CELEX: 32016R2281
Language: et
Date: 2016-11-30
Title: Komisjoni määrus (EL) 2016/2281, 30. november 2016, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ (mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks) seoses õhukütteseadmete, jahutusseadmete, kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite ja puhurkonvektorite ökodisaini nõuetega (EMPs kohaldatav tekst )

20.12.2016   
               
               
                  ET
               
               
                  Euroopa Liidu Teataja
               
               
                  L 346/1
               
            KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/2281,
      30. november 2016,
      millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ (mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks) seoses õhukütteseadmete, jahutusseadmete, kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite ja puhurkonvektorite ökodisaini nõuetega
      (EMPs kohaldatav tekst)
      EUROOPA KOMISJON,
      võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
      võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,
      olles konsulteerinud ökodisaini nõuandefoorumiga
      ning arvestades järgmist:
      
                  (1)
               
               
                  Direktiivi 2009/125/EÜ kohaselt peab komisjon sätestama selliste energiamõjuga toodete ökodisaini nõuded, mille puhul müügi- ja kaubandusmaht on märkimisväärne, millel on märkimisväärne keskkonnamõju ja mis võivad konstruktsiooni parandamise kaudu vähendada keskkonnamõju ilma liigsete kulutusteta.
               
            
                  (2)
               
               
                  Vastavalt direktiivi 2009/125/EÜ artikli 16 lõike 2 punktile a peaks komisjon vajaduse korral kehtestama rakendusmeetmed selliste toodete jaoks, millel on suur potentsiaal kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks väikeste kuludega, nagu õhukütteseadmed ja jahutusseadmed. Kõnealused rakendusmeetmed tuleks kehtestada kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikli 19 lõikes 3 viidatud korrale ning kooskõlas sama direktiivi artikli 15 lõikes 2 sätestatud kriteeriumidele. Komisjon peaks kehtestatavate meetmete osas konsulteerima ökodisaini nõuandefoorumiga.
               
            
                  (3)
               
               
                  Komisjon on teinud mitmesuguseid ettevalmistavaid uuringuid, milles käsitletakse Euroopa Liidus enam kasutatavate õhukütteseadmete, jahutusseadmete ja kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutitega seotud tehnilisi, keskkonnaalaseid ning majanduslikke küsimusi. Uuringud kavandati koos ELi ja kolmandate riikide huvitatud isikutega ja nende tulemused on avalikustatud.
               
            
                  (4)
               
               
                  Käesoleva määruse seisukohalt on olulised õhukütteseadmete, jahutusseadmete ja kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite sellised omadused nagu energiatarbimine ja lämmastikoksiidide heide kasutamise ajal. Samuti on ajakohased külmutusagensite otsesed heited ja müraemissioon.
               
            
                  (5)
               
               
                  Ettevalmistavad uuringud näitasid, et õhukütteseadmete, jahutusseadmete ja kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite puhul ei ole vaja kehtestada nõudeid muude ökodisainiparameetrite kohta, millele on osutatud direktiivi 2009/125/EÜ I lisa 1. osas.
               
            
                  (6)
               
               
                  Käesolevas määruses tuleks käsitleda õhukütteseadmeid, jahutusseadmeid ja kõrgel temperatuuril käitatavaid protsessijahuteid, mis kasutavad gaaskütuseid, vedelkütuseid ja elektrit, ning puhurkonvektoreid.
               
            
                  (7)
               
               
                  Kuna külmutusagenseid käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 517/2014 (2), ei sätestata käesolevas määruses konkreetseid nõudeid külmutusagensite kohta.
               
            
                  (8)
               
               
                  Samuti on tähtis õhukütteseadmete, jahutusseadmete, kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite ja puhurkonvektorite müraemissioon. Sellegipoolest mõjutab suurimat aktsepteeritavat müraemissiooni õhukütteseadmete, jahutusseadmete ja kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite töökeskkond. Peale selle saab võtta müraemissiooni mõju vähendamise lisameetmeid. Sellepärast ei kehtestata suurima lubatava müraemissiooni jaoks miinimumnõudeid. Müravõimsustaseme jaoks kehtestatakse nõutav teave.
               
            
                  (9)
               
               
                  2010. aastal oli ELis õhukütteseadmete, jahutusseadmete ja kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite aastane hinnanguline energiatarbimine kokku 2 477 PJ (59 miljonit nafta ekvivalenttonni), mis vastab 107 miljonile tonnile süsinikdioksiidi heitele. Kui ei võeta erimeetmeid, on oodata, et õhukütteseadmete, jahutusseadmete ja kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite aastane energiatarbimine jõuab 2030. aastaks 2 534 PJ-ni (60 miljonit nafta ekvivalenttonni).
               
            
                  (10)
               
               
                  Nimetatud seadmete energiatarbimist saab vähendada, suurendamata nende seadmete ostu- ja käitamiskulusid kokku, kui kasutada olemasolevaid litsentsivabu tehnilisi lahendusi.
               
            
                  (11)
               
               
                  ELi aastane lämmastikoksiidide heide, mis eraldub peamiselt gaasiküttel töötavatest õhukuumutitest, oli 2010. aastal hinnanguliselt 36 miljonit SOx ekvivalenttonni (väljendatud nende panusena hapestumisele). 2030. aastaks on oodata nende heitkoguste vähenemist 22 miljoni SOx ekvivalenttonnini.
               
            
                  (12)
               
               
                  Olemasolevate litsentsivabade tehnoloogiate kasutamisega saab veelgi vähendada õhukütteseadmete, jahutusseadmete ja kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite eraldatavat heidet suurendamata nende seadmete ostu- ja käitamiskulusid kokku.
               
            
                  (13)
               
               
                  Käesolevas määruses esitatud ökodisaini nõuetega peaks 2030. aastaks saavutatama aastane energiasääst umbes 203 PJ (5 miljonit nafta ekvivalenttonni), mis vastab 9 miljonile tonnile süsinikdioksiidi heitele.
               
            
                  (14)
               
               
                  Käesolevas määruses esitatud ökodisaini nõuetega peaks 2030. aastaks saavutatama aastase lämmastikoksiidide heite vähenemine 2,6 miljonit SOx ekvivalenttonni.
               
            
                  (15)
               
               
                  Ökodisaininõuetega tuleks ühtlustada energiatõhusust ja lämmastikoksiidide heidet käsitlevad nõuded, mida kohaldatakse õhukütteseadmete ja jahutusseadmete puhul kogu ELis. See aitab parandada nii ühtse turu toimimist kui ka asjaomaste toodete keskkonnatoimet.
               
            
                  (16)
               
               
                  Käesolevas määruses sätestatud ökodisaini nõuded ei tohiks mõjutada õhukütteseadmete, jahutusseadmete ja kõrgel temperatuuril käitatavate jahutite funktsionaalsust ega hinnaklassi lõpptarbija jaoks ning samuti ei tohiks need nõuded põhjustada kahjulikku mõju ei tervisele, ohutusele ega keskkonnale.
               
            
                  (17)
               
               
                  Tootjatele tuleks anda piisavalt aega oma toodete ümberprojekteerimiseks, et need vastaksid käesoleva määruse nõuetele. Kõnealuste nõuete kohaldamise kuupäeva sätestamisel tuleks seda arvesse võtta. Ajakavas tuleks arvesse võtta tootjate kulutusi, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate puhul, kuid samal ajal tuleks tagada käesoleva määruse eesmärkide täitmine määratud kuupäevadeks.
               
            
                  (18)
               
               
                  Asjakohaste tootenäitajate määramisel tuleks kasutada usaldusväärseid, täpseid ja korratavaid mõõtmismeetodeid, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1025/2012 (3) I lisas loetletud Euroopa standardiorganisatsioonide vastuvõetud ühtlustatud standardeid, kui need on olemas.
               
            
                  (19)
               
               
                  Kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikli 8 lõikega 2 täpsustatakse käesolevas määruses, milliseid vastavushindamismenetlusi tuleb kohaldada.
               
            
                  (20)
               
               
                  Vastavuskontrollimise hõlbustamiseks peaksid tootjad esitama direktiivi 2009/125/EÜ IV ja V lisas osutatud tehnilistes dokumentides sisalduvat teavet, kui see on seotud käesoleva määruse nõuetega.
               
            
                  (21)
               
               
                  Õhukütteseadmete, jahutusseadmete, kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite ja puhurkonvektorite keskkonnamõju edasiseks piiramiseks peaksid tootjad esitama teavet seadmete demonteerimise, ringlussevõtu ja/või kõrvaldamise kohta.
               
            
                  (22)
               
               
                  Lisaks käesolevas määruses sätestatud õiguslikult siduvatele nõuetele tuleks sätestada parimate võimalike tehniliste lahenduste soovituslikud võrdlustasemed, et tagada õhukütteseadmete, jahutusseadmete ja kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite keskkonnatoimet iseloomustava teabe laialdane ja kerge kättesaadavus.
               
            
                  (23)
               
               
                  Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikli 19 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,
               
            ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
      Artikkel 1
      Reguleerimisese ja -ala
      1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse ökodisaininõuded järgmiste seadmete turule laskmiseks ja/või kasutuselevõtuks:
      
                  a)
               
               
                  õhukütteseadmed, mille nimiküttevõimsus on kuni 1 MW;
               
            
                  b)
               
               
                  jahutusseadmed ja kõrgel temperatuuril käitatavad protsessijahutid, mille nimijahutusvõimsus on kuni 2 MW;
               
            
                  c)
               
               
                  puhurkonvektorid.
               
            2.   Käesolevat määrust ei kohaldata toodetele, mis vastavad vähemalt ühele järgmistest kriteeriumidest:
      
                  a)
               
               
                  tooted, mis on seoses kohtkütteseadmete ökodisaini nõuetega hõlmatud komisjoni määrusega (EL) 2015/1188 (4);
               
            
                  b)
               
               
                  tooted, mis on seoses õhukonditsioneeride ja olmeventilaatorite ökodisaini nõuetega hõlmatud komisjoni määrusega (EL) nr 206/2012 (5);
               
            
                  c)
               
               
                  tooted, mis on seoses ruumi kütmiseks ette nähtud seadmete ja veesoojendi-kütteseadmete ökodisaini nõuetega hõlmatud komisjoni määrusega (EL) nr 813/2013 (6);
               
            
                  d)
               
               
                  tooted, mis on seoses tööstuslike külmsäilitusseadmete, kiirjahutuskappide, kondensatsiooniseadmete ja protsessijahutite ökodisaini nõuetega hõlmatud komisjoni määrusega (EL) 2015/1095 (7);
               
            
                  e)
               
               
                  olmejahutid, mille väljuva vee temperatuur on alla +2 °C, ja kõrgel temperatuuril käitatavad protsessijahutid, mille väljuva vee temperatuur on alla +2 °C või üle +12 °C;
               
            
                  f)
               
               
                  tooted, mis on projekteeritud töötama eelkõige biokütustel;
               
            
                  g)
               
               
                  tahkekütustel töötavad tooted;
               
            
                  h)
               
               
                  tooted, mis kütuste põletamise või muundamisprotsesside abil kütavad või jahutavad koos elektrienergia tootmisega (koostootmine);
               
            
                  i)
               
               
                  tooted, mis sisalduvad paigaldistes, mis on hõlmatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2010/75/EL tööstusheidete kohta (8);
               
            
                  j)
               
               
                  kõrgel temperatuuril käitatavad protsessijahutid, milles kasutatakse eranditult aurustuskondensaatoreid;
               
            
                  k)
               
               
                  eritellimusel ainueksemplarina valmistatud tooted, mis pannakse kokku kohapeal;
               
            
                  l)
               
               
                  kõrgel temperatuuril käitatavad protsessijahutid, milles külmutamine toimub absorptsiooni teel, mille energiaallikana kasutatakse soojust, ning
               
            
                  m)
               
               
                  õhukütte- ja/või -jahutusseadmed, mille peamine funktsioon on toota või hoida kiiresti riknevaid tooteid kaubanduslikes, büroo- või tööstushoonetes kindlal temperatuuril ning mille puhul ruumi kütmine ja/või jahutamine on teisejärguline funktsioon ning mille puhul ruumi kütmise ja/või jahutamise funktsiooni energiatõhusus sõltub selle esmasest funktsioonist.
               
            Artikkel 2
      Mõisted
      Lisaks direktiivis 2009/125/EÜ sätestatud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:
      1.   „õhukütteseade“– seade:
      
                  a)
               
               
                  mis on õhkküttesüsteem või süsteem, mis edastab soojust sellisesse süsteemi;
               
            
                  b)
               
               
                  millel on üks või mitu soojusgeneraatorit; ja
               
            
                  c)
               
               
                  mis võib sisaldada õhkküttesüsteemi, millega varustatakse soojendatavat ruumi õhku liigutava seadise abil soojendatud õhuga.
               
            Õhukütteseadmes kasutamiseks ettenähtud soojusgeneraator ning õhukütteseadme kest, millesse on ette nähtud paigutada selline soojusgeneraator, loetakse koos õhukütteseadmeks;
      2.   „õhkküttesüsteem“– osad ja/või seadmed, mis on vajalikud soojendatud õhuga varustamiseks õhku liigutava seadme abil, kas läbi kanali või otse köetud ruumi, eesmärgiga saavutada või säilitada inimestele sobiv soovitud ruumitemperatuur kinnises ruumis, nagu näiteks hoones või selle osades;
      3.   „soojusgeneraator“– osa õhukütteseadmest, mis toodab kasulikku soojust ühel või mitmel järgmisel viisil:
      
                  a)
               
               
                  vedel- või gaaskütuste põletamine;
               
            
                  b)
               
               
                  elekterküttekeha läbiva elektrivoolu soojuslik toime;
               
            
                  c)
               
               
                  seob soojust ümbritsevast õhust, ventilatsioonisüsteemist väljuvast õhust, veest või maasoojusallika(te)st ning kannab selle soojuse auru kokkusurumise või neeldumistsüklit kasutades üle õhkküttesüsteemile;
               
            4.   „jahutusseade“– seade:
      
                  a)
               
               
                  on vesijahutussüsteem või süsteem, mis edastab sellisele süsteemile jahutatud õhku või vett ning
               
            
                  b)
               
               
                  millel on üks või mitu külmageneraatorit.
               
