CELEX: 32016R0364
Language: sv
Date: 2015-07-01 00:00:00
Title: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/364 av den 1 juli 2015 om klassificering av byggprodukters reaktion vid brandpåverkan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (Text av betydelse för EES)

15.3.2016   
            
            
               SV
            
            
               Europeiska unionens officiella tidning
            
            
               L 68/4
            
         KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/364
   av den 1 juli 2015
   om klassificering av byggprodukters reaktion vid brandpåverkan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011
   (Text av betydelse för EES)
   EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE FÖRORDNING
   med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (1), särskilt artikel 27.1, och
   av följande skäl:
   
               (1)
            
            
               Genom kommissionens beslut 2000/147/EG (2) antogs ett system för klassificering av byggprodukters prestanda med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan. Det grundades på en harmoniserad lösning för att bedöma denna prestanda och klassificera resultaten av dessa bedömningar.
            
         
               (2)
            
            
               Beslut 2000/147/EG innehåller flera klasser för reaktion vid brandpåverkan. Dessutom innehåller det klasserna F, FFL, FL och FCA, vilka definieras som ”prestanda ej fastställd”.
            
         
               (3)
            
            
               Enligt definitionen i artikel 2.7 i förordning (EU) nr 305/2011 avses med klass en uppsättning nivåer som avgränsas av lägsta och högsta värden för en byggprodukts prestanda. Klasser som betecknas ”prestanda ej fastställd” följer inte definitionen och kan därför inte ingå i ett klassificeringssystem enligt förordning (EU) nr 305/2011.
            
         
               (4)
            
            
               Användningen av ”prestanda ej fastställd” i samband med utarbetandet av prestandadeklarationen föreskrivs i artikel 6.3 f i förordning (EU) nr 305/2011.
            
         
               (5)
            
            
               För att göra det möjligt för tillverkarna att deklarera lägre reaktion vid brandpåverkan än den som omfattas av klasserna E, EFL, EL och Eca, är det nödvändigt att klassificeringskriterierna för klasserna F, FFL, FL and Fca ändras i enlighet med detta.
            
         
               (6)
            
            
               Klasserna F, FFL, FL och Fca som föreskrivs i beslut 2000/147/EG behöver därför ersättas med nya klasser för produkter som inte når upp till reaktionen vid brandpåverkan i klasserna E, EFL, EL och Eca.
            
         
               (7)
            
            
               Beslut 2000/147/EG har ändrats flera gånger och ytterligare ändringar av detta beslut är nödvändiga. Av tydlighetsskäl och effektivitetsskäl bör detta beslut därför upphävas och ersättas.
            
         HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
   Artikel 1
   När den avsedda användningen av en byggprodukt är sådan att produkten kan bidra till utveckling och spridning av brand och rök i rummet eller ursprungsområdet eller utanför, ska produktens prestanda i förhållande till dess reaktion vid brandpåverkan klassificeras i enlighet med det klassificeringssystem som anges i bilagan.
   Artikel 2
   Beslut 2000/147/EG ska upphöra att gälla.
   Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till denna förordning.
   Artikel 3
   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
   
      Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
      Utfärdad i Bryssel den 1 juli 2015.
      
         
            På kommissionens vägnar
         
         Jean-Claude JUNCKER
         
            Ordförande
         
      
   
   
      (1)  EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.
   
      (2)  Kommissionens beslut 2000/147/EG av den 8 februari 2000 om genomförandet av rådets direktiv 89/106/EEG beträffande klassificering av byggprodukter med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan (EGT L 50, 23.2.2000, s. 14).
   
      BILAGA
      
         Klasser för reaktion vid brandpåverkan
      
      
               
                  1.1
               
               
                  I tabellerna 1–4 ska följande symboler tillämpas (1):
                  1.   ”ΔΤ”– temperaturökning
                  2.   ”Δm”– viktförlust
                  3.   ”tf”– flamperiodens varaktighet
                  4.   ”PCS”– kalorimetriskt värmevärde
                  5.   ”LFS”– horisontell flamspridning
                  6.   ”SMOGRA”– rökutvecklingshastighet
               
            
               
