CELEX: 32012D0249
Language: hr
Date: 2012-05-07 00:00:00
Title: 2012/249/EU: Provedbena odluka Komisije od 7. svibnja 2012. o utvrđivanju razdoblja uključivanja i isključivanja postrojenja za potrebe Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2012) 2948)  Tekst značajan za EGP

15/Sv. 30              HR                                Službeni list Europske unije                                                       91
32012D0249
L 123/44                                              SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE                                                  9.5.2012.
                                                   PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE
                                                            od 7. svibnja 2012.
                o utvrđivanju razdoblja uključivanja i isključivanja postrojenja za potrebe Direktive 2010/75/EU
                                       Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama
                                              (priopćeno pod brojem dokumenta C(2012) 2948)
                                                           (Tekst značajan za EGP)
                                                               (2012/249/EU)
EUROPSKA KOMISIJA                                                          Ova se Odluka primjenjuje na uređaje za loženje obuhvaćene u
                                                                           poglavlju III. Direktive 2010/75/EU.
uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
                                                                                                         Članak 2.
uzimajući u obzir Direktivu 2010/75/EU Europskog parlamenta
i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama                                                Definicije
(integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (1), a posebno            Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:
njezin članak 41. prvi stavak točku (a),
                                                                           1. „minimalno opterećenje pri uključivanju postrojenja za
budući da:                                                                    stabilnu proizvodnju” znači minimalno opterećenje koje je
                                                                              u skladu s ravnomjernim radom proizvodnog uređaja za
(1)     Direktivom 2010/75/EU ne utvrđuju se razdoblja uklju­
                                                                              loženje nakon početnog uključivanja, nakon čega je postro­
        čivanja i isključivanja, iako se ta razdoblja odnose na
                                                                              jenje u stanju sigurno i pouzdano isporučivati proizvedenu
        nekoliko odredaba iz te Direktive.
                                                                              energiju u mrežu, distribucijsku mrežu, toplinski akumulator
(2)     Za uređaje za loženje obuhvaćene u poglavlju III. Direk­              ili industrijsko postrojenje;
        tive 2010/75/EU utvrđivanje razdoblja uključivanja i
                                                                           2. „minimalno opterećenje pri isključivanju postrojenja za
        isključivanja zahtijeva se radi ocjene usklađenosti s
                                                                              stabilnu proizvodnju” znači minimalno opterećenje pri
        graničnim vrijednostima emisija utvrđenim u Prilogu V.
                                                                              kojem postrojenje više ne može sigurno i pouzdano isporu­
        Direktivi 2010/75/EU, uzimajući u obzir dio 4. tog
                                                                              čivati proizvedenu energiju u mrežu, distribucijsku mrežu,
        Priloga, te radi utvrđivanja broja radnih sati uređaja za
                                                                              toplinski akumulator ili industrijsko postrojenje i pri kojem
        loženje, kada je to od važnosti za provedbu te Direktive.
                                                                              se smatra da se postrojenje isključuje.
(3)     U članku 14. stavku 1. točki (f) Direktive 2010/75/EU                                            Članak 3.
        zahtijeva se da dozvola uključuje mjere koje se odnose na
        uvjete osim normalnih uvjeta rada, kao što su postupci             Opća pravila za utvrđivanje razdoblja uključivanja i
        uključivanja i isključivanja postrojenja. U skladu s                                           isključivanja
        člankom 6. Direktive 2010/75/EU, takve mjere mogu
        biti uključene u opća obvezujuća pravila.                          Za utvrđivanje završetka razdoblja uključivanja i početka
                                                                           razdoblja isključivanja primjenjuju se sljedeća pravila:
(4)     Tijekom uključivanja i isključivanja emisije iz uređaja za
                                                                           1. kriteriji ili parametri koji se koriste za utvrđivanje razdoblja
        loženje su općenito u povećanim koncentracijama u
                                                                              uključivanja i isključivanja su transparentni i provjerljivi
        usporedbi s normalnim uvjetima rada. S obzirom na
                                                                              izvana;
        cilj Direktive 2010/75/EU, a to je sprečavanje emisija,
        ta bi razdoblja trebala biti što je moguće kraća.                  2. utvrđivanje razdoblja uključivanja i isključivanja temelji se na
                                                                              uvjetima koji omogućuju stabilan proces proizvodnje, pri
(5)     Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišlje­                   čemu se ispunjavaju zdravstveni i sigurnosni standardi;
        njem odbora osnovanog prema članku 75. Direktive
        2010/75/EU,                                                        3. razdoblja tijekom kojih uređaj za loženje nakon uključivanja
                                                                              radi stabilno i sigurno uz opskrbu gorivom, ali bez stvaranja
DONIJELA JE OVU ODLUKU:                                                       topline ili električne energije, odnosno mehaničke energije,
                                                                              nisu uključena u razdoblja uključivanja i isključivanja.
