemmelsen af strømaftagerens kinematiske fritrumsprofil for et køretøj
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              L
                           
                        
                        
                           Afstand mellem skinnernes centerlinjer i et spor
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              l
                           
                        
                        
                           Sporvidde, afstand mellem skinnernes kørekanter
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              q
                           
                        
                        
                           Tværgående frigang mellem aksel og bogieramme eller, for køretøjer uden bogier, mellem aksel og karosseri
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              qs′
                           
                        
                        
                           Kvasistatisk bevægelse
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              R
                           
                        
                        
                           Vandret kurveradius
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              s′o
                              
                           
                        
                        
                           Fleksibilitetskoefficient, der tages i betragtning ved afstemning mellem køretøj og infrastrukturanlæg i forbindelse med bestemmelsen af strømaftagerens kinematiske fritrumsprofil
                        
                        
                            
                        
                     
                           
                              S′i/a
                              
                           
                        
                        
                           Yderligere forskydning af strømaftagere, som er tilladt på indersiden/ydersiden af en kurve
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              w
                           
                        
                        
                           Tværgående frigang mellem bogie og karosseri
                        
                        
                           m
                        
                     
                           
                              Σj
                              
                           
                        
                        
                           Summen af (vandrette) sikkerhedsmargener for en række tilfældighedsfænomener (j = 1, 2 eller 3) for strømaftagerprofilet
                        
                        
                           m
                        
                     
                           Sænket a (a) kurveyderside
                           Sænket i (i) kurveinderside
                        
                     D.1.1.4.   Grundprincipper
               
               
                  Figur D.1
               
               
                  Mekaniske strømaftagerprofiler
               
               
                  Forklaring:
               
               
                  
               Kravene til strømaftagerprofilet er først opfyldt, hvis kravene til mekaniske og elektriske fritrumsprofiler er opfyldt samtidig:
               
                           —
                        
                        
                           Referenceprofilet for fri passage omfatter længden af strømaftagerhovedet og strømaftagerens udsving ep, som finder anvendelse på referenceoverhøjden eller overhøjdeunderskuddet.
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Strømførende og isolerede hindringer skal holdes uden for det mekaniske fritrumsprofil.
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Ikke-isolerede hindringer (jordede eller med et andet potentiale end køreledningen) skal holdes uden for både det mekaniske og det elektriske fritrumsprofil.
                        
                     D.1.2.   Specifikation af det mekaniske, kinematiske strømaftagerprofil
               
               D.1.2.1.   Bestemmelse af bredden af det mekaniske profil
               
               D.1.2.1.1.   Anvendelsesområde
               
               Bredden af strømaftagerprofilet specificeres hovedsagelig ved den givne strømaftagers længde og bevægelser. Foruden specifikke fænomener forekommer der fænomener i de sideforskydninger, der ligner dem, der vedrører fritrumsprofilet.
               Strømaftagerprofilet bestemmes i følgende højder:
               
                           —
                        
                        
                           Den øvre verifikationshøjde h′o
                              
                           
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Den nedre verifikationshøjde h′u
                              
                           
                        
                     Mellem disse to højder kan det antages, at profilets bredde varierer lineært.
               De forskellige parametre er vist i figur D.2.
               D.1.2.1.2.   Beregningsmetode
               
               Strømaftagerprofilets bredde bestemmes ved summen af de nedenfor definerede parametre. Køres der med forskellige strømaftagere på en strækning, bør den største bredde være afgørende.
               For det nedre verifikationspunkt, idet h = h′u
                  :
               
                  
               For det øvre verifikationspunkt, idet h = h′o
                  :
               
                  
               NOTE: i/a = kurveinderside/kurveyderside.
               Ved enhver mellemhøjde h specificeres bredden ved interpolation:
               
                  
               D.1.2.1.3.   Strømaftagerbøjlens halve længde bw
               
               Strømaftagerbøjlens halve længde bw
                   afhænger af, hvilken type strømaftager, der anvendes. De strømaftagerprofiler, der skal tages i betragtning, er bestemt i TSI'en for lokomotiver og passagervogne, punkt 4.2.8.2.9.2.
               D.1.2.1.4.   Strømaftagerens udsving ep
               