            Jahutusseadmes kasutamiseks ettenähtud külmageneraator ning jahutusseadme kest, millesse on ette nähtud paigutada selline külmageneraator, loetakse koos jahutusseadmeks;
      5.   „õhkjahutussüsteem“– osad või seadmed, mis on vajalikud jahutatud õhuga varustamiseks õhku liigutava seadise abil, kas läbi kanali või otse jahutatavasse ruumi juhtimise teel, et saavutada või säilitada inimestele sobiv soovitud ruumitemperatuur kinnises ruumis, nagu näiteks hoones või selle osades;
      6.   „vesijahutussüsteem“– osad või seadmed, mis on vajalikud jahutatud vee jaotamiseks ja soojuse ülekandmiseks siseruumidest jahutatud vette, eesmärgiga saavutada või säilitada inimestele sobiv soovitud ruumitemperatuur kinnises ruumis, nagu näiteks hoones või selle osades;
      7.   „külmageneraator“– jahutusseadme osa, mis tekitab temperatuuri erinevuse, mille tõttu on võimalik soojust soojusallikast ära tõmmata, jahutada siseruumi, ning juhatada soojus soojuseemaldisse, näiteks ümbritsevasse õhku, vette või maasse, kasutades selleks auru kokkusurumise või neeldumistsüklit;
      8.   „olmejahuti“– jahutusseade:
      
                  a)
               
               
                  mille ruumis asuv soojusvaheti (aurusti) eemaldab soojust vesijahutussüsteemist (soojusallikast) ning millest väljuva vee temperatuur on +2 °C või enam;
               
            
                  b)
               
               
                  mis on varustatud külmageneraatoriga;
               
            
                  c)
               
               
                  mille välissoojusvaheti (kondensaator) vabastab eemaldatud soojuse ümbritsevasse õhku, vette või maa sees asuva(te)sse soojuseemaldi(te)sse;
               
            9.   „puhurkonvektor“– seade, mis tagab siseruumis sundõhuringluse ühel või mitmel otstarbel – kütmine, jahutamine, niiskuse kõrvaldamine ja siseõhu filtreerimine –, eesmärgiga luua inimestele sobiv temperatuur, kuid mis ei hõlma kütte- ega jahutusallikat ega välissoojusvahetit. Seadmel võib olla vähesel määral kanaleid sissevõetava ja väljalastava õhu, sealhulgas konditsioneeritud õhu juhtimiseks. Seade võib olla konditsioneeritavasse ruumi sisse ehitatud või tal võib olla vastav ümbris, mis võimaldab seda paigutada konditsioneeritavasse ruumi. Sellel võib olla elektrivoolu soojuslikul toimel põhinev soojusgeneraator, mida kasutatakse ainult varusoojendina;
      10.   „kõrgel temperatuuril käitatav protsessijahuti“– seade:
      
                  a)
               
               
                  millel on vähemalt üks kompressor, mis töötab või on ette nähtud töötama elektrimootori jõul, ja vähemalt üks aurusti;
               
            
                  b)
               
               
                  mis võimaldab jahutada maha ja püsivalt hoida vedeliku temperatuuri eesmärgiga jahutada külmutusseadet või -süsteemi ning see ei ole ette nähtud ruumi jahutamiseks inimestele sobiva temperatuuri loomiseks;
               
            
                  c)
               
               
                  mis suudab tagada nimikülmutusvõimsuse standardsetes nimitingimustes, kui siseruumis kasutatava soojusvaheti väljundtemperatuur on 7 °C;
               
            
                  d)
               
               
                  see võib, aga ei tarvitse sisaldada kondensaatorit, jahutusaine ringlusseadmeid ja muid lisaseadmeid;
               
            11.   „nimijahutusvõimsus“ (P)– kilovattides [kW] väljendatud jahutusvõimsus, mis on võimalik saavutada täiskoormusel töötava kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahutiga ning mis on mõõdetud õhkjahutusega jahutitel sissetuleva õhu temperatuuril 35 °C ja vesijahutusega jahutitel sissetuleva vee temperatuuril 30 °C;
      12.   „kõrgel temperatuuril käitatav õhkjahutusega protsessijahuti“– kõrgel temperatuuril käitatav protsessijahuti, mille kondensatsioonipoole soojusülekandeaine on õhk;
      13.   „kõrgel temperatuuril käitatav vesijahutusega protsessijahuti“– kõrgel temperatuuril käitatav protsessijahuti, mille kondensatsioonipoole soojusülekandeaine on vesi või soojuskandja;
      14.   „biokütus“– biomassist toodetud kütus;
      15.   „biomass“– põllumajandusest (kaasa arvatud taimsed ja loomsed ained), metsamajandusest ja sellega seotud tootmisharudest, sealhulgas kalandusest ja vesiviljelusest, pärit bioloogilise päritoluga toodete, jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunev osa ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunev osa;
      16.   „tahkekütus“– kütus, mis on tavalisel toatemperatuuril tahke;
      17.   „nimiküttevõimsus“ (Prated,h
            )– soojuspumba, õhukuumuti või puhurkonvektori küttevõimsus ruumi soojendamisel standardsetes nimitingimustes, väljendatud kilovattides [kW];
      18.   „nimijahutusvõimsus“ (Prated,c
            )– olmejahuti ja/või õhukonditsioneeri või puhurkonvektori jahutusvõimsus ruumi jahutamisel standardsetes nimitingimustes, väljendatud kilovattides [kW];
      19.   „standardsed nimitingimused“– olmejahutite, õhukonditsioneeride ja soojuspumpade töötingimused, mille juures neid katsetatakse, et määrata nende nimiküttevõimsus, nimijahutusvõimsus, müravõimsustase ja/või lämmastikoksiidide heide. Sisepõlemismootorit kasutavate toodete puhul on see mootori ekvivalentne pöörlemiskiirus (Erpmequivalent
         );
      20.   „väljuva vee temperatuur“– olmejahutist väljuva vee temperatuur, väljendatud Celsiuse kraadides.
      II–V lisa jaoks vajalikud lisamõisted on esitatud I lisas.
      Artikkel 3
      Ökodisaininõuded ja ajakava
      1.   Õhukütteseadmete, jahutusseadmete, puhurkonvektorite ja kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite ökodisaini nõuded on sätestatud II lisas.
      2.   Iga seadmeliigi ökodisaininõudeid kohaldatakse vastavalt järgmisele ajakavale.
      
                  a)
               
               
                  Alates 1. jaanuarist 2018:
                  
                              i)
                           
                           
                              peavad õhukütteseadmed vastama II lisa punkti 1 alapunktis a ja punktis 5 sätestatud nõuetele;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              peavad jahutusseadmed vastama II lisa punkti 2 alapunktis a ja punktis 5 sätestatud nõuetele;
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              peavad kõrgel temperatuuril käitatavad protsessijahutid vastama II lisa punkti 3 alapunktis a ja punktis 5 sätestatud nõuetele;
                           
                        
                              iv)
                           
                           
                              peavad puhurkonvektorid vastama II lisa punktis 5 sätestatud nõuetele.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Alates 26. septembrist 2018:
                  
                              i)
                           
                           
                              peavad õhukütteseadmed ja jahutusseadmed vastama II lisa punkti 4 alapunktis a sätestatud nõuetele.
                           
                        
            
                  c)
               
               
                  Alates 1. jaanuarist 2021:
                  
                              i)
                           
                           
                              peavad õhukütteseadmed vastama II lisa punkti 1 alapunktis b sätestatud nõuetele;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              peavad jahutusseadmed vastama II lisa punkti 2 alapunktis b sätestatud nõuetele;
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              peavad kõrgel temperatuuril käitatavad protsessijahutid vastama II lisa punkti 3 alapunktis b sätestatud nõuetele;
                           
                        
                              iv)
                           
                           
                              peavad õhukütteseadmed vastama II lisa punkti 4 alapunktis b sätestatud nõuetele.
                           
                        
            3.   Ökodisaininõuetele vastavust mõõdetakse ja arvutatakse III lisas sätestatud nõuete kohaselt.
      Artikkel 4
      Vastavushindamine
      Tootjad võivad valida, kas kasutada vastavushindamiseks direktiivi 2009/125/EÜ artikli 8 lõikes 2 osutatud menetlust, IV lisas kirjeldatud projekti või kavandi sisemist kontrolli või nimetatud direktiivi V lisas kirjeldatud juhtimissüsteemi.
      Tootjad esitavad tehnilise dokumentatsiooni, mis sisaldab käesoleva määruse II lisa punkti 5 alapunktis c sätestatud teavet.
      Artikkel 5
      Turujärelevalve eesmärgil tehtav kontroll
      Liikmesriikide pädevad asutused kohaldavad direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõikes 2 osutatud turujärelevalve tegemisel käesoleva määruse IV lisas sätestatud kontrollimenetlust, et tagada käesoleva määruse II lisas sätestatud nõuete täitmine.
      Artikkel 6
      Võrdlusalused
      Soovituslikud võrdlusalused, et liigitada käesoleva määruse jõustumise ajal turul kättesaadavaid õhukütteseadmeid, jahutusseadmeid ja kõrgel temperatuuril käitatavaid protsessijahuteid parimate näitajatega seadmeteks, on esitatud V lisas.
      Artikkel 7
      Läbivaatamine
      Komisjon vaatab käesoleva määruse läbi seoses õhukütteseadmete, jahutusseadmete ja kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite tehnika arenguga. Komisjon esitab nimetatud läbivaatamise tulemused ökodisaini nõuandefoorumile hiljemalt 1. jaanuaril 2022. Läbivaatamisel hinnatakse eelkõige järgmisi tahke:
      
                  a)
               
               
                  kas on asjakohane kehtestada külmutusagensitest tuleneva otsese kasvuhoonegaaside heitega seotud ökodisaini nõuded;
               
            
                  b)
               
               
                  kas on asjakohane kehtestada ökodisaini nõuded kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite jaoks, milles kasutatakse aurustiga protsessi, ning kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite jaoks, milles kasutatakse absorptsiooni;
               
            
                  c)
               
               
                  kas on asjakohane kehtestada õhukütteseadmete, jahutusseadmete ja kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite energiatõhususe ja lämmastikoksiidide heitega seotud rangemad ökodisaini nõuded;
               
            
                  d)
               
               
                  kas on asjakohane kehtestada õhukütteseadmete, jahutusseadmete, kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite ja puhurkonvektorite müraemissiooniga seotud rangemad ökodisaini nõuded;
               
            
                  e)
               
               
                  kas on asjakohane kehtestada nõuded heite kohta, lähtudes kasulikust soojus- või jahutusvõimsusest energiakulu asemel;
               
            
                  f)
               
               
                  kas on asjakohane kehtestada ökodisaini nõuded veesoojendi-õhukuumutitele;
               
            
                  g)
               
               
                  kas on asjakohane kehtestada ökodisaini nõuded koduses majapidamises kasutatavatele õhukütteseadmetele;
               
            
                  h)
               
               
                  kas on asjakohane kehtestada ökodisaini nõuded C2- ja C4-õhukuumutitele;
               
            
                  i)
               
               
                  kas on asjakohane kehtestada karmimad ökodisaini nõuded katusele paigaldatavatele ja kanalitega õhukonditsioneeridele ja soojuspumpadele;
               
            
                  j)
               
               
                  kas kolmanda isiku tehtud sertifitseerimine on asjakohane;
               
            
                  k)
               
               
                  kõigi toodete puhul kontrollimisel lubatud hälve, nagu on sätestatud IV lisas esitatud kontrollimenetluses.
               
            Artikkel 8
      Erandid
      1.   Kuni 1. jaanuarini 2018 võivad liikmesriigid lubada lasta turule ja/või võtta kasutusele õhukütteseadmeid, jahutusseadmeid ja kõrgel temperatuuril käitatavaid protsessijahuteid, mis vastavad käesoleva määruse vastuvõtmise ajal kehtivatele siseriiklikele sätetele hooajalise energiatõhususe või hooajalise energiatõhususteguri kohta.
      2.   Kuni 26. septembrini 2018 võivad liikmesriigid lubada lasta turule ja/või võtta kasutusele õhukütteseadmeid ja jahutusseadmeid, mis vastavad käesoleva määruse vastuvõtmise ajal kehtivatele siseriiklikele sätetele lämmastikoksiidide heite kohta.
      Artikkel 9
      Jõustumine
      Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
      
         Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
         Brüssel, 30. november 2016
         
            
               Komisjoni nimel
            
            
               president
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
         (1)  ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.
      
         (2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 20.5.2014, lk 195).
      
         (3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).
      
         (4)  Komisjoni 28. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1188, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kohtkütteseadmete ökodisaini nõuetega (ELT L 193, 21.7.2015, lk 76).
      
         (5)  Komisjoni 6. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 206/2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate kliimaseadmete ja olmeventilaatorite ökodisaini nõuetega (ELT L 72, 10.3.2012, lk 7).
      
         (6)  Komisjoni 2. augusti 2013. aasta määrus (EL) nr 813/2013, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kütteseadmete ja veesoojendite-kütteseadmete ökodisaini nõuetega (ELT L 239, 6.9.2013, lk 136).
      
         (7)  Komisjoni 5. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/1095, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses tööstuslike külmsäilitusseadmete, kiirjahutuskappide, kondensatsiooniseadmete ja protsessijahutite ökodisaini nõuetega (ELT L 177, 8.7.2015, lk 19).
      
         (8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17).
      
         I LISA
         
            II–V lisas kasutatavad mõisted
         
         Peale direktiivis 2009/125/EÜ sätestatud mõistete kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:
         
            üldmõisted:
         
         1)   „teisendustegur“ (CC)– tegur, mis kajastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL (1) IV lisas esitatud ELi hinnangulist keskmist elektritootmistõhusust – 40 %; teisendusteguri väärtus on 2,5;
         2)   „ülemine kütteväärtus“ (GCV)– ühe kütuseühiku täielikul põlemisel eralduv kogu soojushulk, mis tekib hapnikuga põlemisel ja põlemissaaduste jahtumisel ümbritseva keskkonna temperatuurile; see suurus sisaldab ka kütuses leiduvast veest ja kütuses leiduva vesiniku põlemisel tekkiva veeauru kondenseerumissoojust;
         3)   „globaalse soojendamise potentsiaal“ (GWP)– kasvuhoonegaasi mõju kliima soojenemisele võrreldes süsihappegaasi (CO2) vastava mõjuga, mis arvutatakse kui ühe kilogrammi kasvuhoonegaasi potentsiaal soojendada 100 aasta jooksul maailma kliimat võrrelduna ühe kilogrammi süsihappegaasi (CO2) sellise potentsiaaliga; vaadeldavad GWP-väärtused on esitatud määruse (EL) nr 517/2014 I, II ja IV lisas; külmutusagensisegude GWP-väärtused põhinevad määruse (EL) nr 517/2014 IV lisas esitatud meetodil;
         4)   „õhu vooluhulk“– õhuvooluhulk [m3/h], mis on mõõdetud olmejahuti, õhukonditsioneeri või soojuspumba ja puhurkonvektori ruumis asuva ja/või (kui asjakohane) väljas asuva osa õhuväljalaskeava juures jahutamise (või jahutusfunktsioonita seadme korral kütmise) standardsetel nimitingimustel;
         5)   „müravõimsustase“ (LWA
               )– A-kaalutud müravõimsustase [dB] mõõdetuna standardsetel nimitingimustel siseruumis ja/või väljas;
         6)   „lisakütteseade“– õhukütteseadme soojusgeneraator, mis toodab lisasoojust ajal, mil küttekoormus ületab põhisoojusgeneraatori küttevõimsuse;
         7)   „põhisoojusgeneraator“– sellise õhukütteseadme soojusgeneraator, mille toodetud soojus moodustab küttehooajal toodetud kogusoojusest kõige suurema osa;
         8)   „kütmise sesoonne energiatõhusus“ (ηs,h
               )– õhukütteseadme aastase võrdlusküttevajaduse (asjaomasel küttehooajal) ja aastase tarbitud kütmisenergia suhe [ %] korrigeerituna temperatuuriregulaatori mõju ja põhjaveepumba/-pumpade elektritarbimisega (kui asjakohane);
         9)   „jahutamise sesoonne energiatõhusus“ (ηs,c
               )– jahutusseadme aastase võrdlusjahutusvajaduse (asjaomasel jahutusperioodil) ja aastase tarbitud jahutusenergia suhe [ %] korrigeerituna temperatuuriregulaatori mõju ja põhjaveepumba/-pumpade elektritarbimisega (kui asjakohane);
         10)   „temperatuuriregulaator“– seade, mis võimaldab lõppkasutajal seadistada ruumitemperatuuri teatavateks ajavahemikeks ja edastab andmeid (nt tegelik ruumi- ja/või välistemperatuur) õhukütte- või jahutamistoote liidesele (nt protsessor), aidates sellega reguleerida ruumitemperatuuri;
         11)   „konkreetse välistemperatuuri järjekorranumber“ (binj
               )– sellise välistemperatuuri (Tj
            ) järjekorranumber kraadtundide tabelis, millele vastab teatav arv sellise välistemperatuuriga kraadtunde (hj
            ), nagu on esitatud III lisa tabelites 26–28;
         12)   „kraadtunnid“ (hj
               )– iga konkreetse välistemperatuuri tundide arv hooajal (väljendatuna tundidena aastas), nagu on esitatud III lisa tabelites 26–28;
         13)   „ruumitemperatuur“ (Tin
               )– kuivtermomeetriga määratud ruumitemperatuur [°C] (suhtelist niiskust võib näidata sellele vastava märgtermomeetri näiduga);
         14)   „välistemperatuur“ (Tj
               )– kuivtermomeetriga mõõdetud välisõhutemperatuur [°C] (välisõhu suhtelist niiskust võib näidata sellele vastava märgtermomeetri näiduga);
         15)   „võimsuse reguleerimine“– soojuspumba, õhukonditsioneeri, olmejahuti või kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti võime muuta oma kütmis- või jahutusvõimsust külmutusagensi mahulise vooluhulga muutmisega; see võime on fikseeritud, kui mahulist vooluhulka ei saa muuta; astmeline, kui mahulist vooluhulka saab muuta kahe astme piires; ja muudetav, kui mahulist vooluhulka on võimalik muuta kolme või enama astme piires;
         16)   „kaotegur“ ((Cdh
               ) kütmise korral või (Cdc
               ) jahutamise või külmutamise korral)– toote tsüklilisest tööst tingitud tõhususe vähenemise näitaja; kui seda ei mõõdeta, kasutatakse õhukonditsioneeri või soojuspumba korral kaoteguri vaikeväärtust 0,25 ja olmejahuti või kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti korral 0,9;
         17)   „lämmastikoksiidide heide“– gaasilist või vedelkütust kasutava õhukütte- või jahutusseadme tekitatav lämmastikmonooksiidi ja lämmastikdioksiidi summaarne heide väljendatuna lämmastikdioksiidi sisaldusena [mg/kWh] kütuse ülemise kütteväärtuse alusel nimiküttevõimsusel;
         