                  1.2
               
               
                  I tabellerna 1, 2 och 3 ska följande symboler tillämpas (1):
                  1.   ”FIGRA”– brandutvecklingshastighet
                  2.   ”THR”– total förbränningsvärme
                  3.   ”TSP”– total rökproduktion
                  4.   ”Fs”– flamspridning
               
            
               
                  1.3
               
               
                  I tabell 4 ska följande symboler och provningsparametrar tillämpas:
                  1.   ”HRRsm30, kW”– värmeavgivning enligt 30 s glidande medelvärde.
                  2.   ”SPRsm60, m2/s”– rökproduktionstakt enligt 60 s glidande medelvärde.
                  3.   ”Peak HRR, kW”– maximivärdet av HRRsm30 mellan provningsstart och provningsslut, exklusive effekt från tändkällan.
                  4.   ”Peak SPR, m2/s”– maximivärdet av SPRsm60 mellan provningsstart och provningsslut.
                  5.   ”THR1200, MJ”– total förbränningsvärme (HRRsm30) mellan provningsstart och provningsslut, exklusive effekt från tändkällan.
                  6.   ”TSP1200, m2”– total rökproduktion (HRRsm60) från provningsstart till provningsslut.
                  7.   ”FIGRA, W/s”– brandutvecklingshastighet definieras som det högsta värdet av kvoten mellan HRRsm30, utom bidrag från tändkällan, och tiden. Tröskelvärden HRRsm30 = 3 kW och THR = 0,4 MJ.
                  8.   ”FS”– flamspridning (skadad längd).
                  9.   ”H”– flamspridning.
               
            
               
                  2.
               
               
                  I tabellerna 1–4 ska följande definitioner gälla:
                  1.   
                        material
                     : Ett enskilt grundmaterial eller en likformigt fördelad blandning av grundmaterial.
                  2.   
                        homogen produkt
                     : En produkt som består av ett enda material med samma densitet och sammansättning i hela produkten.
                  3.   
                        inhomogen produkt
                     : En produkt som inte uppfyller kraven på en homogen produkt och som består av en eller flera väsentliga eller icke väsentliga beståndsdelar.
                  4.   
                        väsentlig beståndsdel
                     : Ett material som utgör en betydande del av en inhomogen produkt. Ett skikt med en massa per areaenhet ≥ 1,0 kg/m2 eller en tjocklek ≥ 1,0 mm anses som en väsentlig beståndsdel.
                  5.   
                        icke väsentlig beståndsdel
                     : Ett material som inte utgör en betydande del av en inhomogen produkt. Ett skikt med en massa per areaenhet < 1,0 kg/m2 och en tjocklek < 1,0 mm anses som en icke väsentlig beståndsdel.
                  6.   
                        icke väsentlig inre beståndsdel
                     : En icke väsentlig beståndsdel som på båda sidor täcks av åtminstone en väsentlig beståndsdel.
                  7.   
                        yttre icke väsentlig beståndsdel
                     : En beståndsdel av icke väsentlig betydelse som på ena sidan inte täcks av en väsentlig beståndsdel.
                  Två eller fler närliggande icke väsentliga skikt (dvs. inga väsentliga beståndsdelar finns mellan skikten) ska ses som en enda icke väsentlig beståndsdel och måste därför klassificeras i enlighet med kriterierna för ett skikt som är en icke väsentlig beståndsdel.
               
            
         Tabell 1
      
      
         Klasser för reaktion vid brandpåverkan hos byggprodukter, med undantag för golvmaterial, linjär värmeisolering för rör och elektriska kablar
      
      
                  Klass
               
               
                  Provningsmetod(er)
               
               
                  Klassificeringskriterier
               
               
                  Tilläggsklassificering
               
            
                  
                     A1
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2)
                  
                  
                     och
                  
               
               
                  DT ≤ 30 °C, och
                  
                  Dm ≤ 50 %, och
                  
                  tf = 0 (i.e. (dvs. inga kontinuerliga flammor)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (2)
                     och
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (3)
                      (1), och
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (4), och
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     A2
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2)
                  
                  
                     eller
                  
               
               
                  DT ≤ 50 °C, och
                  
                  Dm ≤ 50 %, och
                  
                  tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
                  
                     och
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (2)
                     och
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (3), och
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (4), och
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1, och
                  