                               Članak 1.
                  Predmet i područje primjene                                                            Članak 4.
Ovom se Odlukom utvrđuju pravila koja se odnose na utvr­                   Utvrđivanje razdoblja uključivanja i isključivanja u dozvoli
đivanje razdoblja uključivanja i isključivanja iz članka 3. točke          1.     Za potrebe utvrđivanja razdoblja uključivanja i isključi­
27. i točke 1. dijela 4. Priloga V. Direktivi 2010/75/EU.                  vanja u dozvoli za objekt koji sadrži postrojenje za izgaranje,
                                                                           mjere iz članka 14. stavka 1. točke (f) Direktive 2010/75/EU
(1) SL L 334, 17.12.2010., str. 17.                                        uključuju:
 ---pagebreak--- 92                      HR                                 Službeni list Europske unije                                               15/Sv. 30
(a) najmanje jedno od sljedećeg:                                             uključivanja prve jedinice za izgaranje kad ista počinje s radom i
                                                                             razdoblja isključivanja posljednje jedinice za izgaranje kada ista
                                                                             prestaje s radom.
      i. završnu točku razdoblja uključivanja i početnu točku
         razdoblja isključivanja koje su izražene kao pragovi opte­
         rećenja, u skladu s člancima 6., 7. i 8. i uzimajući u obzir        Za uređaje za loženje za koje je u skladu s točkama 2., 4. i 6.
         činjenicu da minimalno opterećenje pri isključivanju za             dijela 1. Priloga V. Direktivi 2010/75/EU dopuštena primjena
         stabilnu proizvodnju može biti manje od minimalnog                  granične vrijednosti emisija za dio uređaja koji ispušta svoje
         opterećenja pri uključivanju za stabilnu proizvodnju,               otpadne plinove kroz jednu ili više posebnih odvodnih cijevi
         budući da uređaj za loženje može biti u stanju raditi               unutar zajedničkog dimnjaka, razdoblja uključivanja i isključi­
         stabilno pri manjem opterećenju kad nakon razdoblja                 vanja mogu se utvrditi pojedinačno za svaki od tih dijelova
         rada postigne dovoljnu temperaturu;                                 uređaja za loženje. Tada se razdoblja uključivanja i isključivanja
                                                                             za dio uređaja sastoje od razdoblja uključivanja prve jedinice za
                                                                             izgaranje kada ista počinje s radom unutar tog dijela postrojenja
     ii. zasebne postupke ili pragove za operativne parametre                i razdoblja isključivanja posljednje jedinice za izgaranje kad ista
         koji su povezani sa završetkom razdoblja uključivanja i             prestaje s radom unutar tog dijela postrojenja.
         s početkom razdoblja isključivanja, a koji su jasni, koje je
         jednostavno nadgledati i koji su primjenjivi u pogledu
                                                                                                          Članak 6.
         korištene tehnologije, kako je navedeno u članku 9.;
                                                                             Utvrđivanje razdoblja uključivanja i isključivanja za uređaje
(b) mjere kojima se osigurava da su razdoblja uključivanja i                 za loženje koji proizvode električnu energiju ili isporučuju
     isključivanja što je moguće kraća;                                      energiju za mehanički pogon na temelju pragova
                                                                                                        opterećenja
(c) mjere kojima se osigurava da se sva oprema za čišćenje                   1.    Za uređaje za loženje koji proizvode električnu energiju i
     otpadnih plinova počinje upotrebljavati čim to tehnički                 za uređaje za loženje za mehaničke pogone, razdoblje uključi­
     bude izvodivo.                                                          vanja se smatra završenim u trenutku kad postrojenje postigne
                                                                             minimalno opterećenje pri uključivanju za stabilnu proizvodnju.