            õhukuumutitega seotud mõisted:
         
         18)   „õhukuumuti“– õhukütteseade, mis annab soojuse soojusgeneraatorilt üle otse õhule ja salvestab või levitab seda õhkküttesüsteemis;
         19)   „gaasilist või vedelkütust kasutav õhukuumuti“– õhukuumuti, mis kasutab gaasilist või vedelkütust põletavat soojusgeneraatorit;
         20)   „elektriline õhukuumuti“– õhukuumuti, mis kasutab elektrivoolu soojuslikul toimel põhinevat soojusgeneraatorit;
         21)   „B1-tüüpi õhukuumuti“– gaasilist või vedelkütust kasutav õhukuumuti, mis on mõeldud ühendamiseks korstnaga, mis viib ruumist, kus B1-tüüpi õhukuumuti asub, välja põlemissaaduste jäägid, ja võtma põlemiseks vajalikku õhku otse ruumist; B1-tüüpi õhukuumutit turustatakse ainult B1-tüüpi õhukuumutina;
         22)   „C2-tüüpi õhukuumuti“– gaasilist või vedelkütust kasutav õhukuumuti, mis võtab põlemiseks vajalikku õhku ühislõõrisüsteemist, millega on ühendatud mitu seadet, ja mis juhib põlemissaaduste jäägid samasse lõõrisüsteemi; C2-tüüpi õhukuumutit turustatakse ainult C2-tüüpi õhukuumutina;
         23)   „C4-tüüpi õhukuumuti“– gaasilist või vedelkütust kasutav õhukuumuti, mis võtab põlemiseks vajalikku õhku ühislõõrisüsteemist, millega on ühendatud mitu seadet, ja mis juhib põlemissaaduste jäägid lõõrisüsteemi eraldi lõõri; C4-tüüpi õhukuumutit turustatakse ainult C4-tüüpi õhukuumutina;
         24)   „miinimumvõimsus“– õhukuumuti vähim küttevõimsus (Pmin
            ) [kW];
         25)   „kasutegur nimiküttevõimsusel“ (ηnom
               )– nimiküttevõimsuse ja selle saavutamiseks kasutatava koguenergia suhe [%], kusjuures kogusisendenergia on arvutatud gaasilise või vedelkütuse korral kütuse ülemise kütteväärtuse järgi;
         26)   „kasutegur miinimumvõimsusel“ (ηpl
               )– miinimumküttevõimsuse ja selle saavutamiseks kasutatava koguenergia suhe [%], kusjuures kogusisendenergia on arvutatud kütuse ülemise kütteväärtuse järgi;
         27)   „kütmise sesoonne energiatõhusus tööseisundis“ (ηs,on
               )– sesoonse energiatõhususe ja kiirgusliku kasuteguri korrutis, väljendatud protsentides;
         28)   „sesoonne energiatõhusus“ (ηs,th
               )– nimiküttevõimsusel määratud kasuteguri ja miinimumvõimsusel määratud kasuteguri kaalutud keskmine, võttes arvesse välispiirete soojuskadu;
         29)   „kiirgustõhusus“ (ηs,flow
               )– tööseisundi kütmise sesoonse energiatõhususe arvutamisel kasutatav korrektsioon, milles arvestatakse soojendatava õhu ekvivalentset voolukiirust ja küttevõimsust;
         30)   „välispiirete soojuskaotegur“ (Fenv
               )– kütmise sesoonses energiatõhususes sisalduv soojuskadu [%], mis on tingitud soojusgeneraatori tekitatud soojuse kaost väljapoole köetavat ruumi;
         31)   „lisaelektritarbimine“– kütmise sesoonses energiatõhususes sisalduv energiakadu [%], mis on tingitud elektrienergia tarbimisest nimiküttevõimsusel (elmax
            ), miinimumvõimsusel (elmin
            ) ja ooteseisundis (elsb
            );
         32)   „püsisüütajakadu“– kütmise sesoonses energiatõhususes sisalduv kadu [%], mis on tingitud süütepõleti energiatarbimisest;
         33)   „püsisüütaja energiatarbimine“ (Pign
               )– põhipõleti süütamiseks ette nähtud süütepõleti (mille saab kustutada ainult kasutaja) tarbitav energia [W] kütuse ülemise kütteväärtuse alusel;
         34)   „õhulõõri soojuskadu“– kütmise sesoonses energiatõhususes sisalduv energiakadu [%] ajal, mil põhigeneraator ei tööta;
         
            soojuspumpade, õhukonditsioneeride ja olmejahutitega seotud mõisted:
         
         35)   „soojuspump“– õhukütteseade:
         
                     a)
                  
                  
                     mille välissoojusvaheti (aurusti) kogub soojust ümbritsevast õhust, ventilatsiooniõhust, veest või pinnasest;
                  
               
                     b)
                  
                  
                     mille soojusgeneraator kasutab auru kokkusurumise tsüklit või neeldumistsüklit;
                  
               
                     c)
                  
                  
                     mille ruumis asuv soojusvaheti (kondensaator) eraldab soojust õhkküttesüsteemi;
                  
               
                     d)
                  
                  
                     millel võib olla lisakütteseade;
                  
               
                     e)
                  
                  
                     mis võib olla reverseeritav, mille korral võib see toimida õhukonditsioneerina;
                  
               36)   „õhk-õhk-soojuspump“– soojuspump, mille soojusgeneraator töötab elektri- või sisepõlemismootori jõul toimuva auru kokkusurumise tsükliga ning välissoojusvaheti (aurusti) võimaldab võtta soojust ümbritsevast õhust;
         37)   „vesi/soojuskandja-õhk-soojuspump“– soojuspump, mille soojusgeneraator töötab elektri- või sisepõlemismootori jõul toimuva auru kokkusurumise tsükliga ning välissoojusvaheti (aurusti) võimaldab soojuse ülekandumist vee või soojuskandjaga;
         38)   „katusele paigaldatav soojuspump“– elektrikompressoriga õhk-õhk-soojuspump, mille aurusti, kompressor ja kondensaator on ühendatud üheks seadmeks;
         39)   „neeldumistsükliga soojuspump“– soojuspump, mille soojusgeneraator kasutab kütuste välisel põlemisel põhinevat neeldumistsüklit ja/või soojust;
         40)   „mitmeosaline soojuspump“– soojuspump, mis koosneb mitmest siseruumis paiknevast seadmest, ühest või mitmest külmutusahelast, ühest või mitmest kompressorist ja ühest või mitmest välisest seadmest ning mille ruumisiseseid seadmeid võib, aga ei pruugi saada eraldi juhtida;
         41)   „õhukonditsioneer“– jahuti, mida kasutatakse ruumide jahutamiseks ja:
         
                     a)
                  
                  
                     mille ruumis asuv soojusvaheti (aurusti) kogub soojust õhkjahutussüsteemist (soojusallikas);
                  
               
                     b)
                  
                  
                     mille külmageneraator kasutab auru kokkusurumise tsüklit või neeldumistsüklit;
                  
               
                     c)
                  
                  
                     mille välissoojusvaheti (kondensaator) eraldab soojust ümbritsevasse õhku, vette või pinnasesse (soojusvastuvõtjad) ja millel võib olla väljastpoolt lisatud vee aurustumisel põhinev soojusülekanne;
                  
               
                     d)
                  
                  
                     mis võib olla reverseeritav, mille puhul võib see toimida soojuspumbana;
                  
               42)   „õhk-õhk-konditsioneer“– õhukonditsioneer, millel on külmageneraator, mis kasutab elektri- või sisepõlemismootori jõul toimuvat auru kokkusurumise tsüklit ning mille välissoojusvaheti (kondensaator) võimaldab soojuse ülekandumist õhku;
         43)   „vesi/soojuskandja-õhk-konditsioneer“– õhukonditsioneer, millel on külmageneraator, mis kasutab elektri- või sisepõlemismootori jõul toimivat auru kokkusurumise tsüklit ning mille välissoojusvaheti (kondensaator) võimaldab soojuse ülekandumist vee või soojuskandjaga;
         44)   „katusele paigaldatav õhukonditsioneer“– elektrikompressoriga õhk-õhk-konditsioneer, mille aurusti, kompressor ja kondensaator on ühendatud üheks seadmeks;
         45)   „mitmeosaline õhukonditsioneer“– õhukonditsioneer, mis koosneb mitmest siseruumis paiknevast seadmest, ühest või mitmest külmutusahelast, ühest või mitmest kompressorist ja ühest või mitmest välisest seadmest ning mille ruumisiseseid seadmeid võib, aga ei pruugi saada eraldi juhtida;
         46)   „neeldumistsükliga õhukonditsioneer“– konditsioneer, mille külmageneraator kasutab neeldumistsüklit, mis põhineb väljaspool toimuval kütuste põletamisel ja/või soojusel;
         47)   „õhk-vesi-olmejahuti“– olmejahuti, mille külmageneraator kasutab elektri- või sisepõlemismootori jõul toimivat auru kokkusurumise tsüklit ning välissoojusvaheti (kondensaator) võimaldab soojuse ülekandumist õhku (sh väljastpoolt lisatud vee aurustumisel põhinevat soojusülekannet õhku);
         48)   „vesi/soojuskandja-vesi-olmejahuti“– olmejahuti, mille külmageneraator kasutab elektri- või sisepõlemismootori jõul toimivat auru kokkusurumise tsüklit ning välissoojusvaheti (kondensaator) võimaldab soojuse ülekandumist vee või soojuskandjaga (v.a lisatud vee aurustumisel põhinev soojusülekanne);
         49)   „neeldumistsükliga olmejahuti“– olmejahuti, mille külmageneraator kasutab neeldumistsüklit, mis põhineb väljaspool toimuval kütuste põletamisel ja/või soojusel;
         
            soojuspumpade, õhukonditsioneeride ja olmejahutitega seotud arvutusmõisted:
         
         50)   „arvutuslikud võrdlustingimused“– III lisa tabelis 24 esitatud andmete kogum, mis sisaldab arvutuslikku võrdlustemperatuuri, maksimaalset tasakaalutemperatuuri ja maksimaalset piirtöötemperatuuri;
         51)   „arvutuslik võrdlustemperatuur“– välistemperatuur kas jahutamiseks (Tdesign,c
            ) või kütmiseks (Tdesign,h
            ) [°C] III lisa tabeli 24 kohaselt, mille puhul osalise koormuse tegur on 1 ja mis muutub olenevalt jahutus- või küttehooajast;
         52)   „tasakaalutemperatuur“ (Tbiv
               )– tootja esitatud välistemperatuur (Tj
            ) [°C], mille juures on esitatud soojusvõimsus võrdne osalise küttekoormusega ja millest madalamal temperatuuril on osalise küttekoormuse saavutamiseks vaja esitatud küttevõimsust täiendada elektrilise varusoojendi võimsusega;
         53)   „piirtöötemperatuur“ (Tol
               )– tootja esitatud välistemperatuur [°C] kütmiseks, millest madalamal temperatuuril ei suuda soojuspump tagada mingit küttevõimsust ja esitatud küttevõimsus on 0;
         54)   „osalise koormuse tegur“ (pl(Tj
               ))– välistemperatuur miinus 16 °C jagatuna arvutusliku võrdlustemperatuuriga miinus 16 °C kas jahutamise või kütmise korral;
         55)   „hooaeg“– ümbritseva keskkonna tingimused, mis tähistavad kas kütte- või jahutushooaega ning näitavad hooaja kõigi välistemperatuuride kraadtunde;
         56)   „osaline küttekoormus“ (Ph(Tj
               ))– küttekoormus [kW] konkreetse välistemperatuuri korral, mis saadakse arvutusliku küttekoormuse korrutamisel osalise koormuse teguriga;
         57)   „osaline jahutuskoormus“ (Pc(Tj
               ))– jahutuskoormus [kW] konkreetse välistemperatuuri korral, mis saadakse arvutusliku jahutuskoormuse korrutamisel osalise koormuse teguriga;
         58)   „sesoonne energiatõhusustegur“ (SEER)– õhukonditsioneeri või olmejahuti üldine energiatõhusustegur jahutushooajal arvutatuna aastase võrdlusjahutusvajaduse jagamisel aastas jahutamiseks kuluva energiaga;
         59)   „sesoonne soojustegur“ (SCOP)– elektrit kasutava soojuspumba üldine soojustegur küttehooaja kohta arvutatuna aastase võrdlusküttevajaduse jagamisel aastase kütteenergiatarbimisega;
         60)   „aastane võrdlusjahutusvajadus“ (QC
               )– võrdlusjahutusvajadus [kWh], mis tuleb võtta aluseks SEERi arvutamisel ja mille leidmiseks korrutatakse arvutuslik jahutuskoormus Pdesign,c
             jahutuse tööseisundi ekvivalenttundide arvuga (HCE
            );
         61)   „aastane võrdlusküttevajadus“ (QH
               )– määratud küttehooaja võrdlusküttevajadus [kWh], mis tuleb võtta aluseks SCOPi arvutamisel ja mille leidmiseks korrutatakse arvutuslik küttekoormus (Pdesign,h
            ) kütmise tööseisundi ekvivalenttundide arvuga (HHE
            );
         62)   „aastane jahutusenergiatarbimine“ (QCE
               )– energia [kWh], mida on vaja aastase võrdlusjahutusvajaduse katmiseks ning mille leidmiseks jagatakse aastane võrdlusjahutusvajadus tööseisundi sesoonse energiatõhususteguriga SEERon
             ning seadme elektritarbimisega jahutushooajal termostaadi algatatud puhke-, oote-, puhke- ja kambrikütteseisundis;
         63)   „aastane kütteenergiatarbimine“ (QHE
               )– energia [kWh], mida on vaja aastase võrdlusküttevajaduse rahuldamiseks määratud küttehooajal ning mille leidmiseks jagatakse aastane võrdlusküttevajadus sesoonse soojusteguriga tööseisundis (SCOPon
            ) ja seadme elektritarbimisega küttehooajal termostaadiga algatatud puhkeseisundis, ooteseisundis, puhkeseisundis ja kambrikütteseisundis;
         64)   „jahutuse tööseisundi ekvivalenttundide arv“ (HCE
               )– hinnanguline tundide arv aastas, mille jooksul peab seade tagama arvutusliku jahutuskoormuse (Pdesign,c
            ), et saaks rahuldatud aastane võrdlusjahutusvajadus;
         65)   „kütmise tööseisundi ekvivalenttundide arv“ (HHE
               )– hinnanguline tundide arv aastas, mille jooksul soojuspumbaga õhukütteseade peab tagama arvutusliku küttekoormuse, et rahuldada aastane võrdlusküttevajadus;
         66)   „sesoonne energiatõhusustegur tööseisundis“ (SEERon
               )– jahutuse tööseisundis seadme keskmine energiatõhusustegur, mille saamiseks arvestatakse osalist koormust ja välistemperatuuridele vastavaid energiatõhusustegureid (EERbin
            (Tj
            )) ning mis on kaalutud kraadtundidega;
         67)   „sesoonne soojustegur tööseisundis“ (SCOPon
               )– tööseisundis soojuspumba keskmine soojustegur küttehooajal, mille arvutamisel võetakse arvesse osalist koormust, varuelektriküttevõimsust (vajaduse korral) ja välistemperatuuridele vastavaid soojustegureid (COPbin
            (Tj
            )) ning mis kaalutakse vastavate kraadtundidega;
         68)   „konkreetsele välistemperatuurile vastav soojustegur“ (COPbin
               (Tj
               ))– soojuspumba soojustegur hooaja konkreetse välistemperatuuri (Tj
            ) korral, mille arvutamisel võetakse arvesse osalist koormust, esitatud võimsust ja esitatud soojustegurit (COPd
            (Tj
            )) ning mis on muude välistemperatuuride jaoks leitav inter- või ekstrapoleerimisega ja mida vajaduse korral parandatakse sobiva kaoteguriga;
         69)   „välistemperatuurile vastav energiatõhusustegur“ (EERbin
               (Tj
               ))– hooaja igale konkreetsele välistemperatuurile (Tj
            ) vastav energiatõhusustegur, mis on saadud osalise koormuse, esitatud võimsuse ja esitatud energiatõhususteguri (EERd
            (Tj
            )) alusel ning mis on muude välistemperatuuride jaoks leitav inter- või ekstrapoleerimisega ja mida vajaduse korral parandatakse sobiva kaoteguriga;
         70)   „esitatud küttevõimsus“ (Pdh(Tj
               ))– konkreetsele välistemperatuuri (Tj
            ) ja ruumitemperatuuri (Tin
            ) kombinatsioonile vastav soojuspumba auru kokkusurumise tsükli küttevõimsus [kW], mille on avaldanud tootja;
         71)   „esitatud jahutusvõimsus“ (Pdc(Tj
               ))– konkreetsele välistemperatuuri (Tj
            ) ja ruumitemperatuuri (Tin
            ) kombinatsioonile vastav õhukonditsioneeri või olmejahuti auru kokkusurumise tsükli jahutusvõimsus [kW], mille on esitanud tootja;
         72)   „arvutuslik küttekoormus“ (Pdesign,h
               )– arvutuslikul võrdlustemperatuuril soojuspumbale rakendatav küttekoormus [kW], mis võrdub osalise küttekoormusega, kui välistemperatuur (Tj
            ) on võrdne kütmise arvutusliku võrdlustemperatuuriga (Tdesign,h
            );
         73)   „arvutuslik jahutuskoormus“ (Pdesign,c
               )– olmejahutile või õhukonditsioneerile arvutuslikel võrdlustingimustel rakendatav jahutuskoormus [kW], mis on võrdne esitatud jahutusvõimsusega, kui välistemperatuur (Tj
            ) on võrdne jahutamise arvutusliku võrdlustemperatuuriga (Tdesign,c
            );
         74)   „esitatud soojustegur“ (COPd
               (Tj
               ))– soojustegur piiratud arvu välistemperatuuride (Tj
            ) korral;
         75)   „esitatud energiatõhusustegur“ (EERd
               (Tj
               ))– energiatõhusustegur piiratud arvu välistemperatuuride (Tj
            ) korral;
         76)   „varuelektrikütte võimsus“ (elbu(Tj
               ))– sellise reaalse või oletatava lisakütteseadme küttevõimsus [kW], mille COP on 1 ja mis täiendab esitatud küttevõimsust (Pdh(Tj
            )), et saavutada osaline küttekoormus (Ph(Tj
            )) juhul, kui konkreetse välistemperatuuri (Tj
            ) korral on Pdh(Tj
            ) väiksem kui Ph(Tj
            );
         77)   „võimsustegur“– osalise küttekoormuse (Ph
            (Tj
            )) ja esitatud küttevõimsuse (Pdh
            (Tj
            )) jagatis või osalise jahutuskoormuse (PC(Tj
            )) ja esitatud jahutusvõimsuse (Pdc
            (Tj
            )) jagatis;
         
