CELEX: 32016R0364
Language: ro
Date: 2015-07-01 00:00:00
Title: Regulamentul delegat (UE) 2016/364 al Comisiei din 1 iulie 2015 privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

15.3.2016   
            
            
               RO
            
            
               Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
            
            
               L 68/4
            
         REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/364 AL COMISIEI
   din 1 iulie 2015
   privind clasificarea comportamentului la foc al produselor pentru construcții, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului
   (Text cu relevanță pentru SEE)
   COMISIA EUROPEANĂ,
   având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (1), în special articolul 27 alineatul (1),
   întrucât:
   
               (1)
            
            
               Prin Decizia 2000/147/CE a Comisiei (2), a fost adoptat un sistem de clasificare a performanței produselor pentru construcții, în ceea ce privește comportamentul la foc al acestora. Cererea s-a bazat pe o soluție armonizată pentru a evalua această performanță și clasificarea rezultatelor acestor evaluări.
            
         
               (2)
            
            
               Decizia 2000/147/CE prevede mai multe clase de performanță privind comportamentul la foc. În plus, aceasta conține clasele F, FFL, FL și Fca, care sunt definite ca „nicio performanță determinată”.
            
         
               (3)
            
            
               În conformitate cu articolul 2 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, „clasă” înseamnă o gamă, delimitată de o valoare minimă și una maximă, de niveluri de performanță. Clasele definite ca „nicio performanță determinată” nu corespund acestei definiții și, prin urmare, nu pot fi încorporate într-un sistem de clasificare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
            
         
               (4)
            
            
               Utilizarea mențiunii „nicio performanță determinată” în contextul întocmirii declarației de performanță este prevăzută la articolul 6 alineatul (3) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
            
         
               (5)
            
            
               Pentru a permite fabricanților să declare caracteristici de comportament la foc inferioare celor acoperite de clasele E, EFL, EL și Eca, este necesar să se modifice criteriile de clasificare a claselor F, FFL, FL și Fca în consecință.
            
         
               (6)
            
            
               Prin urmare este necesar să se înlocuiască clasele F, FFL, FL și Fca prevăzute în Decizia 2000/147/CE cu noi clase care să acopere produsele care nu ajung nici măcar la caracteristicile de comportament la foc al claselor E, EFL, EL și Eca.
            
         
               (7)
            
            
               Decizia 2000/147/CE a fost modificată de mai multe ori și sunt necesare modificări suplimentare la această decizie. Din motive de concizie și claritate, este necesară abrogarea deciziei menționate și înlocuirea sa,
            
         ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
   Articolul 1
   Atunci când utilizarea preconizată a unui produs pentru construcții este de natură să contribuie la apariția și propagarea focului și a fumului în spațiul sau zona de origine sau dincolo de aceasta, performanța produsului în ceea ce privește comportamentul la foc se clasifică în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit în anexă.
   Articolul 2
   Decizia 2000/147/CE se abrogă.
   Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri făcute la prezentul regulament.
   Articolul 3
   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
   
      Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
      Adoptat la Bruxelles, 1 iulie 2015.
      
         
            Pentru Comisie
         
         
            Președintele
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  JO L 88, 4.4.2011, p. 5.
   
      (2)  Decizia 2000/147/CE a Comisiei din 8 februarie 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitor la clasificarea comportării la foc a materialelor de construcții (JO L 50, 23.2.2000, p. 14).
   
      ANEXĂ
      
         Clase de performanță privind comportamentul la foc
      
      
               
                  1.1.
               
               
                  În sensul tabelelor 1-4 se aplică următoarele simboluri (1):
                  1.   „Δt”– creșterea de temperatură;
                  2.   „Δm”– pierderea de masă;
                  3.   „tf”– durata arderii cu flacără;
                  4.   „PCS”– potențial caloric brut;
                  5.   „LFS”– propagarea flăcării pe laterală;
                  6.   „SMOGRA”– rata de creștere a fumului.
               
            
               
                  1.2.
               