Za potrebe prvog podstavka, potrebno je uzeti u obzir tehničke
                                                                             2.    Razdoblje isključivanja smatra se započetim u trenutku
i operativne karakteristike uređaja za loženje i njegovih jedinica,
                                                                             pokretanja prekida opskrbe gorivom nakon što je postignuta
te tehničke zahtjeve za rukovanje ugrađenim napravama za
                                                                             točka minimalnog opterećenja pri uključivanju za stabilnu
čišćenje otpadnih plinova.
                                                                             proizvodnju, nakon čega se proizvedena električna energija
                                                                             više ne isporučuje do distribucijske mreže ili se proizvedena
2.      U slučaju promjene bilo kojih aspekata koji se odnose na             mehanička energija više ne koristi za mehaničko opterećenje.
postrojenje, a koji utječu na razdoblja uključivanja i isključiva­
nja, uključujući i ugrađenu opremu, vrstu goriva, ulogu uređaja              3.    Pragovi opterećenja koji se koriste za utvrđivanje završetka
u sustavu i postavljene tehnike čišćenja, nadležno tijelo                    razdoblja uključivanja i početka razdoblja isključivanja za
ponovno razmatra uvjete dozvole koji se odnose na razdoblja                  uređaje za loženje koji proizvode električnu energiju i koji se
uključivanja i isključivanja i prema potrebi ih ažurira.                     uključuju u dozvolu za postrojenje izražavaju se kao fiksni
                                                                             postotak nazivne električne snage uređaja za loženje.
                               Članak 5.
                                                                             4.    Pragovi opterećenja koji se koriste za utvrđivanje završetka
Utvrđivanje razdoblja uključivanja i isključivanja za uređaje                razdoblja uključivanja i početka razdoblja isključivanja za
      za loženje koji se sastoje od dvije ili više jedinica                  uređaje za loženje za mehanički pogon i koji se uključuju u
1.      Za potrebe izračunavanja srednjih vrijednosti emisija, kako          dozvolu za postrojenje izražavaju se kao fiksni postotak nazivne
je utvrđeno u točki 1. dijela 4. Priloga V. Direktivi 2010/75/EU,            mehaničke energije uređaja za loženje.
za utvrđivanje razdoblja uključivanja i isključivanja za uređaje za
loženje koji se sastoje od dvije ili više jedinica primjenjuju se                                         Članak 7.
sljedeća pravila:
                                                                             Utvrđivanje razdoblja uključivanja i isključivanja za uređaje
                                                                             za loženje koja proizvode toplinsku energiju na temelju
(a) vrijednosti izmjerene tijekom razdoblja uključivanja prve                                      pragova opterećenja
     jedinice kada ista počinje s radom i tijekom isključivanja
     posljednje jedinice za izgaranje kada ista prestaje s radom,            1.    Za uređaje za loženje koji proizvode toplinsku energiju
     se zanemaruju;                                                          smatra se da razdoblje uključivanja završava kada postrojenje
                                                                             postigne minimalno opterećenje pri uključivanju za stabilnu
                                                                             proizvodnju i kada se toplinska energija može na siguran i
(b) vrijednosti koje se utvrđuju tijekom ostalih razdoblja uklju­            pouzdan način dostaviti u distribucijsku mrežu, toplinski
     čivanja i isključivanja pojedinačnih jedinica zanemaruju se             akumulator ili se koristiti izravno u lokalnom industrijskom
     samo ako se iste mjere ili, tamo gdje mjerenje nije tehnički            postrojenju.
     ili gospodarski izvedivo, ako se izračunavaju odvojeno za
     svaku od dotičnih jedinica.