            õhukütte- ja jahutusseadmete kütmise või jahutuse sesoonse energiatõhususe arvutamisega seotud tööseisundid:
         
         78)   „tööseisund“– seadmes sisselülitatud kütte- või jahutusseisund hoone kütte- või jahutuskoormuse ajal; see võib sisaldada seadme tsüklilist sisse- ja väljalülitumist, et saavutada või hoida ruumis vajalikku õhutemperatuuri;
         79)   „ooteseisund“– olek, milles õhukuumuti, olmejahuti, õhukonditsioneer või soojuspump on ühendatud vooluvõrku, sõltub sealt saadavast sisendenergiast ning võimaldab kasutada üksnes järgmisi funktsioone, mis võivad toimida määramata aja jooksul: taasaktiveerimisfunktsioon eraldi või koos kas ainult selle funktsiooni ja/või teabe või oleku kuvamisega;
         80)   „taasaktiveerimisfunktsioon“– funktsioon, mis hõlbustab lisafunktsioone (sh põhifunktsiooni) pakkuvate teiste seisundite (sh tööseisundi) sisselülitamist, kasutades eraldiseisvat lülitit (sh kaugjuhtimist võrgu kaudu), sisemist sensorit või taimerit;
         81)   „teabe või oleku kuvamine“– pidev funktsioon, mis annab teavet või kuvab seadme olekut (sh kella);
         82)   „puhkeseisund“– olek, milles olmejahuti, õhukonditsioneer või soojuspump on ühendatud vooluvõrku, kuid ei täida ühtegi funktsiooni; puhkeseisundiks loetakse ka olek, milles on kuvatud üksnes teave, et seade on puhkeseisundis, samuti olek, milles Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/108/EÜ (2) kohaselt täidetakse ainult elektromagnetilise ühilduvuse tagamiseks vajalikke funktsioone;
         83)   „termostaadi algatatud puhkeseisund“– olek ajal, mil puudub jahutus- või küttekoormus ja mille korral on jahutus- või küttefunktsioon küll sisse lülitatud, kuid seade ei tööta; tsüklilisi sisse- ja väljalülitumisi tööseisundis ei loeta termostaadi algatatud puhkeseisundiks;
         84)   „kambrikütteseisund“– olek, milles seade on aktiveerinud kütteseadise, et vältida külmutusagensi liikumist kompressorisse, et piirata külmutusagensi kontsentratsiooni õlis kompressori käivitumisel;
         85)   „energiatarbimine puhkeseisundis“ (POFF
               )– seadme energiatarbimine [kW] ajal, mil seade on puhkeseisundis;
         86)   „energiatarbimine termostaadi algatatud puhkeseisundis“ (PTO
               )– seadme energiatarbimine [kW] ajal, mil seade on termostaadi algatatud puhkeseisundis;
         87)   „energiatarbimine ooteseisundis“ (PSB
               )– seadme energiatarbimine [kW] ajal, mil seade on ooteseisundis;
         88)   „energiatarbimine kambrikütteseisundis“ (PCK
               )– seadme energiatarbimine [kW] ajal, mil seade on kambrikütteseisundis;
         89)   „puhkeseisundi tundide arv“ (HOFF
               )– tundide arv aastas [h/a], mille jooksul seade loetakse olevat puhkeseisundis ning mis sõltub määratud hooajast ja funktsioonist;
         90)   „termostaadi algatatud puhkeseisundi tundide arv“ (HTO
               )– tundide arv aastas [h/a], mille jooksul seade loetakse olevat termostaadi algatatud puhkeseisundis ning mis sõltub määratud hooajast ja funktsioonist;
         91)   „ooteseisundi tundide arv“ (HSB
               )– tundide arv aastas [h/a], mille jooksul seade loetakse olevat ooteseisundis ning mis sõltub määratud hooajast ja funktsioonist;
         92)   „kambrikütteseisundi tundide arv“ (HCK
               )– tundide arv aastas [h/a], mille jooksul seade loetakse olevat kambrikütte tööseisundis ning mis sõltub määratud hooajast ja funktsioonist;
         
            kütuseid kasutavate õhukonditsioneeride, olmejahutite ja soojuspumpadega seotud arvutusmõisted:
         
         93)   „sesoonne primaarenergia tegur jahutusseisundis“ (SPERc
               )– kütusel töötava õhukonditsioneeri või olmejahuti üldine energiatõhusustegur jahutushooajal;
         94)   „sesoonne gaasikasutustõhusus jahutusseisundis“ (SGUEc
               )– gaasikasutustõhusus kogu jahutushooajal;
         95)   „gaasikasutustõhusus osalisel koormusel“– gaasi kasutamise tõhusus jahutamisel (GUEc,bin
            ) või kütmisel (GUEh,bin
            ) teatud välistemperatuuri (Tj
            ) korral;
         96)   „gaasikasutustõhusus esitatud võimsusel“– gaasi kasutamise tõhusus jahutamisel (GUEcDC
            ) või kütmisel (GUEhDC
            ) esitatud võimsuse tingimustes (esitatud III lisa tabelis 21) korrigeerituna seadme võimaliku tsüklilise toimimisega, kui efektiivne jahutusvõimsus (QEc
            ) ületab jahutuskoormust (Pc
            (Tj
            )) või efektiivne küttevõimsus (QEh
            ) ületab küttekoormust (Ph
            (Tj
            ));
         97)   „efektiivne jahutusvõimsus“ (QEc
               )– mõõdetud jahutusvõimsus [kW], mida on korrigeeritud soojusega, mis pärineb läbi ruumisisese soojusvaheti soojusülekandeaine ringlust tekitavast seadmest (pump/pumbad või puhur/puhurid);
         98)   „efektiivne soojustagastusvõimsus“– mõõdetud soojustagastusvõimsus (kütmise korral (QEhr,h
            ) ja jahutamise korral (QEhr,c
            )) [kW], mida on korrigeeritud soojusega, mis pärineb soojustagastusahela seadmest (pump/pumbad);
         99)   „mõõdetud sisendsoojus jahutamiseks“ (Qgmc
               )– mõõdetud sisendkütuse panus [kW] osalise koormuse tingimustes (esitatud III lisa tabelis 21);
         100)   „sesoonne lisaenergiategur jahutusseisundis“ (SAEFc
               )– lisaenergiatõhusus jahutushooajal, võttes arvesse ka termostaadi algatatud puhkeseisundit, ooteseisundit, puhkeseisundit ja kambrikütteseisundit;
         101)   „aastane võrdlusjahutusvajadus“ (QC
               )– aastane jahutusvajadus arvutatuna arvutusliku jahutuskoormuse (Pdesign,c
            ) korrutamisega jahutuse tööseisundi ekvivalenttundide arvuga (HCE
            );
         102)   „sesoonne lisaenergiategur jahutuse tööseisundis“ (SAEFc,on
               )– lisaenergiatõhusus määratud jahutushooajal, mitte arvestades termostaadi algatatud puhkeseisundit, ooteseisundit, puhkeseisundit ja kambrikütteseisundit;
         103)   „lisaenergiategur jahutusseisundis osalisel koormusel“ (AEFc,bin
               )– lisaenergiatõhusus jahutamisel konkreetse välistemperatuuri (Tj
            ) korral;
         104)   „sisendelektrienergia jahutusseisundis“ (PEc
               )– efektiivne sisendelektrienergia jahutamisel [kW];
         105)   „sesoonne primaarenergia tegur kütteseisundis“ (SPERh
               )– kütusel töötava soojuspumba üldine energiatõhusustegur, mis iseloomustab küttehooaega;
         106)   „sesoonne gaasikasutustõhusus kütteseisundis“ (SGUEh
               )– gaasikasutustõhusus küttehooajal;
         107)   „efektiivne jahutusvõimsus“ (QEh
               )– mõõdetud küttevõimsus [kW], mida on korrigeeritud soojusega, mis pärineb seadmest (pump/pumbad või puhur/puhurid), mis tekitab soojusülekandeaine ringlust läbi ruumisisese soojusvaheti;
         108)   „mõõdetud sisendsoojus kütmiseks“ (Qgmh
               )– mõõdetud kütuse sisendkogus [kW] osalise koormuse tingimustes (esitatud III lisa tabelis 21);
         109)   „sesoonne lisaenergiategur kütteseisundis“ (SAEFh
               )– lisaenergiatõhusus küttehooajal, võttes arvesse ka termostaadi algatatud puhkeseisundit, ooteseisundit, puhkeseisundit ja kambrikütteseisundit;
         110)   „aastane võrdlusküttevajadus“ (QH
               )– aastane küttevajadus arvutatuna arvutusliku küttekoormuse korrutamisel kütmise aastase kütmise tööseisundi ekvivalenttundide arvuga (HHE
            );
         111)   „sesoonne lisaenergiategur kütmise tööseisundis“ (SAEFh,on
               )– lisaenergiatõhusus küttehooajal, mitte arvestades termostaadi algatatud puhkeseisundit, ooteseisundit, puhkeseisundit ja kambrikütteseisundit;
         112)   „lisaenergiategur kütteseisundis osalisel koormusel“ (AEFh,bin
               )– lisaenergiatõhusus kütmisel konkreetse välistemperatuuri Tj
             korral;
         113)   „lisaenergiategur esitatud võimsusel“– lisaenergiategur jahutamisel (AEFc,dc
            ) või kütmisel (AEFh,dc
            ) osalise koormuse tingimustes (esitatud III lisa tabelis 21) korrigeerituna seadme võimaliku tsüklilise toimimisega, kui efektiivne jahutusvõimsus (QEc
            ) ületab jahutuskoormust (Pc
            (Tj
            )) või efektiivne küttevõimsus (QEh
            ) ületab küttekoormust (Ph
            (Tj
            ));
         114)   „sisendelektrienergia kütteseisundis“ (PEh
               )– efektiivne sisendelektrienergia kütmisel [kW];
         115)   „sisepõlemismootoriga soojuspumpade, olmejahutite ja õhukonditsioneeride NOx-heited“– sisepõlemismootoriga soojuspumpade, olmejahutite ja õhukonditsioneeride tekitatud lämmastikmonooksiidi ja lämmastikdioksiidi heidete summa mõõdetuna standardsetel nimitingimustel, kasutades mootori ekvivalentset pöörlemiskiirust, ja väljendatuna lämmastikdioksiidi kogusena [mg] kütteenergia [kWh] kohta, kasutades kütuse ülemist kütteväärtust;
         116)   „mootori ekvivalentne pöörlemiskiirus“ (Erpmequivalent
               )– sisepõlemismootori pöörlemiskiirus [p/min], mis on arvutatud 70, 60, 40 ja 20 % osalise küttekoormuse korral (või jahutuskoormuse korral, kui kütmisfunktsioon puudub) ning kaalutud vastavalt teguritega 0,15, 0,25, 0,30 ja 0,30;
         
            kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutitega seotud mõisted:
         
         
            
               117)
               
               „nimisisendvõimsus“ (DA
                  ) –
             elektriline sisendvõimsus, mida kõrgel temperatuuril käitatav protsessijahuti (koos kompressori, kondensaatori puhurite või pumpade, aurustipumpade ja võimalike lisaseadmetega) vajab nimijahutusvõimsuse saavutamiseks, väljendatuna kilovattides kahe kümnendkoha täpsusega;
         
            
               118)
               
               „nimienergiatõhusustegur“ (EERA
                  ) –
             nimijahutusvõimsuse [kW] ja nimisisendvõimsuse [kW] jagatis kahe kümnendkoha täpsusega;
         
            
               119)
               
               „sesoonne energiatõhusustegur“ (SEPR) –
             kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti energiatõhusustegur standardsetel nimitingimustel, mis iseloomustab koormuse ja ümbritseva keskkonna temperatuuri muutumist aasta jooksul ning mille arvutamiseks jagatakse aastane jahutusvajadus aastase elektritarbimisega;
         
            
               120)
               
               „aastane jahutusvajadus“ –
             summa, mille liikmeteks on igale konkreetsele välistemperatuurile vastava jahutuskoormuse ja vastavate kraadtundide korrutis;
         
            
               121)
               
               „jahutuskoormus“ –
             nimijahutusvõimsus korrutatuna kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti osalise koormuse teguriga ja väljendatuna kilovattides kahe kümnendkoha täpsusega;
         
            
               122)
               
               „osaline koormus“ (PC
                  (Tj
                  )) –
             jahutuskoormus konkreetse ümbritseva keskkonna temperatuuri (Tj
            ) korral, arvutatuna maksimaalse koormuse korrutamisega kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite samale ümbritseva keskkonna temperatuurile (Tj
            ) vastava osalise koormuse teguriga ja väljendatuna kilovattides kahe kümnendkoha täpsusega;
         
            
               123)
               „kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite osalise koormuse tegur“ (PR
               (Tj
               )):
         
         
                     a)
                  
                  
                     õhkjahutusega kondensatsiooni kasutavate kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite korral ümbritseva keskkonna temperatuur Tj
                         miinus 5 °C jagatuna ümbritseva keskkonna võrdlustemperatuuriga miinus 5 °C, korrutatuna 0,2-ga ja liidetuna 0,8-le. Ümbritseva keskkonna võrdlustemperatuurist kõrgema temperatuuri korral on kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite osalise koormuse tegur 1. Temperatuurist 5 °C madalama ümbritseva keskkonna temperatuuri korral on kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite osalise koormuse tegur 0,8;
                  
               
                     b)
                  
                  
                     vesijahutusega kondensatsiooni kasutavate kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite korral vee sisendi temperatuur (kondensaatori vee sisend) miinus 9 °C jagatuna ümbritseva keskkonna (vee sisendist kondensaatorini) (30 °C) võrdlustemperatuuriga miinus 9 °C korrutatuna 0,2-ga ja liidetuna 0,8-le. Ümbritseva keskkonna (kondensaatori veesisend) võrdlustemperatuurist kõrgema temperatuuri korral on kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite osalise koormuse tegur 1. Temperatuurist 9 °C madalama ümbritseva keskkonna (kondensaatori veesisend) temperatuuri korral on kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite osalise koormuse tegur 0,8;
                  