               
                  În sensul tabelelor 1, 2 și 3 se aplică următoarele simboluri (1):
                  1.   „FIGRA”– rata de creștere a focului;
                  2.   „THR”– căldură totală degajată;
                  3.   „TSP”– producția totală de fum;
                  4.   „Fs”– propagarea flăcării.
               
            
               
                  1.3.
               
               
                  În sensul tabelului 4 se aplică următoarele simboluri și parametri de încercare:
                  1.   „HRRsm30, kW”– cantitatea de căldură degajată în 30 de secunde de degajare termică medie;
                  2.   „SPRsm60, m2/s”– cantitatea de fum emis în 60 de secunde de emisie medie de fum;
                  3.   „HRR de vârf, kW”– valoarea maximă a HRRsm30 între momentul începerii încercării și al încheierii încercării, excluzând contribuția sursei de aprindere;
                  4.   „SPR de vârf, m2/s”– valoarea maximă a SPRsm60 între momentul începerii încercării și al încheierii încercării;
                  5.   „THR1200, MJ”– căldura totală degajată (HRRsm30) de la începutul până la sfârșitul încercării, excluzând contribuția sursei de aprindere;
                  6.   „TSP1200, m2”– emisia totală de fum (HRRsm60) între momentul începerii încercării și al încheierii încercării;
                  7.   „FIGRA, W/s”– indicele FIGRA (FIre Growth RAte) de creștere a ratei focului, definit ca valoarea maximă a coeficientului între HRRsm30 și timp, excluzând contribuția sursei de aprindere. Valorile-prag HRRsm30 = 3 kW și THR = 0,4 MJ;
                  8.   „FS”– propagarea flăcării (lungime deteriorată);
                  9.   „H”– propagarea flăcării.
               
            
               
                  2.
               
               
                  În sensul tabelelor 1-4, se aplică următoarele definiții:
                  
                              1.
                           
                           
                              „material” înseamnă substanță de bază unică sau un amestec de substanțe dispersate uniform;
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              „produs omogen” înseamnă un produs constând dintr-un singur component, având densitate și compoziție uniformă;
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              „produs neomogen” înseamnă un produs care nu satisface cerințele unui produs omogen și care este compus dintr-unul sau mai mulți componenți, substanțiali și/sau nesubstanțiali;
                           
                        
                              4.
                           
                           
                              „component substanțial” înseamnă material care constituie o parte semnificativă a unui produs neomogen. un strat cu raportul masă pe arie ≥ 1,0 kg/m2 sau cu grosime ≥ 1,0 mm este considerat component substanțial;
                           
                        
                              5.
                           
                           
                              „component nesubstanțial” înseamnă material care nu constituie o parte semnificativă a unui produs neomogen. un strat cu raportul masă pe arie < 1,0 kg/m2 și cu grosime < 1,0 mm este considerat component nesubstanțial;
                           
                        
                              6.
                           
                           
                              „component nesubstanțial intern” înseamnă component nesubstanțial acoperit pe ambele fețe de cel puțin un component substanțial;
                           
                        
                              7.
                           
                           
                              „component nesubstanțial extern” înseamnă component nesubstanțial care nu este acoperit pe una din fețe de un component substanțial.
                           
                        Două sau mai multe straturi nesubstanțiale adiacente (de exemplu, fără componenți substanțiali între straturi) sunt considerate ca un singur component nesubstanțial și de aceea trebuie să fie clasificat în conformitate cu criteriile pentru un strat care este component nesubstanțial.
               