                                                                             2.    Razdoblje isključivanja se smatra započetim nakon što je
                                                                             postignuto minimalno opterećenje pri isključivanju za stabilnu
2.      Za potrebe članka 3. točke 27. Direktive 2010/75/EU,                 proizvodnju i kada se toplinska energija više ne može na
razdoblja uključivanja i isključivanja uređaja za loženje koji se            siguran i pouzdan način dostaviti u mrežu ili koristiti izravno
sastoje od dvije ili više jedinica sastoji se samo od razdoblja              u lokalnom industrijskom postrojenju.
 ---pagebreak--- 15/Sv. 30             HR                                Službeni list Europske unije                                                   93
3.    Pragovi opterećenja koji se koriste za utvrđivanje završetka        utvrđuju se najmanje tri kriterija, pri čemu se završetak
razdoblja uključivanja i početka razdoblja isključivanja za               razdoblja uključivanja ili početak razdoblja isključivanja
uređaje za loženje u kojima se proizvodi toplinska energija i             postižu kad se ispune najmanje dva kriterija.
koji se moraju uključiti u dozvolu za postrojenje izražavaju se
kao fiksni postotak nazivne toplinske energije uređaja za                 Ti se kriteriji odabiru među sljedećima:
loženje.
4.    Razdoblja u kojima postrojenja za proizvodnju toplinske             1. zasebni postupci utvrđeni u Prilogu ili istovrijedni postupci
energije zagrijavaju akumulator ili rezervoar ne izdvajajući                 koji odgovaraju tehničkim svojstvima postrojenja;
toplinsku energiju smatraju se radnim satima, a ne razdobljima
uključivanja i isključivanja.                                             2. pragovi za operativne parametre koji su utvrđeni u Prilogu ili
                              Članak 8.                                      istovrijedni operativni parametri koji odgovaraju tehničkim
                                                                             svojstvima postrojenja.
Utvrđivanje razdoblja uključivanja i isključivanja za uređaje
za loženje koji proizvode toplinsku energiju i električnu
                                                                                                     Članak 10.
          energiju na temelju pragova opterećenja
                                                                          Ova je Odluka upućena državama članicama.
Za uređaje za loženje koji proizvode električnu i toplinsku
energiju razdoblja uključivanja i isključivanja utvrđuju se kako
je utvrđeno u člancima 6. i 7., uzimajući u obzir proizvedenu
električnu i toplinsku energiju.
                                                                          Sastavljeno u Bruxellesu 7. svibnja 2012.
                              Članak 9.
Utvrđivanje razdoblja uključivanja i isključivanja na
   temelju operativnih parametara ili zasebnih postupaka                                                       Za Komisiju
Za utvrđivanje minimalnog opterećenja pri uključivanju i mini­                                              Janez POTOČNIK
malnog opterećenja pri isključivanju za stabilnu proizvodnju                                                  Član Komisije
 ---pagebreak--- 94         HR                                    Službeni list Europske unije                                                 15/Sv. 30
                                                            PRILOG
   ZASEBNI POSTUPCI I OPERATIVNI PARAMETRI POVEZANI S RAZDOBLJIMA UKLJUČIVANJA I
                                                       ISKLJUČIVANJA
   1.   Zasebni postupci povezani s minimalnim opterećenjem pri uključivanju za stabilnu proizvodnju
   1.1. Za kotlove na kruta goriva: potpuni prijelaz s uporabe stabilnosnih pomoćnih ili dodatnih plamenika na rad samo s
        uobičajenim gorivom.
   1.2. Za kotlove na tekuća goriva: početak rada glavne crpke za napajanje gorivom i kada se tlak ulja u plameniku
        stabilizira i za koje se kao pokazatelj može koristiti protok goriva.
   1.3. Za plinske turbine: točka na kojoj se način izgaranja prebacuje na potpuno unaprijed pripremljeno stabilno stanje ili
        „brzinu praznog hoda”.
   2.   Operativni parametri
   2.1. Sadržaj kisika u dimnim plinovima.
   2.2. Temperatura dimnog plina.
   2.3. Tlak pare.
   2.4. Za uređaje za proizvodnju toplinske energije: entalpija i toplinska vodljivost tekućine.
   2.5. Za uređaje na tekuća i plinska goriva: protok goriva koji se određuje kao postotak nazivnog kapaciteta protoka
        goriva.
   2.6. Za naprave s parnim kotlom: temperatura pare pri izlasku iz kotla.