               
                     c)
                  
                  
                     väljendatakse protsentides ühe kümnendkoha täpsusega;
                  
               
            
               124)
               
               „aastane elektritarbimine“ –
             summa, mille liikmed on välistemperatuurile vastava jahutusvajaduse teguri ja asjaomasele välistemperatuurile vastava energiatõhususteguri jagatised, mis on korrutatud vastavate kraadtundide arvuga;
         
            
               125)
               „ümbritseva keskkonna temperatuur“ –
         
         
                     a)
                  
                  
                     kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite korral, millel on õhkjahutusega kondensaator, kuivtermomeetriga mõõdetud õhutemperatuur [°C];
                  
               
                     b)
                  
                  
                     kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite korral, millel on vesijahutusega kondensaator, kondensaatorisse siseneva vee temperatuur [°C];
                  
               
            
               126)
               
               „ümbritseva keskkonna võrdlustemperatuur“ –
             ümbritseva keskkonna temperatuur [°C], mille korral on kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite osalise koormuse tegur 1. Võrdlustemperatuuriks määratakse 35 °C. Kõrgel temperatuuril käitatavate õhkjahutusega protsessijahutite korral on kondensaatorisse siseneva õhu temperatuur 35 °C ja kõrgel temperatuuril käitatavate vesijahutusega protsessijahutite korral kondensaatorisse siseneva vee temperatuur 30 °C, kusjuures kondensaatorini jõudva välisõhu temperatuur on 35 °C;
         
            
               127)
               
               „energiatõhusustegur osalisel koormusel“ (EERPL
                  (Tj
                  )) –
             aasta konkreetsele välistemperatuurile vastav energiatõhusustegur, mis on saadud teatavatele välistemperatuuridele vastavate esitatud energiatõhusustegurite (EERDC
            ) alusel ja arvutatud teiste välistemperatuuride jaoks lineaarse interpoleerimisega;
         
            
               128)
               
               „esitatud jahutusvajadus“ –
             konkreetsele välistemperatuurile vastav jahutuskoormus, mis on arvutatud nimijahutusvõimsuse korrutamise teel kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti vastava osalise koormuse teguriga;
         
            
               129)
               
               „esitatud energiatõhusustegur“ (EERDC
                  ) –
             kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti energiatõhusustegur teatavas mõõtepunktis, vajaduse korral korrigeerituna kaoteguriga, kui väikseim esitatud jahutusvõimsus ületab jahutuskoormuse, või interpoleerituna, kui lähimad esitatud jahutusvõimsused on jahutuskoormusest suuremad ja väiksemad;
         
            
               130)
               
               „esitatud sisendvõimsus“ –
             elektriline sisendvõimsus, mida kõrgel temperatuuril käitatav protsessijahuti vajab esitatud jahutusvõimsuse tagamiseks teatavas mõõtepunktis;
         
            
               131)
               
               „esitatud jahutusvõimsus“ –
             jahutusvõimsus, mida kõrgel temperatuuril käitatav protsessijahuti kasutab esitatud jahutusvajaduse rahuldamiseks teatavas mõõtepunktis;
         
            puhurkonvektoritega seotud mõisted:
         
         132)   „kogu sisendelektrienergia“ (Pelec
               )– seadme (sh puhuri(te) ja lisaseadmete) tarbitav kogu elektrienergia.
         
            (1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1).
         
            (2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/108/EÜ, mis käsitleb elektromagnetilise ühilduvuse alaste liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 89/336/EMÜ (ELT L 390, 31.12.2004, lk 24).
      
      
         II LISA
         
            Ökodisaininõuded
         
         
                  
                     1.
                  
                  
                     Õhukütteseadmete kütmise sesoonne energiatõhusus
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Alates 1. jaanuarist 2018 ei tohi õhukütteseadmete kütmise sesoonne energiatõhusus olla väiksem tabelis 1 esitatud väärtustest.
                                 
                                    Tabel 1
                                 
                                 
                                    Õhukütteseadmete minimaalne kütmise sesoonne energiatõhusus esimesel etapil [%]
                                 
                                 
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                η
                                                s,h
                                                 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                             Kütusel töötavad õhukuumutid (v.a B1-õhukuumutid nimisoojusvõimsusega >10 kW ning C2- ja C4-õhukuumutid nimisoojusvõimsusega >15 kW)
                                          
                                          
                                             72
                                          
                                       
                                             B1-õhukuumutid nimisoojusvõimsusega > 10 kW ning C2- ja C4-õhukuumutid nimisoojusvõimsusega > 15 kW
                                          
                                          
                                             68
                                          
                                       
                                             Elektril töötavad õhukuumutid
                                          
                                          
                                             30
                                          
                                       
                                             Elektrimootoriga õhk-õhk-soojuspumbad (v.a katusele paigaldatavad soojuspumbad)
                                          
                                          
                                             133
                                          
                                       
                                             Katusele paigaldatavad soojuspumbad
                                          
                                          
                                             115
                                          
                                       
                                             Sisepõlemismootoriga õhk-õhk-soojuspumbad
                                          
                                          
                                             120
                                          
                                       Mitmeosaliste soojuspumpade vastavust sellele määrusele tõendavad tootjad III lisa kohaste mõõtmiste ja arvutuste alusel. Iga välise seadme mudeli tehnilises dokumentatsioonis peab olema sellega sobivate siseruumi seadmete loetelu. Vastavusdeklaratsioon kehtib siis kõigile loetelus esitatud kombinatsioonidele. Soovituslike kombinatsioonide loetelu tehakse kättesaadavaks enne välise seadme ostmist/liisimist/rentimist.
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Alates 1. jaanuarist 2021 ei tohi õhukütteseadmete kütmise sesoonne energiatõhusus olla väiksem tabelis 2 esitatud väärtustest.
                                 
                                    Tabel 2
                                 
                                 
                                    Õhukütteseadmete minimaalne kütmise sesoonne energiatõhusus teisel etapil [%]
                                 
                                 
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                η
                                                s,h
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                             Kütusel töötavad õhukuumutid (v.a B1-õhukuumutid nimisoojusvõimsusega > 10 kW ning C2- ja C4-õhukuumutid nimisoojusvõimsusega > 15 kW)
                                          
                                          
                                             78
                                          
                                       
                                             Elektril töötavad õhukuumutid
                                          
                                          
                                             31
                                          
                                       
                                             Elektrimootoriga õhk-õhk-soojuspumbad (v.a katusele paigaldatavad soojuspumbad)
                                          
                                          
                                             137
                                          
                                       
                                             Katusele paigaldatavad soojuspumbad
                                          
                                          
                                             125
                                          
                                       
                                             Sisepõlemismootoriga õhk-õhk-soojuspumbad
                                          
                                          
                                             130
                                          
                                       Mitmeosaliste soojuspumpade vastavust sellele määrusele tõendavad tootjad III lisa kohaste mõõtmiste ja arvutuste alusel. Iga välise seadme mudeli tehnilises dokumentatsioonis peab olema sellega sobivate siseruumi seadmete loetelu. Vastavusdeklaratsioon kehtib siis kõigile loetelus olevatele kombinatsioonidele. Soovituslike kombinatsioonide loetelu tehakse kättesaadavaks enne välise seadme ostmist/liisimist/rentimist.
                              
                           
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Jahutusseadmete jahutuse sesoonne energiatõhusus
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Alates 1. jaanuarist 2018 ei tohi jahutusseadmete jahutuse sesoonne energiatõhusus olla väiksem tabelis 3 esitatud väärtustest.
                                 
                                    Tabel 3
                                 
                                 
                                    Jahutusseadmete minimaalne jahutamise sesoonne energiatõhusus esimesel etapil [%]
                                 
                                 
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                η
                                                s,c
                                                 (*3)
                                             
                                          
                                       
                                             Elektrimootoriga õhk-vesi-jahutid nimijahutusvõimsusega < 400 kW
                                          
                                          
                                             149
                                          
                                       
                                             Elektrimootoriga õhk-vesi-jahutid nimijahutusvõimsusega ≥ 400 kW
                                          
                                          
                                             161
                                          
                                       
                                             Elektrimootoriga vesi/soojuskandja-vesi-jahutid nimijahutusvõimsusega < 400 kW
                                          
                                          
                                             196
                                          
                                       
                                             Elektrimootoriga vesi/soojuskandja-vesi-jahutid nimijahutusvõimsusega ≥ 400 kW < 1 500  kW
                                          
                                          
                                             227
                                          
                                       
                                             Elektrimootoriga vesi/soojuskandja-vesi-jahutid nimijahutusvõimsusega ≥ 1 500  kW
                                          
                                          
                                             245
                                          
                                       
                                             Sisepõlemismootoriga õhk-vesi-olmejahutid
                                          
                                          
                                             144
                                          
                                       
                                             Elektrimootoriga õhk-õhk-konditsioneerid (v.a katusele paigaldatavad)
                                          
                                          
                                             181
                                          
                                       
                                             Katusele paigaldatavad õhukonditsioneerid
                                          
                                          
                                             117
                                          
                                       
                                             Sisepõlemismootoriga õhk-õhk-konditsioneerid
                                          
                                          
                                             157
                                          
                                       Mitmeosaliste õhukonditsioneeride vastavust sellele määrusele tõendavad tootjad III lisa kohaste mõõtmiste ja arvutuste alusel. Iga välise seadme mudeli tehnilises dokumentatsioonis peab olema sellega sobivate siseruumi seadmete loetelu. Vastavusdeklaratsioon kehtib siis kõigile loetelus esitatud kombinatsioonidele. Soovituslike kombinatsioonide loetelu tehakse kättesaadavaks enne välise seadme ostmist/liisimist/rentimist.
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Alates 1. jaanuarist 2021 ei tohi jahutusseadmete jahutuse sesoonne energiatõhusus olla väiksem tabelis 4 esitatud väärtustest.
                                 
                                    Tabel 4
                                 
                                 
                                    Jahutusseadmete jahutuse minimaalne sesoonne energiatõhusus teisel etapil [%]
                                 
                                 
                                              
                                          
                                          
                                             
                                                η
                                                s,c
                                                 (*4)
                                             
                                          
                                       
                                             Elektrimootoriga õhk-vesi-jahutid nimijahutusvõimsusega < 400 kW
                                          
                                          
                                             161
                                          
                                       
                                             Elektrimootoriga õhk-vesi-jahutid nimijahutusvõimsusega ≥ 400 kW
                                          
                                          
                                             179
                                          
                                       
                                             Elektrimootoriga vesi/soojuskandja-vesi-jahutid nimijahutusvõimsusega < 400 kW
                                          
                                          
                                             200
                                          
                                       
                                             Elektrimootoriga vesi/soojuskandja-vesi-jahutid nimijahutusvõimsusega ≥ 400 kW < 1 500  kW
                                          
                                          
                                             252
                                          
                                       
                                             Elektrimootoriga vesi/soojuskandja-vesi-jahutid nimijahutusvõimsusega ≥ 1 500  kW
                                          
                                          
                                             272
                                          
                                       
                                             Sisepõlemismootoriga õhk-vesi-jahutid nimivõimsusega ≥ 400 kW
                                          
                                          
                                             154
                                          
                                       
                                             Elektrimootoriga õhk-õhk-konditsioneerid (v.a katusele paigaldatavad)
                                          
                                          
                                             189
                                          
                                       
                                             Katusele paigaldatavad õhukonditsioneerid
                                          
                                          
                                             138
                                          
                                       
                                             Sisepõlemismootoriga õhk-õhk-konditsioneerid
                                          
                                          
                                             167
                                          
                                       Mitmeosaliste õhukonditsioneeride vastavust sellele määrusele tõendavad tootjad III lisa kohaste mõõtmiste ja arvutuste alusel. Iga välise seadme mudeli tehnilises dokumentatsioonis peab olema sellega sobivate siseruumi seadmete loetelu. Vastavusdeklaratsioon kehtib siis kõigile loetelus olevatele kombinatsioonidele. Soovituslike kombinatsioonide loetelu tehakse kättesaadavaks enne välise seadme ostmist/liisimist/rentimist.
                              
                           
               
                  
                     3.
                  
                  
                     Kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite sesoonne energiatõhusustegur
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Alates 1. jaanuarist 2018 ei tohi kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite sesoonne energiatõhusustegur olla väiksem tabelis 5 esitatud väärtustest.
                                 
                                    Tabel 5
                                 
                                 
                                    Kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite sesoonne energiatõhusustegur esimesel etapil
                                 
                                 
                                             Soojuskandja kondensatsiooni poolel
                                          
                                          
                                             Nimijahutusvõimsus
                                          
                                          
                                             
                                                SEPRi
                                                 (*5) miinimumväärtus
                                          
                                       
                                             Õhk
                                          
                                          
                                             PA < 400 kW
                                          
                                          
                                             4,5
                                          
                                       
                                             PA ≥ 400 kW
                                          
                                          
                                             5,0
                                          
                                       
                                             Vesi
                                          
                                          
                                             PA < 400 kW
                                          
                                          
                                             6,5
                                          
                                       
                                             400 kW ≤ PA < 1 500  kW
                                          
                                          
                                             7,5
                                          
                                       
                                             PA ≥ 1 500  kW
                                          
                                          
                                             8,0
                                          
                                       
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Alates 1. jaanuarist 2021 ei tohi kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite sesoonne energiatõhusustegur olla väiksem tabelis 6 esitatud väärtustest.
                                 
                                    Tabel 6
                                 
                                 
                                    Kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite sesoonne energiatõhusustegur teisel etapil
                                 
                                 
                                             Soojuskandja kondensatsiooni poolel
                                          
                                          
                                             Nimijahutusvõimsus
                                          
                                          
                                             
                                                SEPRi
                                                 (*6) miinimumväärtus
                                          
                                       
                                             Õhk
                                          
                                          
                                             PA < 400 kW
                                          
                                          
                                             5,0
                                          
                                       
                                             PA ≥ 400 kW
                                          
                                          
                                             5,5
                                          
                                       
                                             Vesi
                                          
                                          
                                             PA < 400 kW
                                          
                                          
                                             7,0
                                          
                                       
                                             400 kW ≤ PA < 1 500  kW
                                          
                                          
                                             8,0
                                          
                                       
                                             PA ≥ 1 500  kW
                                          
                                          
                                             8,5
                                          
                                       
                           
               
                  
                     4.
                  
                  
                     Lämmastikoksiidide heide
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Alates 26. septembrist 2018 ei tohi õhukuumutite, soojuspumpade, olmejahutite ja õhukonditsioneeride lämmastikoksiidide heide (väljendatuna lämmastikdioksiidina) olla suurem tabelis 7 esitatud väärtustest.
                                 
                                    Tabel 7
                                 
                                 
                                    Lämmastikoksiidide maksimumheide esimesel etapil ([mg] kasutatud kütuse ülemise kütteväärtuse [kWh] alusel)
                                 
                                 
                                             Gaasilisel kütusel töötavad õhukuumutid
                                          
                                          
                                             100
                                          
                                       
                                             Vedelkütusel töötavad õhukuumutid
                                          
                                          
                                             180
                                          
                                       
                                             Gaasilisel kütusel töötava välispõlemismootoriga soojuspumbad, olmejahutid ja õhukonditsioneerid
                                          
                                          
                                             70
                                          
                                       
                                             Vedelkütusel töötava välispõlemismootoriga soojuspumbad, olmejahutid ja õhukonditsioneerid
                                          
                                          
                                             120
                                          
                                       
                                             Gaasilisel kütusel töötava sisepõlemismootoriga soojuspumbad, olmejahutid ja õhukonditsioneerid
                                          
                                          
                                             240
                                          
                                       
                                             Vedelkütusel töötava sisepõlemismootoriga soojuspumbad, olmejahutid ja õhukonditsioneerid
                                          
                                          
                                             420
                                          
                                       
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Alates 1. jaanuarist 2021 ei tohi õhukuumutite lämmastikoksiidide heide (väljendatud lämmastikdioksiidina) olla suurem tabelis 8 esitatud väärtustest.
                                 
                                    Tabel 8
                                 
                                 
                                    Lämmastikoksiidide maksimumheide teisel etapil ([mg] kasutatud kütuse ülemise kütteväärtuse [kWh] alusel)
                                 
                                 
                                             Gaasilisel kütusel töötavad õhukuumutid
                                          
                                          
                                             70
                                          
                                       
                                             Vedelkütusel töötavad õhukuumutid
                                          
                                          
                                             150
                                          
                                       
                           
               
                  
                     5.
                  