               Udsvinget afhænger hovedsagelig af følgende fænomener:
               
                           —
                        
                        
                           Frigang q + w i aksellejer og mellem bogie og karosseri
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Størrelsen af den karosserihældning, som køretøjet tager hensyn til (afhængigt af den specifikke fleksibilitet s0′, referenceoverhøjden D′0
                               og referenceoverhøjdeunderskuddet I′0
                              )
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Monteringstolerancen for strømaftageren på taget
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Den tværgående fleksibilitet for monteringsenheden på taget
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Den givne højde h0
                              .
                        
                     
                  Figur D.2
               
               
                  Specifikation af bredden af det mekaniske kinematiske strømaftagerprofil i forskellige højder
               
               
                  Forklaring:
               
               
                  
               D.1.2.1.5.   Yderligere forskydning
               
               Strømaftagerprofilet har en særlig yderligere forskydning. Ved standardsporvidde gælder følgende formel:
               
                  
               Ved andre sporvidder finder de nationale forskrifter anvendelse.
               D.1.2.1.6.   Kvasistatisk effekt
               
               Da strømaftageren er anbragt på taget, har den kvasistatiske effekt stor betydning for beregningen af strømaftagerprofilet. Denne effekt beregnes på grundlag af den specifikke fleksibilitet s0′ , referenceoverhøjde D′0
                   og referenceoverhøjdeunderskuddet I′0
                  :
               
                  
               
                  
               Note: Strømaftagere sidder normalt på taget af en trækkraftenhed, hvis referencefleksibilitet s0′ som regel er mindre end den, der gælder for fritrumsprofilet s0.
               D.1.2.1.7.   Tolerancer
               
               Ifølge definitionen af profilet bør følgende fænomener tages i betragtning:
               
                           —
                        
                        
                           Asymmetrisk læsning
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Sideforskydninger af sporet mellem to på hinanden følgende vedligeholdelser
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Overhøjdevariationer mellem to på hinanden følgende vedligeholdelser
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Svingninger fremkaldt af ujævnheder i sporet.
                        
                     Sj omfatter summen af ovenstående tolerancer.
               D.1.2.2.   Bestemmelse af bredden af det mekaniske profil
               
               Profilhøjden bestemmes på grundlag af køreledningens statiske højde, hcc
                  , på det givne sted. Følgende parametre bør tages i betragtning:
               
                           —
                        
                        
                           Køreledningens opløft, fs
                              , fremkaldt af kontaktkraften fra strømaftageren. Værdien af fs
                               afhænger af typen af køreledning og fastsættes derfor af infrastrukturforvalteren i overensstemmelse med punkt 4.2.12.
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Den hævning af strømaftagerhovedet, der skyldes strømaftagerhovedets skævvridning som følge af kontaktpunktets forskydning og sliddet på kontaktstykket, fws + fwa
                              . Den tilladte værdi for fws
                               fremgår af TSI'en for lokomotiver og passagervogne, og fwa
                               afhænger af kravene til vedligeholdelse.
                        
                     Højden af det mekaniske profil fremkommer ved anvendelse af følgende formel:
               
                  
               D.1.3.   Referenceparametre
               
               Parametrene for det mekaniske, kinematiske strømaftagerprofil og for bestemmelse af køreledningens maksimale sideforskydning er:
               
                           —
                        
                        
                           l — i overensstemmelse med sporvidden
                        
                     
                           —
                        
                        
                           s′o = 0,225
                        
                     
                           —
                        
                        
                           h′co = 0,5 m
                        
                     
                           —
                        
                        
                           I′0 = 0,066 m og D′0 = 0,066 m
                        
                     
                           —
                        
                        
                           h′o = 6,500 m og h′u = 5,000 m
                        
                     D.1.4.   Beregning af køreledningens maksimale sideforskydning
               
               Køreledningens maksimale sideforskydning beregnes under hensyntagen til strømaftagerens samlede bevægelse i forhold til sporets nominelle position og det ledende stykke (eller, for strømaftagere uden horn af ledende materiale, arbejdslængden) på følgende måde:
               