                  LFS < provstyckets kant, och
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Rökproduktion (6), och
                  
                  brinnande droppar/partiklar (7)
                  
               
            
                  
                     B
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     och
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1, och
                  
                  LFS < provstyckets kant, och
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Rökproduktion (6), och
                  
                  brinnande droppar/partiklar (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925–2 (9):
                  
                     Exponeringstid = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm inom 60 s
               
            
                  
                     C
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     och
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 250 Ws– 1, och
                  
                  LFS < provstyckets kant, och
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  Rökproduktion (6), och
                  
                  brinnande droppar/partiklar (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925–2 (9):
                  
                     Exponeringstid = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm inom 60 s
               
            
                  
                     D
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     och
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 750 Ws– 1
                  
               
               
                  Rökproduktion (6), och
                  
                  brinnande droppar/partiklar (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925–2 (9):
                  
                     Exponeringstid = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm inom 60 s
               
            
                  
                     E
                  
               
               
                  EN ISO 11925–2 (9):
                  
                     Exponeringstid = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm inom 20s
               
               
                  brinnande droppar/partiklar (8)
                  
               
            
                  
                     F
                  
               
               
                  EN ISO 11925–2 (9):
                  
                     Exponeringstid = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150mm inom 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabell 2
      
      
         Klasser för reaktion vid brandpåverkan hos golvmaterial
      
      
                  Klass
               
               
                  Provningsmetod(er)
               
               
                  Kriterier för klassificering
               
               
                  Tilläggsklassificering
               
            
                  
                     A1FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10)
                  
                  
                     och
                  
               
               
                  DT ≤ 30 °C, och
                  
                  Dm ≤ 50 %, och
                  
                  tf = 0 (dvs. inga kontinuerliga flammor)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (10), och
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (11), och
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (12), och
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  
                     A2FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10)
                  
                  
                     eller
                  
               
               
                  DT ≤ 50 °C, och
                  
                  Dm ≤ 50 %, och
                  
                  tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
                  
                     och
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (10), och
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (11), och
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (12), och
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  EN ISO 9239–1 (14)
                  
               
               
                  Kritiskt flöde (15) ≥ 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Rökproduktion (16)
                  
               
            
                  
                     BFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239–1 (14)
                  
                  
                     och
                  
               
               
                  Kritiskt flöde (15) ≥ 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Rökproduktion (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925–2 (17):
                  
                     Exponeringstid = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm inom 20 s
               
            
                  
                     CFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239–1 (14)
                  
                  
                     och
                  
               
               
                  Kritiskt flöde (15) ≥ 4,5 kWm– 2
                  
               
               
                  Rökproduktion (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925–2 (17):
                  
                     Exponeringstid = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm inom 20 s
               
            
                  
                     DFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239–1 (14)
                  
                  
                     och
                  
               
               
                  Kritiskt flöde (15) ≥ 3,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Rökproduktion (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925–2 (17):
                  
                     Exponeringstid = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm inom 20 s
               
            
                  
                     EFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925–2 (17):
                  
                     Exponeringstid = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm inom 20 s
               
               
                   
               
            
                  
                     FFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925–2 (17):
                  
                     Exponeringstid = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150mm inom 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabell 3
      
      
         Klasser för reaktion vid brandpåverkan hos linjär isolering för rör
      
      
                  Klass
               
               
                  Provningsmetod(er)
               
               
                  Kriterier för klassificering
               
               
                  Tilläggsklassificering
               
            
                  
                     A1L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18)
                  
                  
                     och
                  
               
               
                  DT ≤ 30 °C, och
                  
                  Dm ≤ 50 %, och
                  
                  tf = 0 (dvs. inga kontinuerliga flammor)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (18), och
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (19), och
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (20), och
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  
                     A2L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18)
                  
                  
                     eller
                  
               
               
                  DT ≤ 50 °C, och
                  
                  Dm ≤ 50 %, och tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
                  
                     och
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (18), och
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (19), och
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (20), och
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1, och
                  
                  LFS < provstyckets kant, och
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Rökproduktion (22), och
                  
                  brinnande droppar/partiklar (23)
                  
               
            
                  
                     BL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     och
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1, och
                  