                  
                     Tooteteave
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Alates 1. jaanuarist 2018 peavad paigaldajatele ja lõppkasutajatele ettenähtud kasutusjuhendid ning tootjate, nende volitatud esindajate ja importijate avalikud veebisaidid sisaldama järgmist tooteteavet:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             õhukuumutite korral käesoleva lisa tabelis 9 sätestatud teave, mis on mõõdetud ja arvutatud III lisa kohaselt;
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             olmejahutite korral käesoleva lisa tabelis 10 sätestatud teave, mis on mõõdetud ja arvutatud III lisa kohaselt;
                                          
                                       
                                             3)
                                          
                                          
                                             õhk-õhk-konditsioneeride korral käesoleva lisa tabelis 11 sätestatud teave, mis on mõõdetud ja arvutatud III lisa kohaselt;
                                          
                                       
                                             4)
                                          
                                          
                                             vesi/soojuskandja-õhk-konditsioneeride korral käesoleva lisa tabelis 12 sätestatud teave, mis on mõõdetud ja arvutatud III lisa kohaselt;
                                          
                                       
                                             5)
                                          
                                          
                                             puhurkonvektorite korral käesoleva lisa tabelis 13 sätestatud teave, mis on mõõdetud ja arvutatud III lisa kohaselt;
                                          
                                       
                                             6)
                                          
                                          
                                             soojuspumpade korral käesoleva lisa tabelis 14 sätestatud teave, mis on mõõdetud ja arvutatud III lisa kohaselt;
                                          
                                       
                                             7)
                                          
                                          
                                             kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite korral käesoleva lisa tabelis 15 sätestatud teave, mis on mõõdetud ja arvutatud III lisa kohaselt;
                                          
                                       
                                             8)
                                          
                                          
                                             ettevaatusmeetmed, mida tuleb rakendada seadme kokkupanemisel, paigaldamisel ja hooldamisel;
                                          
                                       
                                             9)
                                          
                                          
                                             õhukütte- või jahutusseadmete jaoks ette nähtud soojus- või külmageneraatorite ning selliste generaatoritega varustatavate kütte- või jahutusseadmete kestade korral nende näitajad ja koostenõuded, et tagada kooskõla õhukütte- ja jahutusseadmete ökodisaini nõuetega, ning vajaduse korral ka tootja soovitatavate kombinatsioonide loetelu;
                                          
                                       
                                             10)
                                          
                                          
                                             mitmeosaliste soojuspumpade ja mitmeosaliste õhukonditsioneeride korral sobivate siseruumiseadmete loetelu;
                                          
                                       
                                             11)
                                          
                                          
                                             B1- C2- ja C4-õhukuumutite korral järgmine standardtekst: „See õhukuumuti on ette nähtud ühendamiseks vaid olemasolevas hoones mitme eluruumi kasutuses oleva suitsulõõriga. Sellise õhukuumuti väikese tõhususe tõttu tuleb vältida selle kasutamist muudel juhtudel, sest see suurendab energiatarbimist ja kasutuskulusid.“
                                          
                                       
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Alates 1. jaanuarist 2018 peavad paigaldajatele ja lõppkasutajatele ettenähtud kasutusjuhendid ning tootjate, nende volitatud esindajate ja importijate avalike veebisaitide spetsialistidele mõeldud osad sisaldama järgmist tooteteavet:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             teave kasutuskõlbmatuks muutunud toote demonteerimise, ringlussevõtu ja/või kõrvaldamise kohta.
                                          
                                       
                           
                                 c)
                              
                              
                                 Artikli 4 kohase vastavushindamise tehniline dokumentatsioon peab sisaldama järgmist teavet:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             punktis a sätestatud teave;
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             kui teatavat mudelit käsitlev teave on saadud kavandi alusel tehtud arvutuste ja/või ekstrapoleerimise teel muude kombinatsioonide alusel, peab tehnilises dokumentatsioonis olema esitatud nende arvutuste ja/või ekstrapoleerimise andmed ning tehtud arvutuste täpsuse tõendamiseks sooritatud katsete andmed (sh selliste kombinatsioonide toimimise arvutamise matemaatilise mudeli ja mudeli täpsuse tõendamiseks tehtud mõõtmiste andmed) ning loetelu muudest mudelitest, mille tehnilisse dokumentatsiooni kantud teave on saadud samal viisil.
                                          
                                       
                           
                                 d)
                              
                              
                                 Olmejahutite, õhk-õhk-konditsioneeride, vesi/soojuskandja-õhk-konditsioneeride, soojuspumpade ja kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite tootjad, nende volitatud esindajad ja importijad esitavad turujärelevalve laboritele nõudmise korral vajaliku teabe seadme seadistuse kohta, mida on kasutatud esitatud võimsuste, SEER/EERi, SCOP/COPi ja SEPR/COPi väärtuste (nagu on asjakohane) määramisel, ja kontaktandmed sellise teabe saamiseks.
                              
                           
                        Tabel 9
                     
                     
                        Õhukuumutite kohta nõutav teave
                     
                     
                                 Mudel(id): mudel(id), mille kohta teave käib:
                              
                           
                                 B1-õhukuumuti: [jah/ei]
                              
                           
                                 C2-õhukuumuti: [jah/ei]
                              
                           
                                 C4-õhukuumuti: [jah/ei]
                              
                           
                                 Kütuse liik: [gaas/vedelkütus/elekter]
                              
                           
                                 Näitaja
                              
                              
                                 Tähis
                              
                              
                                 Väärtus
                              
                              
                                 Ühik
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Näitaja
                              
                              
                                 Tähis
                              
                              
                                 Väärtus
                              
                              
                                 Ühik
                              
                           
                                 Võimsus
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Kasutegur
                              
                           
                                 Nimiküttevõimsus
                              
                              
                                 
                                    Pated,h
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Kasutegur nimiküttevõimsusel (*7)
                                 
                              
                              
                                 
                                    ηnom
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Miinimumvõimsus
                              
                              
                                 
                                    Pmin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Kasutegur miinimumvõimsusel (*7)
                                 
                              
                              
                                 
                                    ηpl
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Elektritarbimine (*7)
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Muud näitajad
                              
                           
                                 Nimiküttevõimsusel
                              
                              
                                 
                                    elmax
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Välispiirete soojuskaotegur
                              
                              
                                 
                                    Fenv
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Miinimumvõimsusel
                              
                              
                                 
                                    elmin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Süütepõleti energiatarbimine (*7)
                                 
                              
                              
                                 
                                    Pign
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Ooteseisundis
                              
                              
                                 
                                    elsb
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Lämmastikoksiidide heide (*7)
                                     (*8)
                                 
                              
                              
                                 NOx
                                 
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 mg kasutatava kütuse ülemise kütteväärtuse (kWh) kohta
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Kiirgustõhusus
                              
                              
                                 
                                    ηs,flow
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Kütmise sesoonne energiatõhusus
                              
                              
                                 
                                    ηs,h
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Kontaktandmed
                              
                              
                                 Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress.
                              
                           
                        Tabel 10
                     
                     
                        Olmejahutite kohta nõutav teave
                     
                     
                                 Mudel(id): mudel(id), mille kohta teave käib:
                              
                           
                                 Jahuti välissoojusvaheti: [valida milline: õhk või vesi/soojuskandja]
                              
                           
                                 Jahuti siseruumides asuv soojusvaheti: [vaikeväärtus: vesi]
                              
                           
                                 Tüüp: kompressori jõul toimuv auru kokkusurumine või neeldumine
                              
                           
                                 Kui asjakohane: kompressori jõuallikas: [elektrimootor või kütusel töötav mootor, gaasiline või vedelkütus, välis- või sisepõlemismootor]
                              
                           
                                 Näitaja
                              
                              
                                 Tähis
                              
                              
                                 Väärtus
                              
                              
                                 Ühik
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Näitaja
                              
                              
                                 Tähis
                              
                              
                                 Väärtus
                              
                              
                                 Ühik
                              
                           
                                 Nimijahutusvõimsus
                              
                              
                                 
                                    Prated,c
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Jahutuse sesoonne energiatõhusus
                              
                              
                                 
                                    ηs,c
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Esitatud jahutusvõimsus osalise koormuse korral konkreetsetel välistemperatuuridel Tj
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Esitatud energiatõhusustegur või gaasikasutustõhususe/lisaenergia tegur osalisel koormusel konkreetsetel välistemperatuuridel Tj
                                    
                                 
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 35 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 35 °C
                              
                              
                                 
                                    EERd
                                     või GUEc,bin/AEFc,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 30 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 30 °C
                              
                              
                                 
                                    EERd
                                     või GUEc,bin/AEFc,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 25 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 25 °C
                              
                              
                                 
                                    EERd
                                     või GUEc,bin/AEFc,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 20 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 20 °C
                              
                              
                                 
                                    EERd
                                     või GUEc,bin/AEFc,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Jahutite kaotegur (*9)
                                 
                              
                              
                                 
                                    Cdc
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Energiatarbimine väljaspool tööseisundit
                              
                           
                                 Puhkeseisund
                              
                              
                                 
                                    POFF
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Kambrikütteseisund
                              
                              
                                 
                                    PCK
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Termostaadi algatatud puhkeseisund
                              
                              
                                 
                                    PTO
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Ooteseisund
                              
                              
                                 
                                    PSB
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Muud näitajad
                              
                           
                                 Võimsuse reguleerimine
                              
                              
                                 fikseeritud/astmeline/muutuv
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Õhk-vesi-olmejahutitel: väljas mõõdetud õhu vooluhulk
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 m3/h
                              
                           
                                 Müravõimsustase väljas
                              
                              
                                 
                                    LWA
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x/x,x
                              
                              
                                 dB
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Vesi/soojuskandja-vesi-soojuspumpadel: välissoojusvaheti soojuskandja või vee nimivooluhulk
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 m3/h
                              
                           
                                 Lämmastikoksiidide heide (kui asjakohane)
                              
                              
                                 NOx
                                     (*10)
                                 
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 [mg] kasutatava kütuse ülemise kütteväärtuse [kWh] alusel
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Külmutusagensi globaalse soojendamise potentsiaal
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 kg CO2
                                    eq (100 aastat)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Standardsed nimitingimused: [madala temperatuuri korral/keskmise temperatuuri korral]
                              
                           
                                 Kontaktandmed
                              
                              
                                 Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress.
                              
                           
                        Tabel 11
                     
                     
                        Õhk-õhk-konditsioneeride kohta nõutav teave
                     
                     
                                 Mudel(id): mudel(id), mille kohta teave käib:
                              
                           
                                 Õhukonditsioneeri välissoojusvaheti: [vaikeväärtus: õhk]
                              
                           
                                 Õhukonditsioneeri ruumisisene soojusvaheti: [vaikeväärtus: õhk]
                              
                           
                                 Tüüp: kompressori jõul toimuv auru kokkusurumine või neeldumine
                              
                           
                                 Kui asjakohane: kompressori jõuallikas: [elektrimootor või gaasilise või vedelkütusega töötav välis- või sisepõlemismootor]
                              
                           
                                 Näitaja
                              
                              
                                 Tähis
                              
                              
                                 Väärtus
                              
                              
                                 Ühik
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Näitaja
                              
                              
                                 Tähis
                              
                              
                                 Väärtus
                              
                              
                                 Ühik
                              
                           
                                 Nimijahutusvõimsus
                              
                              
                                 
                                    Prated,c
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Jahutuse sesoonne energiatõhusus
                              
                              
                                 
                                    ηs,c
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Esitatud jahutusvõimsus osalise koormuse korral konkreetsetel välistemperatuuridel Tj
                                     ja ruumitemperatuuril 27 °C / 19 °C (kuiv-/märgtermomeeter)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Esitatud energiatõhusustegur või gaasikasutustõhususe/lisaenergia tegur osalisel koormusel konkreetsetel välistemperatuuridel Tj
                                    
                                 
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 35 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Tj = + 35 °C
                              
                              
                                 
                                    EERd
                                     või GUEc,bin/AEFc,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 30 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Tj = + 30 °C
                              
                              
                                 
                                    EERd
                                     või GUEc,bin/AEFc,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 25 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Tj = + 25 °C
                              
                              
                                 
                                    EERd
                                     või GUEc,bin/AEFc,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 20 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Tj = + 20 °C
                              
                              
                                 
                                    EERd
                                     või GUEc,bin/AEFc,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Õhukonditsioneeride kaotegur (*11)
                                 
                              
                              
                                 
                                    Cdc
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Energiatarbimine väljaspool tööseisundit
                              
                           
                                 Puhkeseisund
                              
                              
                                 
                                    POFF
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Kambrikütteseisund
                              
                              
                                 
                                    PCK
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Termostaadi algatatud puhkeseisund
                              
                              
                                 
                                    PTO
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Ooteseisund
                              
                              
                                 
                                    PSB
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Muud näitajad
                              
                           
                                 Võimsuse reguleerimine
                              
                              
                                 fikseeritud/astmeline/muutuv
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Õhk-õhk-konditsioneeril: väljas mõõdetud õhu vooluhulk
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 m3/h
                              
                           
                                 Müravõimsustase väljas
                              
                              
                                 
                                    LWA
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x/x,x
                              
                              
                                 dB
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 kui mootori jõul töötav: lämmastikoksiidide heide
                              
                              
                                 NOx
                                     (*12)
                                 
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 [mg] kasutatava kütuse ülemise kütteväärtuse [kWh] alusel
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Külmutusagensi globaalse soojendamise potentsiaal
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 kg CO2
                                    eq (100 aastat)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Kontaktandmed
                              
                              
                                 Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress.
                              
                           
                           
                        Tabel 12
                     
                     
                        Vesi/soojuskandja-õhk-konditsioneeride kohta nõutav teave
                     
                     
                                 Mudel(id): mudel(id), mille kohta teave käib:
                              
                           
                                 Õhukonditsioneeri välissoojusvaheti: [vaikeväärtus: vesi/soojuskandja]
                              
                           
                                 Õhukonditsioneeri ruumisisene soojusvaheti: [vaikeväärtus: õhk]
                              
                           
                                 Tüüp: kompressori jõul toimuv auru kokkusurumine või neeldumine
                              
                           
                                 Kui asjakohane: kompressori jõuallikas: [elektrimootor või kütusel töötav mootor, gaasiline või vedelkütus, välis- või sisepõlemismootor]
                              
                           
                                 Näitaja
                              
                              
                                 Tähis
                              
                              
                                 Väärtus
                              
                              
                                 Ühik
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Näitaja
                              
                              
                                 Tähis
                              
                              
                                 Väärtus
                              
                              
                                 Ühik
                              
                           
                                 Nimijahutusvõimsus
                              
                              
                                 
                                    Prated,c
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Jahutuse sesoonne energiatõhusus
                              
                              
                                 
                                    ηs,c
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Esitatud jahutusvõimsus osalise koormuse korral konkreetsetel välistemperatuuridel Tj
                                     ja ruumitemperatuuril 27 °C / 19 °C (kuiv-/märgtermomeeter)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Esitatud energiatõhusustegur või gaasikasutustõhususe/lisaenergia tegur osalisel koormusel konkreetsetel välistemperatuuridel Tj
                                    
                                 
                              
                           
                                 Välistemperatuur Tj
                                    
                                 
                              
                              
                                 Jahutustorn (sisse-/väljalaskeava)
                              
                              
                                 Maakontuur
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 35 °C
                              
                              
                                 30/35
                              
                              
                                 10/15
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 35 °C
                              
                              
                                 
                                    EERd
                                     või GUEc,bin/AEFc,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 30 °C
                              
                              
                                 26/*
                              
                              
                                 10/*
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 30 °C
                              
                              
                                 
                                    EERd
                                     või GUEc,bin/AEFc,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    Tj
                                     = + 25 °C
                              
                              
                                 22/*
                              
                              
                                 10/*
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 25 °C
                              
                              
                                 
                                    EERd
                                     või GUEc,bin/AEFc,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    T
                                    j = + 20 °C
                              
                              
                                 18/*
                              
                              
                                 10/*
                              
                              
                                 
                                    Pdc
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    Tj
                                     = + 20 °C
                              
                              
                                 
                                    EERd
                                     või GUEc,bin/AEFc,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Õhukonditsioneeride kaotegur (**)
                                 
                              
                              
                                 
                                    Cdc
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 -
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Energiatarbimine väljaspool tööseisundit
                              
                           
                                 Puhkeseisund
                              
                              
                                 
                                    POFF
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Kambrikütteseisund
                              
                              
                                 
                                    PCK
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Termostaadi algatatud puhkeseisund
                              
                              
                                 
                                    PTO
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Ooteseisund
                              
                              
                                 
                                    PSB
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Muud näitajad
                              
                           
                                 Võimsuse reguleerimine
                              
                              
                                 fikseeritud/astmeline/muutuv
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Müravõimsustase väljas
                              
                              
                                 
                                    LWA
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x/x,x
                              
                              
                                 dB
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Õhk-vesi/soojuskandja-õhk õhukonditsioneeridel: välissoojusvaheti soojuskandja või vee nimivooluhulk
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 m3/h
                              
                           
                                 kui mootori jõul töötav:
                                 lämmastikoksiidide heide (kui asjakohane)
                              
                              
                                 NOx
                                     (***)
                                 
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 [mg] kasutatava kütuse ülemise kütteväärtuse [kWh] alusel
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Külmutusagensi globaalse soojendamise potentsiaal
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 kg CO2
                                    eq (100 aastat)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Kontaktandmed
                              
                              
                                 Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress.
                              