                  
               
                  bw,c
                   — defineret i punkt 4.2.8.2.9.1 og 4.2.8.2.9.2 i TSI'en for lokomotiver og passagervogne.
               D.2.   BESTEMMELSE AF DET STATISKE STRØMAFTAGERPROFIL (SPORVIDDESYSTEM 1 520 mm)
               Dette er gældende for medlemsstater, som godkender strømaftagerprofilet i henhold til punkt 4.2.8.2.9.2.3 i TSI'en for lokomotiver og passagervogne.
               Strømaftagerprofilet skal være i overensstemmelse med figur D.3 og tabel D.1.
               
                  Figur D.3
               
               
                  Statisk strømaftagerprofil for sporviddesystem 1 520 mm
               
               
                  
               Tekst af billedet
               
                  Pantograph gauge
                  Infrastructure gauge
                  Rolling stock gauge
               
               
                  Tabel D.1
               
               
                  Afstande mellem strømførende dele af køreledningen og strømaftager og de jordforbundne dele af det rullende materiel og de faste installationer for systemet med sporvidde 1 520  mm
               
               
                           Køreledningssystemets spænding i forhold til jorden [kV]
                        
                        
                           Vertikalt fritrum A1 mellem den rullende materiel og køreledningens laveste position [mm]
                        
                        
                           Vertikalt fritrum A2 mellem de strømførende dele af køreledningen og de jordfor-bundne dele [mm]
                        
                        
                           Horisontalt fritrum α mellem de strømførende dele af strømaftageren og de jordforbundne dele [mm]
                        
                        
                           Vertikal afstand δ for de strømførende dele af køreledningen [mm]
                        
                     
                           Normal
                        
                        
                           Tilladt minimum for frie strækninger og banegårde, hvor der ikke normalt parkeres tog
                        
                        
                           Uden køreledning
                        
                        
                           Med køreledning
                        
                     
                           Frie strækninger og banegårde, hvor der ikke normalt parkeres tog
                        
                        
                           Andre stationsspor
                        
                        
                           Normal
                        
                        
                           Minimum tilladt
                        
                        
                           Normal
                        
                        
                           Minimum tilladt
                        
                        
                           Normal
                        
                        
                           Minimum tilladt
                        
                        
                           Normal
                        
                        
                           Minimum tilladt
                        
                     
                           1
                        
                        
                           2
                        
                        
                           3
                        
                        
                           4
                        
                        
                           5
                        
                        
                           6
                        
                        
                           7
                        
                        
                           8
                        
                        
                           9
                        
                        
                           10
                        
                        
                           11
                        
                        
                           12
                        
                     
                           1,5-4
                        
                        
                           450
                        
                        
                           950
                        
                        
                           250
                        
                        
                           200
                        
                        
                           150
                        
                        
                           200
                        
                        
                           150
                        
                        
                           150
                        
                        
                           100
                        
                        
                           300
                        
                        
                           250
                        
                     
                           6-12
                        
                        
                           450
                        
                        
                           950
                        
                        
                           300
                        
                        
                           250
                        
                        
                           200
                        
                        
                           220
                        
                        
                           180
                        
                        
                           150
                        
                        
                           100
                        
                        
                           300
                        
                        
                           250
                        
                     
                           25
                        
                        
                           450
                        
                        
                           950
                        
                        
                           375
                        
                        
                           350
                        
                        
                           300
                        
                        
                           250
                        
                        
                           200
                        
                        
                           150
                        
                        
                           100
                        
                        
                           300
                        
                        
                           250
                        
                     
         
         
            
               Tillæg E
               Liste over standarder, som der henvises til
               
                  Tabel E.1
               
               
                  Liste over standarder, som der henvises til
               
               
                           Indeks nr.
                        