            
         Tabelul 1
      
      
         Clasele de comportament la foc al produselor pentru construcții, cu excepția pardoselilor, a produselor pentru izolarea termică a conductelor liniare și a cablurilor electrice
      
      
                  Clasa
               
               
                  Metoda(metodele) de încercare
               
               
                  Criterii de clasificare
               
               
                  Clasificare suplimentară
               
            
                  
                     A1
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2);
                  
                     precum și
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 30 °C; precum și
                  
                  Δm ≤ 50 %; precum și
                  
                  tf = 0 (adică fără flacără susținută)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (2); precum și
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (3)
                      (1); precum și
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (4); precum și
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     A2
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2);
                  
                     sau
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 50 °C; și
                  
                  Δm ≤ 50 %; și
                  
                  tf ≤ 20s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     și
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (2); și
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (3); și
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (4); și
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1; și
                  
                  LFS < muchia eșantionului; și
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Emisia de fum (6); și
                  
                  Picături/particule aprinse (7)
                  
               
            
                  
                     B
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     și
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1; și
                  
                  LFS < muchia eșantionului; și
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Emisia de fum (6); și
                  
                  Picături/particule aprinse (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expunere = 30s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm în 60s
               
            
                  
                     C
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     și
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 250 Ws– 1; și
                  
                  LFS < muchia eșantionului; și
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  Emisia de fum (6); și
                  
                  Picături/particule aprinse (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expunere = 30s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm în 60s
               
            
                  
                     D
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     și
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 750 Ws– 1
                  
               
               
                  Emisia de fum (6); și
                  
                  Picături/particule aprinse (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expunere = 30s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm în 60s
               
            
                  
                     E
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expunere = 15s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm în 20s
               
               
                  Picături/particule aprinse (8)
                  
               
            
                  
                     F
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expunere = 15s
                  
               
               
                  Fs > 150mm în 20s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabelul 2
      
      
         Clase de performanță privind comportamentul la foc pentru pardoseli
      
      
                  Clasa
               
               
                  Metoda(metodele) de încercare
               
               
                  Criterii de clasificare
               
               
                  Clasificare suplimentară
               
            
                  
                     A1FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10);
                  
                     și
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 30 °C; și
                  
                  Δm ≤ 50 %; și
                  
                  tf = 0 (adică fără flacără susținută)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (10); și
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (11); și
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (12); și
                  
                  PCS ≤ 2.0 MJkg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  
                     A2FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10);
                  
                     sau
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 50 °C; și
                  
                  Δm ≤ 50 %; și
                  
                  tf ≤ 20s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     și
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (10); și
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (11); și
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (12); și
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
               
               
                  Flux critic (15) ≥ 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Emisia de fum (16)
                  
               
            
                  
                     BFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     și
                  
               
               
                  Flux critic (15) ≥ 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Emisia de fum (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expunere = 15s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm în 20s
               
            
                  
                     CFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     și
                  
               
               
                  Flux critic (15) ≥ 4,5 kWm– 2
                  
               
               
                  Emisia de fum (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expunere = 15s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm în 20s
               
            
                  
                     DFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     și
                  
               
               
                  Flux critic (15) ≥ 3,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Emisia de fum (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expunere = 15s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm în 20s
               
            
                  
                     EFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expunere = 15s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm în 20s
               
               
                   
               
            
                  
                     FFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expunere = 15s
                  
               
               
                  Fs > 150mm în 20s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabelul 3
      
      
         Clase de performanță privind comportamentul la foc în cazul produselor pentru izolarea termică a conductelor liniare
      
      
                  Clasa
               
               
                  Metoda (metodele) de încercare
               
               
                  Criterii de clasificare
               
               
                  Clasificare suplimentară
               
            
                  
                     A1L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18);
                  
                     și
                  
               
               
                  ΔT ≤ 30 °C; și
                  
                  Δm ≤ 50 %; și
                  
                  tf = 0 (adică fără flacără susținută)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (18); și
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (19); și
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (20); și
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  
                     A2L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18);
                  
                     sau
                  
               
               
                  ΔT ≤ 50 °C; și
                  
                  Δm ≤ 50 %; și tf ≤ 20s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     și
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (18); și
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (19); și
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (20); și
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1; și
                  
                  LFS < muchia eșantionului; și
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Emisia de fum (22); și
                  
                  Picături/particule aprinse (23)
                  
               
            
                  
                     BL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     și
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1; și
                  