                           
                        Tabel 13
                     
                     
                        Puhurkonvektorite kohta nõutav teave
                     
                     
                                 Mudel(id), mille kohta teave käib:
                              
                           
                                 Näitaja
                              
                              
                                 Tähis
                              
                              
                                 Väärtus
                              
                              
                                 Ühik
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Näitaja
                              
                              
                                 Tähis
                              
                              
                                 Väärtus
                              
                              
                                 Ühik
                              
                           
                                 Jahutusvõimsus (tajutav)
                              
                              
                                 
                                    Prated,c
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Koguelektritarbimine
                              
                              
                                 
                                    Pelec
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Jahutusvõimsus (latentne)
                              
                              
                                 
                                    Prated,c
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Müravõimsustase (kiiruse kohta, kui asjakohane)
                              
                              
                                 
                                    LWA
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x/jne
                              
                              
                                 dB
                              
                           
                                 Küttevõimsus
                              
                              
                                 
                                    Prated,h
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Kontaktandmed
                              
                              
                                 Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress.
                              
                           
                        Tabel 14
                     
                     
                        Soojuspumpade kohta nõutav teave
                     
                     
                                 Mudel(id), mille kohta teave käib:
                              
                           
                                 Soojuspumba välissoojusvaheti: [valida milline: õhk/vesi/soojuskandja]
                              
                           
                                 Soojuspumba ruumisisene soojusvaheti: [valida milline: õhk/vesi/soojuskandja]
                              
                           
                                 Kas seadmel on lisakütteseade: jah/ei
                              
                           
                                 Kui asjakohane: kompressori jõuallikas: [elektrimootor või kütusel töötav mootor, gaasiline või vedelkütus, välis- või sisepõlemismootor]
                              
                           
                                 Näitajad esitatakse keskmise küttehooaja kohta. Soojema ja külmema küttehooaja näitajate esitamine on vabatahtlik.
                              
                           
                                 Näitaja
                              
                              
                                 Tähis
                              
                              
                                 Väärtus
                              
                              
                                 Ühik
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Näitaja
                              
                              
                                 Tähis
                              
                              
                                 Väärtus
                              
                              
                                 Ühik
                              
                           
                                 Nimiküttevõimsus
                              
                              
                                 
                                    Prated,h
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Kütmise sesoonne energiatõhusus
                              
                              
                                 
                                    ηs,h
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Esitatud küttevõimsus osalisel koormusel ruumitemperatuuril 20 °C ja välistemperatuuril T
                                    
                                       j
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Esitatud soojustegur või gaasikasutustõhususe/lisaenergia tegur osalisel koormusel konkreetsetel välistemperatuuridel T
                                    
                                       j
                                    
                                 
                              
                           
                                 
                                    T
                                    
                                       j
                                     = – 7 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdh
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    T
                                    
                                       j
                                     = – 7 °C
                              
                              
                                 
                                    COP
                                    
                                       d
                                     või GUE
                                    
                                       h,bin
                                    
                                    /AEF
                                    
                                       h,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    T
                                    
                                       j
                                     = + 2 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdh
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    T
                                    
                                       j
                                     = + 2 °C
                              
                              
                                 
                                    COP
                                    
                                       d
                                     või GUE
                                    
                                       h,bin
                                    
                                    /AEF
                                    
                                       h,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    T
                                    
                                       j
                                     = + 7 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdh
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    T
                                    
                                       j
                                     = + 7 °C
                              
                              
                                 
                                    COP
                                    
                                       d
                                     või GUE
                                    
                                       h,bin
                                    
                                    /AEF
                                    
                                       h,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    T
                                    
                                       j
                                     = + 12 °C
                              
                              
                                 
                                    Pdh
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    T
                                    
                                       j
                                     = + 12 °C
                              
                              
                                 
                                    COP
                                    
                                       d
                                     või GUE
                                    
                                       h,bin
                                    
                                    /AEF
                                    
                                       h,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    T
                                    
                                       biv
                                     = tasakaalutemperatuur
                              
                              
                                 
                                    Pdh
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    T
                                    
                                       biv
                                     = tasakaalutemperatuur
                              
                              
                                 
                                    COP
                                    
                                       d
                                     või GUE
                                    
                                       h,bin
                                    
                                    /AEF
                                    
                                       h,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 
                                    T
                                    
                                       OL
                                     = piirtöötemperatuur
                              
                              
                                 
                                    Pdh
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 
                                    T
                                    
                                       OL
                                     = piirtöötemperatuur
                              
                              
                                 
                                    COP
                                    
                                       d
                                     või GUE
                                    
                                       h,bin
                                    
                                    /AEF
                                    
                                       h,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Õhk-vesi-soojuspumpadel: T
                                    
                                       j
                                     = – 15 °C (kui T
                                    
                                       OL
                                     < – 20 °C)
                              
                              
                                 
                                    Pdh
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Vesi-õhk-soojuspumpadel: T
                                    
                                       j
                                     = – 15 °C (kui T
                                    
                                       OL
                                     < – 20 °C)
                              
                              
                                 
                                    COP
                                    
                                       d
                                     või GUE
                                    
                                       h,bin
                                    
                                    /AEF
                                    
                                       h,bin
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 %
                              
                           
                                 Tasakaalutemperatuur
                              
                              
                                 
                                    Tbiv
                                    
                                 
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 °C
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Vesi-õhk-soojuspumpadel: piirtöötemperatuur
                              
                              
                                 
                                    Tol
                                    
                                 
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 °C
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Soojuspumpade kaotegur (**)
                                 
                              
                              
                                 
                                    Cdh
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Energiatarbimine väljaspool tööseisundit
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Lisakütteseade
                              
                           
                                 Puhkeseisund
                              
                              
                                 
                                    POFF
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Lisaküttevõimsus (*)
                              
                              
                                 elbu
                              
                              
                                 x,x
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Termostaadi algatatud puhkeseisund
                              
                              
                                 
                                    PTO
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Sisendenergia liik
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Kambrikütteseisund
                              
                              
                                 
                                    PCK
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Ooteseisund
                              
                              
                                 
                                    PSB
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xxx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Muud näitajad
                              
                           
                                 Võimsuse reguleerimine
                              
                              
                                 fikseeritud/astmeline/muutuv
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Õhk-õhk-soojuspumpadel: väljas mõõdetud õhu vooluhulk
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 m3/h
                              
                           
                                 Müravõimsustase ruumis/väljas
                              
                              
                                 
                                    LWA
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,x/x,x
                              
                              
                                 dB
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Vesi/soojuskandja-õhk-soojuspumpadel: välissoojusvaheti soojuskandja või vee nimivooluhulk
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 m3/h
                              
                           
                                 Lämmastikoksiidide heide (kui asjakohane)
                              
                              
                                 NOx
                                     (***)
                                 
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 [mg] kasutatava kütuse ülemise kütteväärtuse [kWh] alusel
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Külmutusagensi globaalse soojendamise potentsiaal
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 kg CO2
                                    eq (100 aastat)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Kontaktandmed
                              
                              
                                 Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress.
                              
                           
                                 (*)
                              
                           
                        Tabel 15
                     
                     
                        Kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite kohta nõutav teave
                     
                     
                                 Mudel(id), mille kohta teave käib:
                              
                           
                                 Kondensatsiooni tüüp: [õhkjahutusega/vesijahutusega]
                              
                           
                                 Külmutusagens(id): [teave protsessijahutis kasutamiseks ettenähtud külmutusagensi(te) määratlemiseks]
                              
                           
                                 Näitaja
                              
                              
                                 Tähis
                              
                              
                                 Väärtus
                              
                              
                                 Ühik
                              
                           
                                 Töötemperatuur
                              
                              
                                 
                                    t
                                 
                              
                              
                                 7
                              
                              
                                 °C
                              
                           
                                 Sesoonne energiatõhusustegur
                              
                              
                                 
                                    SEPR
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 [-]
                              
                           
                                 Aastane elektritarbimine
                              
                              
                                 
                                    Q
                                 
                              
                              
                                 x
                              
                              
                                 kWh/a
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                           
                                 Näitajad maksimaalsel koormusel ja ümbritseva keskkonna võrdlustemperatuuril mõõtepunktis A (*14)
                                 
                              
                           
                                 Nimijahutusvõimsus
                              
                              
                                 
                                    PA
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Nimisisendvõimsus
                              
                              
                                 
                                    DA
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Nimienergiatõhusustegur
                              
                              
                                 
                                    EERDC,A
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 [-]
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Näitajad mõõtepunktis B
                              
                           
                                 Esitatud jahutusvõimsus
                              
                              
                                 
                                    PB
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Esitatud sisendvõimsus
                              
                              
                                 
                                    DB
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Esitatud energiatõhusustegur
                              
                              
                                 
                                    EERDC,B
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 [-]
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Näitajad mõõtepunktis C
                              
                           
                                 Esitatud jahutusvõimsus
                              
                              
                                 
                                    PC
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Esitatud sisendvõimsus
                              
                              
                                 
                                    DC
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Esitatud energiatõhusustegur
                              
                              
                                 
                                    EERDC,C
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 [-]
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Näitajad mõõtepunktis D
                              
                           
                                 Esitatud jahutusvõimsus
                              
                              
                                 
                                    PD
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Esitatud sisendvõimsus
                              
                              
                                 
                                    DD
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 kW
                              
                           
                                 Esitatud energiatõhusustegur
                              
                              
                                 
                                    EERDC,D
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 [-]
                              
                           
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 Muud näitajad
                              
                           
                                 Võimsuse reguleerimine
                              
                              
                                 Fikseeritud / astmeline (*14)/ muutuv
                              
                           
                                 Jahutite kaotegur (*13)
                                 
                              
                              
                                 
                                    Cdc
                                    
                                 
                              
                              
                                 x,xx
                              
                              
                                 [-]
                              
                           
                                 Külmutusagensi globaalse soojendamise potentsiaal
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 kg CO2
                                    eq (100 aastat)
                              
                           
                                 Kontaktandmed
                              
                              
                                 Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress.
                              
                           
               
            (*1)  Esitatakse käesoleva lisa asjaomastes tabelites ja tehnilises dokumentatsioonis ühe kümnendkoha täpsusega.
         
            (*2)  Esitatakse käesoleva lisa asjaomastes tabelites ja tehnilises dokumentatsioonis ühe kümnendkoha täpsusega.
         
            (*3)  Esitatakse käesoleva lisa asjaomastes tabelites ja tehnilises dokumentatsioonis ühe kümnendkoha täpsusega.
         
            (*4)  Esitatakse käesoleva lisa asjaomastes tabelites ja tehnilises dokumentatsioonis ühe kümnendkoha täpsusega.
         
            (*5)  Esitatakse käesoleva lisa asjaomastes tabelites ja tehnilises dokumentatsioonis kahe kümnendkoha täpsusega.
         
            (*6)  Esitatakse käesoleva lisa asjaomastes tabelites ja tehnilises dokumentatsioonis kahe kümnendkoha täpsusega.
         
            (*7)  Elektriliste õhukuumutite korral ei ole vajalik.
         
            (*8)  Alates 26. septembrist 2018.
         
            (*9)  Kui Cdc
            -d ei mõõdeta, kasutatakse jahuti kaotegurina vaikeväärtust 0,9.
         
            (*10)  Alates 26. septembrist 2018.
         
            (*11)  Kui Cdc
            -d ei mõõdeta, kasutatakse õhukonditsioneeride kaotegurina vaikeväärtust 0,25.
         
            (*12)  Alates 26. septembrist 2018.
         Kui tegu on mitmeosaliste õhukonditsioneeride teabega, võib katsetulemusi ja tööandmeid saada välise seadme töö alusel, kui see töötab koos tootja või importija soovitatud siseruumiseadme(te)ga.
         
            (**)  Kui Cdc
            -d ei mõõdeta, kasutatakse õhukonditsioneeride kaotegurina vaikeväärtust 0,25.
         
            (***)  Alates 26. septembrist 2018. Kui tegu on mitmeosaliste õhukonditsioneeride teabega, võib katsetulemusi ja tööandmeid saada välise seadme töö alusel, kui see töötab koos tootja või importija soovitatud siseruumiseadme(te)ga.
         
            (**)  Kui C
            
               dh
            -d ei mõõdeta, kasutatakse soojuspumpade kaotegurina vaikeväärtust 0,25.
         
            (***)  Alates 26. septembrist 2018.
         Kui tegu on mitmeosaliste soojapumpade teabega, võib katsetulemusi ja tööandmeid saada välise seadme töö alusel, kui see töötab koos tootja või importija soovitatud siseruumiseadme(te)ga.
         
            (*13)  Kui C
            dc-d ei mõõdeta, kasutatakse jahuti kaotegurina vaikeväärtust 0,9.
         
            (*14)  Võimsuse astmelise reguleerimisega seadmetel esitatakse igas jahutusvõimsuse ja EERi jao lahtris kaks kaldkriipsuga (/) eraldatud väärtust.
      
      
         III LISA
         
            Mõõtmine ja arvutamine
         
         
                  
                     1.
                  
                  
                     Käesoleva määruse nõuetele vastavuse tagamiseks ja kontrollimiseks tehakse mõõtmised ja arvutused kooskõlas ühtlustatud standarditega, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, või muude usaldusväärsete, täpsete ja korratavate üldtunnustatud tippmeetoditega. Meetodid peavad olema kooskõlas punktides 2–8 sätestatud tingimuste ja tehniliste näitajatega.
                  
               
                  
                     2.
                  
                  
                     Mõõtmise ja arvutamise üldtingimused
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Punktides 3–8 sätestatud arvutuste tegemisel korrutatakse elektritarbimine teisendusteguriga (CC) 2,5.
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Lämmastikoksiidide heide saadakse mõõdetud lämmastikmonooksiidi ja lämmastikdioksiidi liitmise tulemusel ning väljendatakse lämmastikdioksiidi ekvivalendina.
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 Lisakütteseadmega soojuspumba nimiküttevõimsuse, kütmise sesoonse energiatõhususe, müravõimsustaseme ja lämmastikoksiidide heite mõõtmisel ja arvutamisel arvestatakse lisakütteseadmega.
                              
                           
                                 d)
                              
                              
                                 Õhukütteseadmele ette nähtud soojusgeneraatorit tuleb katsetada sellise soojusgeneraatori jaoks ette nähtud kestaga või sellise soojusgeneraatoriga varustatavat kesta tuleb katsetada asjaomase soojusgeneraatoriga.
                              
                           
                                 e)
                              
                              
                                 Jahutusseadmele ette nähtud külmageneraatorit tuleb katsetada sellise külmageneraatori jaoks ette nähtud kestaga või sellise külmageneraatoriga varustatavat kesta tuleb katsetada asjaomase külmageneraatoriga.
                              
                           
               
                  
                     3.
                  
                  
                     Õhukuumutite kütmise sesoonne energiatõhusus
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Kütmise sesoonne energiatõhusus ηs,h
                                     arvutatakse kütmise sesoonse energiatõhususena tööseisundis ηs,on
                                    , võttes arvesse sesoonset soojusenergiatõhusust ηs,th
                                    , välispiirete soojuskaotegurit Fenv
                                     ja kiirgustõhusust ηs,flow
                                     ning korrigeerides tulemust väljundsoojusvõimsuse reguleerimise, lisaelektrienergia tarbimise, õhulõõri soojuskao ja süütepõleti energiatarbimisega Pign
                                     (kui on asjakohane).
                              
                           
               
                  
                     4.
                  