                        
                           Henvisning
                        
                        
                           Dokumenttitel
                        
                        
                           Udgave
                        
                        
                           
                              Grundparametre
                           
                        
                     
                           1
                        
                        
                           EN 50119
                        
                        
                           Railway applications — Fixed installations — Electric traction overhead contact lines
                        
                        
                           2009
                        
                        
                           
                              Strømkapacitet, jævnstrømssystemer, holdende tog (4.2.5) Køreledningens geometri (4.2.9) Dynamisk opførsel og strømaftagningskvalitet (4.2.12), Faseadskillelsessektion (4.2.15) og Systemadskillelsessektion (4.2.16)
                           
                        
                     
                           2
                        
                        
                           EN 50122-1:2011+A1:2011
                        
                        
                           Railway applications — Fixed installations — Electrical safety, earthing and bonding -- Part 1: Beskyttelsesforanstaltninger mod elektriske stød
                        
                        
                           2011
                        
                        
                           
                              Køreledningssystemets geometri (4.2.9) og Beskyttelsesforan staltninger mod elektriske stød (4.2.18)
                           
                        
                     
                           3
                        
                        
                           EN 50149
                        
                        
                           Railway applications — Fixed installations — Electric traction — Copper and copper alloy grooved contact wires
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           
                              Køreledningsmateriale (4.2.14)
                           
                        
                     
                           4
                        
                        
                           EN 50163
                        
                        
                           Railway applications — Supply voltages of traction systems
                        
                        
                           2004
                        
                        
                           
                              Spænding og frekvens (4.2.3)
                           
                        
                     
                           5
                        
                        
                           EN 50367
                        
                        
                           Railway applications — Current collection systems — Technical criteria for the interaction between pantograph and overhead line (to achieve free access)
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           
                              Strømkapacitet, jævnstrømssystemer, holdende tog (4.2.5) Gennemsnitlig kontaktkraft (4.2.2011) Faseadskillelsessektion (4.2.15) og Systemadskillelsessektion (4.2.16)
                           
                        
                     
                           6
                        
                        
                           EN 50388
                        
                        
                           Railway applications — Power supply and rolling stock — Technical criteria for the coordination between power supply (substation) and rolling stock to achieve interoperability
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           
                              Parametre vedr. forsyningssystemets ydeevne (4.2.4) Samordning af elektrisk beskyttelse (4.2.7 og Harmonisk udstråling og dynamiske virkninger ved vekselstrømssystemer (4.2.8)
                           
                        
                     
                           7
                        
                        
                           EN 50317
                        
                        
                           Railway applications — Current collection systems — Requirements for and validation of measurements of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line
                        
                        
                           2012
                        
                        
                           
                              Vurdering af dynamisk ad færd og strømaftagningskvalitet (6.1.4.1 og 6.2.4.5)
                           
                        
                     
                           8
                        
                        
                           EN 50318
                        
                        
                           Railway applications — Current collection systems — Validation of simulation of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line
                        
                        
                           2002
                        
                        
                           
                              Vurdering af dynamisk opførsel og strømaftagningskvalitet (6.1.4.1)
                           
                        
                     
         
         
            
               Tillæg F
               Liste over udestående punkter
               
                           1)
                        
                        
                           Specifikation af grænsefladeprotokoller mellem energimålesystemet og systemet til registrering af energiforbrugsdata (4.2.17).
                        
                     
         
         
            
               Tillæg G
               Ordliste
               Tabel G.1
               Ordliste
               
                           Defineret term
                        
                        
                           Fork.
                        
                        
                           Definition
                        
                     
                           AC
                        
                        
                            
                        
                        
                           Vekselstrøm
                        
                     
                           DC
                        
                        
                            
                        
                        
                           Jævnstrøm
                        
                     
                           Samlede datasæt til energifakturering
                        
                        
                            
                        
                        
                           Samlede datasæt til energifakturering leveret af datahåndteringssystemet
                        
                     
                           Køreledningssystem
                        
                        
                            
                        
                        
                           Et system, der fordeler energien til togene på togvejen, og overfører den til togene gennem strømaftagere
                        
                     
                           Kontaktkraft
                        
                        
                            
                        
                        
                           Det lodrette tryk, som strømaftageren påfører køreledningen.
                        
                     
                           Køreledningens opløft
                        
                        
                            
                        
                        
                           Køreledningens lodret opadgående bevægelse fremkaldt af trykket fra strømaftageren.
                        