                  LFS < muchia eșantionului; și
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Emisia de fum (22); și
                  
                  Picături/particule aprinse (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expunere = 30s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm în 60s
               
            
                  
                     CL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     și
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 460 Ws– 1; și
                  
                  LFS < muchia eșantionului; și
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  Emisia de fum (22); și
                  
                  Picături/particule aprinse (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expunere = 30s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm în 60s
               
            
                  
                     DL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     și
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 2 100  Ws– 1
                  
                  THR600s ≤ 100 MJ
               
               
                  Emisia de fum (22); și
                  
                  Picături/particule aprinse (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expunere = 30s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm în 60s
               
            
                  
                     EL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expunere = 15s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm în 20s
               
               
                  Picături/particule aprinse (24)
                  
               
            
                  
                     FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expunere = 15s
                  
               
               
                  Fs > 150mm în 20s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabelul 4
      
      
         Clase de performanță privind comportamentul la foc pentru cabluri electrice
      
      
                  Clasa
               
               
                  Metoda (metodele) de încercare
               
               
                  Criterii de clasificare
               
               
                  Clasificare suplimentară
               
            
                  
                     Aca
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJ/kg (26)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     B1ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (sursa flăcării 30 kW)]
                  
                     și
                  
               
               
                  FS ≤ 1,75 m și
                  
                  THR1200s ≤ 10 MJ și
                  
                  HRR de vârf ≤ 20 kW și
                  
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                  
               
               
                  Emisie de fum (27)
                      (30) și picături/particule aprinse (28) și aciditate (pH și conductivitate) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     B2ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (sursa flăcării 20,5 kW)
                  
                     și
                  
               
               
                  FS ≤ 1,5 m; și
                  
                  THR1200s ≤ 15 MJ; și
                  
                  HRR de vârf ≤ 30 kW; și
                  
                  FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                  
               
               
                  Emisie de fum (27)
                      (31) și picături/particule aprinse (28) și aciditate (pH și conductivitate) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Cca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (sursa flăcării 20,5 kW)
                  
                     și
                  
               
               
                  FS ≤ 2,0 m; și
                  
                  THR1200s ≤ 30 MJ; și
                  
                  HRR de vârf ≤ 60 kW; și
                  
                  FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                  
               
               
                  Emisie de fum (27)
                      (31) și picături/particule aprinse (28) și aciditate (pH și conductivitate) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Dca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (sursa flăcării 20,5 kW)
                  
                     și
                  
               
               
                  THR1200s ≤ 70 MJ; și
                  
                  HRR de vârf ≤ 400 kW; și
                  
                  FIGRA ≤ 1 300  Ws– 1
                  
               
               
                  Emisie de fum (27)
                      (31) și picături/particule aprinse (28) și aciditate (pH și conductivitate) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Eca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
               
                   
               
            
                  
                     Fca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H > 425 mm
               
               
                   
               
            
         (1)  Caracteristicile se definesc în raport cu metoda de încercare adecvată.
      
         (2)  Pentru produsele omogene și componentele substanțiale ale produselor neomogene.
      
         (3)  Pentru orice componentă externă nesubstanțială a produselor neomogene.
      
         (1)  
      
                  (2a)
               
               
                  Alternativ, orice component extern nesubstanțial cu PCS ≤ 2,0 MJm– 2, cu condiția ca materialul să satisfacă următoarele criterii din EN 13823(SBI): FIGRA ≤ 20 Ws– 1; și LFS < muchia eșantionului; și THR600s ≤ 4,0 MJ; și s1; și d0.
               
            
         (4)  Pentru orice component nesubstanțial intern al produselor neomogene.
      
         (5)  Pentru produs în întregime.
      
         (6)  s1 = SMOGRA ≤ 30m2s– 2
         și TSP600s ≤ 50m2; s2 = SMOGRA ≤ 180m2s– 2
         și TSP600s ≤ 200m2; s3 = nici s1 nici s2.
      