                  LFS < provstyckets kant, och
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Rökproduktion (22), och
                  
                  brinnande droppar/partiklar (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925–2 (25):
                  
                     Exponeringstid = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm inom 60 s
               
            
                  
                     CL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     och
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 460 Ws– 1, och
                  
                  LFS < provstyckets kant, och
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  Rökproduktion (22), och
                  
                  brinnande droppar/partiklar (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925–2 (25):
                  
                     Exponeringstid = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm inom 60 s
               
            
                  
                     DL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI)
                  
                     och
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 2 100  Ws– 1
                  
                  THR600s ≤ 100 MJ
               
               
                  Rökproduktion (22), och
                  
                  brinnande droppar/partiklar (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925–2 (25):
                  
                     Exponeringstid = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm inom 60 s
               
            
                  
                     EL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925–2 (25):
                  
                     Exponeringstid = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm inom 20 s
               
               
                  Brinnande droppar/partiklar (24)
                  
               
            
                  
                     FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925–2 (25):
                  
                     Exponeringstid = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm inom 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabell 4
      
      
         Klasser för reaktion vid brandpåverkan hos golvmaterial
      
      
                  Klass
               
               
                  Provningsmetod(er)
               
               
                  Kriterier för klassificering
               
               
                  Tilläggsklassificering
               
            
                  
                     Aca
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJ/kg (26)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     B1ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (30 kW flamkälla)
                  
                     och
                  
               
               
                  FS ≤ 1,75 m, och
                  
                  THR1200s ≤ 10 MJ, och
                  
                  Peak HRR ≤ 20 kW, och
                  
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                  
               
               
                  Rökproduktion (27)
                      (30) och brinnande droppar/partiklar (28) samt surhet (pH och konduktivitet) (29)
                  
               
            
                  EN 60332–1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     B2ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (20,5 kW flamkälla)
                  
                     och
                  
               
               
                  FS ≤ 1,5 m, och
                  
                  THR1200s ≤ 15 MJ, och
                  
                  Peak HRR ≤ 30 kW, och
                  
                  FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                  
               
               
                  Rökproduktion (27)
                      (31) och brinnande droppar/partiklar (28) samt surhet (pH och konduktivitet) (29)
                  
               
            
                  EN 60332–1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Cca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (20,5 kW flamkälla)
                  
                     och
                  
               
               
                  FS ≤ 2,0 m, och
                  
                  THR1200s ≤ 30 MJ, och
                  
                  Peak HRR ≤ 60 kW, och
                  
                  FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                  
               
               
                  Rökproduktion (27)
                      (31) och brinnande droppar/partiklar (28) samt surhet (pH och konduktivitet) (29)
                  
               
            
                  EN 60332–1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Dca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (20,5 kW flamkälla)
                  
                     och
                  
               
               
                  THR1200s ≤ 70 MJ, och
                  
                  Peak HRR ≤ 400 kW, och
                  
                  FIGRA ≤ 1 300  Ws– 1
                  
               
               
                  Rökproduktion (27)
                      (31) och brinnande droppar/partiklar (28) samt surhet (pH och konduktivitet) (29)
                  
               
            
                  EN 60332–1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Eca
                     
                  
               
               
                  EN 60332–1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
               
                   
               
            
                  
                     Fca
                     
                  
               
               
                  EN 60332–1-2
               
               
                  H > 425 mm
               
               
                   
               
            
         (1)  Egenskaperna definieras med hänsyn till den lämpliga provningsmetoden.
      
         (2)  För homogena produkter och väsentliga beståndsdelar av inhomogena produkter.
      
         (3)  För alla yttre icke väsentliga beståndsdelar i inhomogena produkter.
      
         (1)  
      
                  (2a)
               
               
                  Alternativt, för alla yttre icke väsentliga beståndsdelar med PCS ≤ 2,0 MJm– 2, under förutsättning att produktionen uppfyller följande kriterier i EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 W.s– 1, och LFS < provstyckets kant, och THR600s ≤ 4,0 MJ, och s1, och d0.
               
            
         (4)  För alla icke väsentliga inre beståndsdelar i inhomogena produkter.
      
         (5)  För produkten som helhet.
      