                     
                           Strømaftager
                        
                        
                            
                        
                        
                           Udstyr, der er monteret på et køretøj og har til opgave at aftage strøm fra en køreledning eller strømskinne.
                        
                     
                           Profil
                        
                        
                            
                        
                        
                           Et sæt forskrifter med en referencekontur og dertil hørende beregningsregler, som gør det muligt at bestemme køretøjets ydre dimensioner og det rum, infrastrukturanlægget skal lade være frit.
                           NOTE: Alt efter beregningsmetode bliver profilet statisk, kinematisk eller dynamisk.
                        
                     
                           Sideforskydning
                        
                        
                            
                        
                        
                           Køreledningens udsving til siden i maksimal sidevind.
                        
                     
                           Overkørsel
                        
                        
                            
                        
                        
                           En skæring mellem en vej og et eller flere jernbanespor i samme niveau.
                        
                     
                           Strækningshastighed
                        
                        
                            
                        
                        
                           Største hastighed, målt i kilometer i timen, som en strækning er konstrueret til
                        
                     
                           Vedligeholdelsesplan
                        
                        
                            
                        
                        
                           En serie dokumenter om de procedurer for vedligeholdelse af infrastrukturen, som en infrastrukturforvalter har vedtaget
                        
                     
                           Gennemsnitlig kontaktkraft
                        
                        
                            
                        
                        
                           Den statistiske gennemsnitsværdi for kontaktkraften
                        
                     
                           Gennemsnitlig nyttespænding ved strømaftager — tog
                        
                        
                            
                        
                        
                           Spænding, der identificerer det dimensionerende tog og gør det muligt at kvantificere virkningen på dets ydeevne
                        
                     
                           Gennemsnitlig nyttespænding ved strømaftager — område
                        
                        
                            
                        
                        
                           Spænding, der viser kvaliteten af strømforsyningen i et geografisk område i køreplanens spidsbelastningsperiode.
                        
                     
                           Mindste køreledningshøjde
                        
                        
                            
                        
                        
                           En minimumsværdi for køreledningshøjden i spændet for at undgå lysbuedannelse mellem en eller flere køreledninger og køretøjer under alle forhold.
                        
                     
                           Neutral ledningsadskiller
                        
                        
                            
                        
                        
                           En anordning indsat i et stykke kontinuerlig køreledning for at isolere to elektriske sektioner fra hinanden på en sådan måde, at kontinuerlig strømaftagning opretholdes under strømaftagerens passage.
                        
                     
                           Nominel højde af køreledning
                        
                        
                            
                        
                        
                           En nominel værdi for køreledningens højde ved en mast under normale forhold.
                        
                     
                           Nominel spænding
                        
                        
                            
                        
                        
                           Den spænding, der karakteriserer en installation eller en del af en installation.
                        
                     
                           Normal drift
                        
                        
                            
                        
                        
                           Drift i overensstemmelse med køreplanen
                        
                     
                           Infrastrukturbaseret system til registrering af energiforbrugsdata (dataopsamlingssystem)
                        
                        
                            
                        
                        
                           Infrastrukturbaseret tjeneste til indsamling af sammenstillede energifaktureringsdatasæt fra et energimålesystem
                        
                     
                           Køreledning
                        
                        
                            
                        
                        
                           En strømførende ledning, der er anbragt over (eller ved) køretøjsprofilets øvre begrænsning og forsyner køretøjer med elektrisk energi gennem tagmonteret udstyr til strømaftagning.
                        
                     
                           Referencekontur
                        
                        
                            
                        
                        
                           En kontur for hvert profil, der viser formen på et tværsnit og benyttes som grundlag for udarbejdelse af regler for, hvordan hhv. infrastrukturanlægget og køretøjet skal dimensioneres.
                        
                     
                           Returstrømskredsløb
                        
                        
                            
                        
                        
                           Alle de ledere, der udgør den planlagte vej for trækkraftens returstrøm
                        
                     
                           Statisk kontaktkraft
                        
                        
                            
                        
                        
                           Det gennemsnitlige opadgående tryk, som strømaftagerhovedet påfører køreledningen ved hjælp af hævemekanismen, mens strømaftageren er hævet og køretøjet holder stille.