         (7)  d0 = fără picături/particule aprinse în EN 13823 (SBI) în 600s; d1 = fără picături/particule aprinse care să ardă mai mult de 10 s în EN 13823 (SBI) în 600s; d2 = nici d0 nici d1; Aprinderea hârtiei în EN ISO 11925-2 conduce la clasificarea în d2.
      
         (8)  Fără aprinderea hârtiei = fără clasificare suplimentară; Aprinderea hârtiei = clasificare în d2.
      
         (9)  În condiții de atac al flăcării pe suprafață și, după caz, luând în considerare utilizarea preconizată a produsului, de atac al flăcării pe muchie.
      
         (10)  Pentru produsele omogene și componentele substanțiale ale produselor neomogene.
      
         (11)  Pentru orice component nesubstanțial extern al produselor neomogene.
      
         (12)  Pentru orice component nesubstanțial intern al produselor neomogene.
      
         (13)  Pentru produs în întregime.
      
         (14)  Durata testului = 30 minute.
      
         (15)  Fluxul critic este definit ca fluxul radiant începând de la care flacăra se stinge sau fluxul radiant după o perioadă de testare de 30 minute, oricare este mai mic (adică, fluxul corespunzând celei mai extinse propagări a flăcării).
      
         (16)  s1 = Fum ≤ 750 %.min; s2 = nu s1.
      
         (17)  În condiții de atac al flăcării pe suprafață și, după caz, luând în considerare utilizarea preconizată a produsului, de atac al flăcării pe muchie.
      
         (18)  Pentru produsele omogene și componentele substanțiale ale produselor neomogene.
      
         (19)  Pentru orice component nesubstanțial extern al produselor neomogene.
      
         (20)  Pentru orice component nesubstanțial intern al produselor neomogene.
      
         (21)  Pentru produs în întregime.
      
         (22)  s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s– 2
         și TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2s– 2
         și TSP600s ≤ 1 600 m2; s3 = nici s1 nici s2.
      
         (23)  d0 = fără picături/particule aprinse în EN13823 (SBI) în 600s; d1 = fără picături/particule aprinse care să ardă mai mult de 10 s în EN 13823 (SBI) în 600 s; d2 = nici d0 nici d1; Aprinderea hârtiei în EN ISO 11925-2 conduce la clasificarea în d2.
      
         (24)  Fără aprinderea hârtiei = fără clasificare suplimentară; Aprinderea hârtiei = clasificare în d2.
      
         (25)  În condiții de atac al flăcării pe suprafață și, după caz, luând în considerare utilizarea preconizată a produsului, de atac al flăcării pe muchie.
      
         (26)  Pentru produsul ca întreg, excluzând materialele metalice, și pentru orice componentă externă (adică manta) a produsului.
      
         (27)  s1 = TSP1200 ≤ 50 m2
         și SPR de vârf ≤ 0,25 m2/s
      
         s1a = s1 și funcție de transmisie în conformitate cu EN 61034-2 ≥ 80 %
      
         s1b = s1 și funcție de transmisie în conformitate cu EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %
      
         s2 = TSP1200 ≤ 400 m2
         și SPR de vârf ≤ 1,5 m2/s
      
         s3 = nici s1 nici s2
      
         (28)  d0 = fără picături/particule aprinse în 1 200 s; d1 = fără picături/particule aprinse care să ardă mai mult de 10 s în 1 200 s; d2 = nici d0 nici d1.
      
         (29)  EN 60754-2: a1 = conductivitate < 2,5 μS/mm și pH > 4,3; a2 = conductivitate < 10 μS/mm și pH > 4,3; a3 = nici a1 nici a2.
      
         (30)  Clasa de fum declarată pentru cablurile de clasă B1ca trebuie să aibă originea în încercarea EN 50399 (sursa flăcării 30 kW).
      
         (31)  Clasa de fum declarată pentru cablurile de clasă B2ca, Cca, Dca trebuie să aibă originea în încercarea EN 50399 (sursa flăcării 20,5 kW).