         (6)  s1 = SMOGRA ≤ 30m2s– 2
         och TSP600s ≤ 50m2, s2 = SMOGRA ≤ 180m2s– 2
         och TSP600s ≤ 200m2, s3 = ej s1 eller s2.
      
         (7)  d0 = Inga brinnande droppar/partiklar i EN 13823 (SBI) inom 600s. d1 = Inga brinnande droppar/partiklar kvarstår längre än 10s i EN 13823 (SBI) inom 600s. d2 = ej d0 eller d1. Antändning av papperet i EN ISO 11925–2 leder till klassificering som d2.
      
         (8)  Papperet antänds ej = ingen tilläggsklassificering; papperet antänds = klassificering som d2.
      
         (9)  I de fall då tändlågan appliceras mot ytan och, om så är tillämpligt för avsett användningsområde för produkten, i de fall då tändlågan appliceras mot kant.
      
         (10)  För homogena produkter och väsentliga beståndsdelar av inhomogena produkter.
      
         (11)  För alla yttre icke väsentliga beståndsdelar i inhomogena produkter.
      
         (12)  För alla inre icke väsentliga beståndsdelar i inhomogena produkter.
      
         (13)  För produkten som helhet.
      
         (14)  Provningens varaktighet = 30 minuter.
      
         (15)  Kritiskt flöde definieras som det strålningsflöde vid vilket lågan släcks eller strålningsflödet efter en provningsperiod på 30 minuter, beroende på vilket som är lägst (dvs. flödet som motsvarar den längsta flamspridningen).
      
         (16)  s1 = Rök ≤ 750 %.min; s2 = ej s1.
      
         (17)  I de fall då tändlågan appliceras mot ytan och, om så är tillämpligt för avsett användningsområde för produkten, i de fall då tändlågan appliceras mot kant.
      
         (18)  For homogena produkter och väsentliga beståndsdelar av inhomogena produkter.
      
         (19)  För alla yttre icke väsentliga beståndsdelar i inhomogena produkter.
      
         (20)  För alla inre icke väsentliga beståndsdelar i inhomogena produkter.
      
         (21)  För produkten som en enhet.
      
         (22)  s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s– 2
         och TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2s– 2
         och TSP600s ≤ 1 600 m2; s3 = ej s1 eller s2.
      
         (23)  d0 = Inga brinnande droppar/partiklar i EN 13823 (SBI) inom 600 s; d1 = inga brinnande droppar/partiklar kvarstår längre än 10 s i EN 13823 (SBI) inom 600 s; d2 = ej d0 eller d1; antändning av papperet i EN ISO 11925–2 resulterar i en d2-klassificering.
      
         (24)  Ingen antändning av papperet = ingen ytterligare klassificering; antändning av pappret = d2-klassificering.
      
         (25)  I de fall då tändlågan appliceras mot ytan och, om så är tillämpligt för avsett användningsområde för produkten, i de fall då tändlågan appliceras mot kant.
      
         (26)  För produkten som helhet, utom metalliska material, och för produktens eventuella yttre beståndsdelar (dvs. mantel).
      
         (27)  s1 = TSP1200 ≤ 50 m2
         och Peak SPR ≤ 0,25 m2/s
      s1a = s1 och transmittans i enlighet med EN 61034–2 ≥ 80 %
      s1b = s1 och transmittans i enlighet med EN 61034–2 ≥ 60 % < 80 %
      s2 = TSP1200 ≤ 400 m2
         och Peak SPR ≤ 1,5 m2/s
      s3 = ej s1 eller s2.
      
         (28)  d0 = Inga brinnande droppar/partiklar inom 1 200 s; d1 = inga brinnande droppar/partiklar kvarstår längre än 10 s inom 1 200 s; d2 = ej d0 eller d1.
      
         (29)  EN 60754–2: a1 = konduktivitet < 2,5 μS/mm och pH > 4,3; a2 = konduktivitet < 10 μS/mm och pH > 4.3; a3 = ej a1 eller a2.
      
         (30)  Den rökklass som deklarerats för kablar i klass B1ca ska komma från EN 50399-provningen (30 kW källa till låga).
      
         (31)  Den rökklass som deklarerats för kablar i klass B2ca, Cca och Dca ska komma från EN 50399-provningen (20,5 kW källa till låga).