                  
                     Olmejahutite ja elektriliste õhukonditsioneeride jahutuse sesoonne energiatõhusus
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Õhukonditsioneeride mõõtmiste ajal tuleb määrata ruumitemperatuuriks 27 °C.
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Müravõimsustaseme määramisel peavad töötingimused olema standardsed nimitingimused, mis on esitatud tabelis 16 (õhk-õhk-soojuspumbad ja õhukonditsioneerid), tabelis 17 (vesi/soojuskandja-vesi-olmejahutid), tabelis 18 (õhk-vesi-olmejahutid) ja tabelis 19 (vesi/soojuskandja-õhk-soojuspumbad ja õhukonditsioneerid).
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 Sesoonne energiatõhusustegur tööseisundis SEERon
                                     arvutatakse osalise jahutuskoormuse Pc
                                    (Tj
                                    ) ja konkreetsetele välistemperatuuridele vastavate energiatõhusustegurite EERbin
                                    (Tj
                                    ) alusel, kaaludes tulemust asjaomaste kraadtundidega ning võttes arvesse järgmisi tingimusi:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             tabelis 24 esitatud arvutuslikud võrdlustingimused;
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             tabelis 27 esitatud Euroopa keskmine jahutushooaeg;
                                          
                                       
                                             3)
                                          
                                          
                                             (kui asjakohane) energiatõhususe kadu, mida tekitab tsükliline töö, olenevalt jahutusvõimsuse reguleerimise tüübist;
                                          
                                       
                                             4)
                                          
                                          
                                             aastane võrdlusjahutusvajadus QC
                                                 on arvutuslik jahutuskoormus Pdesign,c
                                                 korrutatuna jahutuse tööseisundi ekvivalenttundide arvuga aastas (HCE
                                                ) (tabelis 29);
                                          
                                       
                                             5)
                                          
                                          
                                             aastane jahutusenergiatarbimine QCE
                                                 arvutatakse järgmiste liikmete summana:
                                             
                                                         i)
                                                      
                                                      
                                                         aastase võrdlusjahutusvajaduse QC
                                                             ja tööseisundi energiatõhususteguri SEERon
                                                             jagatis ning
                                                      
                                                   
                                                         ii)
                                                      
                                                      
                                                         sesoonne energiatarbimine termostaadi algatatud puhkeseisundis, ooteseisundis, puhkeseisundis ja kambrikütteseisundis;
                                                      
                                                   
                                       
                                             6)
                                          
                                          
                                             sesoonne energiatõhusustegur SEER arvutatakse kui aastase võrdlusjahutusvajaduse QC
                                                 ja aastas jahutamiseks kuluva energia jagatis QCE
                                                ;
                                          
                                       
                                             7)
                                          
                                          
                                             jahutuse sesoonne energiatõhusus ηs,c
                                                 arvutatakse, jagades sesoonse energiatõhususteguri SEER teisendusteguriga CC ning korrigeerides tulemust temperatuuriregulaatori mõjuga ja vesi/soojuskandja-vesi-olmejahutite või ainult vesi/soojuskandja-õhk-konditsioneeride korral põhjaveepumba/-pumpade elektritarbimisega.
                                          
                                       
                           
                                 d)
                              
                              
                                 Mitmeosaliste õhk-õhk-konditsioneeridega seotud mõõtmiste ja arvutuste aluseks peab olema välise seadme töö koos tootja või importija soovitatud siseruumiseadme(te)ga.
                              
                           
               
                  
                     5.
                  
                  
                     Sisepõlemismootoriga olmejahutite ja õhukonditsioneeride jahutuse sesoonne energiatõhusus
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Jahutuse sesoonne energiatõhusus ηs,c
                                     arvutatakse jahutusseisundi sesoonse primaarenergiateguri SPERC
                                     alusel ning korrigeerides tulemust temperatuuriregulaatori mõjuga ja vesi/soojuskandja-vesi-olmejahutite või ainult vesi/soojuskandja-õhk-konditsioneeride korral põhjaveepumba/-pumpade elektritarbimisega.
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Jahutusseisundi sesoonne primaarenergiategur SPERC
                                     arvutatakse jahutusseisundi sesoonse gaasikasutustõhususe SGUEC
                                     ja jahutusseisundi sesoonse lisaenergiateguri SAEFC
                                     alusel, võttes arvesse elektri teisendustegurit CC.
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 Jahutusseisundi sesoonse gaasikasutustõhususe SGUEC
                                     arvutamiseks jagatakse osaline jahutuskoormus Pc
                                    (Tj
                                    ) konkreetsele välistemperatuurile vastava gaasikasutustõhususega osalise koormusega jahutusseisundis (GUEc,bin
                                    ) ja kaalutakse tulemust asjaomase välistemperatuuri kraadtundidega, kasutades punkti 5 alapunktis h esitatud tingimusi.
                              
                           
                                 d)
                              
                              
                                 
                                    SAEFC
                                     aluseks võetakse aastane võrdlusjahutusvajadus QC
                                     ja aastane jahutusenergiatarbimine QCE
                                    .
                              
                           
                                 e)
                              
                              
                                 Aastane võrdlusjahutusvajadus QC
                                     saadakse arvutusliku jahutuskoormuse (Pdesign,c
                                    ) korrutamisel jahutuse tööseisundi ekvivalenttundide arvuga HCE
                                     (tabelis 29).
                              
                           
                                 f)
                              
                              
                                 Aastane jahutusenergiatarbimine QCE
                                     arvutatakse järgmiste liikmete summana:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             aastase võrdlusjahutusvajaduse QC ja jahutuse tööseisundi sesoonse lisaenergiateguri SAEFc,on
                                                 jagatis ning
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             sesoonne energiatarbimine ooteseisundis, termostaadi algatatud puhkeseisundis, puhkeseisundis ning kambrikütteseisundis.
                                          
                                       
                           
                                 g)
                              
                              
                                 
                                    SAEFc,on
                                     arvutamisel võetakse aluseks (kui asjakohane) osaline jahutuskoormus Pc
                                    (Tj
                                    ) ja lisaenergiategur osalisel jahutuskoormusel AEFc,bin
                                     ning kaalutakse tulemust asjaomase välistemperatuuri kraadtundidega, kasutades alltoodud tingimusi.
                              
                           
                                 h)
                              
                              
                                 
                                    SGUEc
                                     ja SAEFc,on
                                     arvutamisel arvestatakse alljärgnevaga:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             tabelis 24 esitatud arvutuslikud võrdlustingimused;
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             tabelis 27 esitatud Euroopa keskmine jahutushooaeg;
                                          
                                       
                                             3)
                                          
                                          
                                             (kui asjakohane) energiatõhususe kadu, mida tekitab tsükliline töö, olenevalt jahutusvõimsuse reguleerimise tüübist.
                                          
                                       
                           
               
                  
                     6.
                  
                  
                     Elektriliste soojuspumpade kütmise sesoonne energiatõhusus
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Soojuspumpade mõõtmiste ajal tuleb määrata ruumitemperatuuriks 20 °C.
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Müravõimsustaseme määramisel peavad töötingimused olema standardsed nimitingimused, mis on esitatud tabelis 16 (õhk-õhk-soojuspumbad) ja tabelis 19 (vesi/soojuskandja-õhk-soojuspumbad).
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 Sesoonne soojustegur tööseisundis SCOPon
                                     arvutatakse osalise küttekoormuse Ph
                                    (Tj
                                    ), varuelektrikütte võimsuse elbu(Tj
                                    ) (kui asjakohane) ja konkreetsele välistemperatuurile vastava soojusteguri COPbin
                                    (Tj
                                    ) alusel, kaaludes tulemust konkreetse välistemperatuuri kraadtundidega ning arvestades alljärgnevaga:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             tabelis 24 esitatud arvutuslikud võrdlustingimused;
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             tabelis 26 esitatud Euroopa keskmine küttehooaeg;
                                          
                                       
                                             3)
                                          
                                          
                                             (kui asjakohane) energiatõhususe kadu, mida tekitab tsükliline töö, olenevalt küttevõimsuse reguleerimise tüübist.
                                          
                                       
                           
                                 d)
                              
                              
                                 Aastane võrdlusküttevajadus QH
                                     saadakse arvutusliku küttekoormuse Pdesign,h
                                     korrutamisel kütmise tööseisundi ekvivalenttundide arvuga HHE
                                     (tabelis 29).
                              
                           
                                 e)
                              
                              
                                 Aastane kütteenergiatarbimine QHE
                                     arvutatakse järgmiste liikmete summana:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             aastase võrdlusküttevajaduse QH
                                                 ja tööseisundi sesoonse soojusteguri SCOPon
                                                 jagatis ning
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             sesoonne energiatarbimine termostaadi algatatud puhke-, oote-, puhke- ning kambrikütteseisundis.
                                          
                                       
                           
                                 f)
                              
                              
                                 Sesoonne soojustegur SCOP saadakse aastase võrdlusküttevajaduse QH
                                     jagamisel aastase kütteenergiatarbimisega QHE
                                    .
                              
                           
                                 g)
                              
                              
                                 Kütmise sesoonne energiatõhusus ηs,h
                                     arvutatakse kui sesoonse soojusteguri SCOP ja teisendusteguri CC jagatis, korrigeerides tulemust temperatuuriregulaatori mõjuga ning ainult vesi/soojuskandja-õhk-soojuspumpade puhul põhjaveepumba/-pumpade elektritarbimisega.
                              
                           
                                 h)
                              
                              
                                 Mitmeosaliste soojuspumpadega seotud mõõtmiste ja arvutuste aluseks peab olema välise seadme töö koos tootja või importija soovitatud siseruumiseadme(te)ga.
                              
                           
               
                  
                     7.
                  
                  
                     Sisepõlemismootoriga soojuspumpade kütmise sesoonne energiatõhusus
                     
                                 a)
                              
                              
                                 Kütmise sesoonne energiatõhusus ηs,h
                                     arvutatakse kütteseisundi sesoonse primaarenergiateguri SPERh
                                     alusel, korrigeerides tulemust temperatuuriregulaatori mõjuga ja ainult vesi/soojuskandja-vesi-soojuspumpade korral põhjaveepumba/-pumpade elektritarbimisega.
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Kütteseisundi sesoonne primaarenergiatõhususe tegur SPERh
                                     arvutatakse kütteseisundi sesoonse gaasikasutustõhususe SGUEh
                                     ja kütteseisundi sesoonse lisaenergiateguri SAEFh
                                     alusel, võttes arvesse elektri teisendustegurit CC.
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 Kütteseisundi sesoonse gaasikasutustõhususe SGUEh
                                     arvutamiseks jagatakse osaline küttekoormus Ph
                                    (Tj
                                    ) konkreetsele välistemperatuurile vastava gaasikasutustõhususega osalise koormusega kütteseisundis GUEh,bin
                                     ja kaalutakse tulemust asjaomase välistemperatuuri kraadtundidega, kasutades alltoodud tingimusi.
                              
                           
                                 d)
                              
                              
                                 
                                    SAEFh
                                     aluseks võetakse aastane võrdlusküttevajadus QH
                                     ja aastase kütteenergiatarbimise võrdlusväärtus QHE
                                    .
                              
                           
                                 e)
                              
                              
                                 Aastane võrdlusküttevajadus QH
                                     saadakse arvutusliku küttekoormuse Pdesign,h
                                     korrutamisel tööseisundi ekvivalenttundide arvuga aastas HHE
                                     (tabelis 29).
                              
                           
                                 f)
                              
                              
                                 Aastane kütteenergiatarbimine QHE
                                     arvutatakse järgmiste liikmete summana:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             aastase võrdlusküttevajaduse QH
                                                 ja kütmise tööseisundi sesoonse lisaenergiateguri SAEFh,on
                                                 jagatis ning
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             määratud hooaja energiatarbimine termostaadi algatatud puhke-, oote-, puhke- ja kambrikütteseisundis.
                                          
                                       
                           
                                 g)
                              
                              
                                 
                                    SAEFh,on
                                     aluseks võetakse (kui asjakohane) osaline küttekoormus Ph
                                    (Tj
                                    ) ja lisaenergiategur osalisel küttekoormusel AEFh,bin
                                     ning kaalutakse tulemust asjaomase välistemperatuuri kraadtundidega, kusjuures kasutatakse alltoodud tingimusi.
                              
                           
                                 h)
                              
                              
                                 
                                    SGUEh
                                     ja SAEFh,on
                                     arvutamisel arvestatakse alljärgnevaga:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             tabelis 24 esitatud arvutuslikud võrdlustingimused;
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             tabelis 26 esitatud Euroopa keskmine küttehooaeg;
                                          
                                       
                                             3)
                                          
                                          
                                             (kui asjakohane) energiatõhususe kadu, mida tekitab tsükliline töö, olenevalt küttevõimsuse reguleerimise tüübist.
                                          
                                       
                           
               
                  
                     8.
                  
                  
                     Kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutitega seotud mõõtmiste ja arvutuste üldtingimused
                  
               Nimi- ja esitatud jahutusvõimsuse, sisendvõimsuse, energiatõhususteguri ja sesoonse energiatõhususteguri kindlakstegemiseks tehakse mõõtmised järgmistes tingimustes:
         
                     a)
                  
                  
                     kõrgel temperatuuril käitatavate õhkjahutusega protsessijahutite korral peab välissoojusvaheti ümbritseva keskkonna võrdlustemperatuur olema 35 °C ja kõrgel temperatuuril käitatavate vesijahutusega protsessijahutite sissetuleva vee temperatuur kondensaatori juures (mõõtepunkti välisõhu temperatuur 35 °C) 30 °C;
                  
               
                     b)
                  
                  
                     vedeliku väljundtemperatuur siseruumis asuva soojusvaheti juures peab olema 7 °C mõõdetuna kuivtermomeetriga;
                  
               
                     c)
                  
                  
                     Euroopa Liidu keskmisi kliimatingimusi esindav ümbritseva keskkonna temperatuuri muutumine kogu aasta jooksul ja nendele temperatuuridele vastav tundide arv võetakse tabelist 28;
                  
               
                     d)
                  
                  
                     kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti võimsuse reguleerimise tüübist olenevast tsüklilisest tööseisundist tingitud energiatõhususe kao mõju mõõdetakse või kasutatakse vaikeväärtust.
                  
               
            Tabel 16
         
         
            Õhk-õhk-soojuspumpade ja õhukonditsioneeride standardsed nimitingimused
         
         
                      
                  
                  
                     Välissoojusvaheti
                  
                  
                     Siseruumis asuv soojusvaheti
                  
               
                     Kuivtermomeetriga mõõdetud sisendtemperatuur [°C]
                  
                  
                     Märgtermomeetriga mõõdetud sisendtemperatuur [°C]
                  
                  
                     Kuivtermomeetriga mõõdetud sisendtemperatuur [°C]
                  
                  
                     Märgtermomeetriga mõõdetud sisendtemperatuur [°C]
                  
               
                     Kütteseisund (soojuspumpadel)
                  
                  
                     Välisõhk / taaskasutatud õhk
                  
                  
                     7
                  
                  
                     6
                  
                  
                     20
                  
                  
                     kuni 15
                  
               
                     Väljuv õhk / välisõhk
                  
                  
                     20
                  
                  
                     12
                  
                  
                     7
                  
                  
                     6
                  
               
                     Jahutusseisund (õhukonditsioneeridel)
                  
                  
                     Välisõhk / taaskasutatud õhk
                  
                  
                     35
                  
                  
                     24 (*1)
                     
                  
                  
                     27
                  
                  
                     19
                  
               
                     Väljuv õhk / taaskasutatud õhk
                  
                  
                     27
                  
                  
                     19
                  
                  
                     27
                  
                  
                     19
                  
               
                     Väljuv õhk / välisõhk
                  
                  
                     27
                  
                  
                     19
                  
                  
                     35
                  
                  
                     24
                  
               
            
         
            Tabel 17
         
         
            Vesi/soojuskandja-vesi-olmejahutite standardsed nimitingimused
         
         
                      
                  
                  
                     Välissoojusvaheti
                  
                  
                     Siseruumis asuv soojusvaheti
                  
               
                     Sisend-temperatuur [°C]
                  
                  
                     Väljund-temperatuur [°C]
                  
                  
                     Sisend-temperatuur [°C]
                  
                  
                     Väljund-temperatuur [°C]
                  
               
                     Jahutusseisund
                  
                  
                     vesi-vesi jahutustornist (madala temperatuuriga kütmise korral)
                  
                  
                     30
                  
                  
                     35
                  
                  
                     12
                  
                  
                     7
                  
               
                     vesi-vesi jahutustornist (keskmise temperatuuriga kütmise korral)
                  
                  
                     30
                  
                  
                     35
                  
                  
                     23
                  
                  
                     18
                  
               
            
         
            Tabel 18
         
         
            Õhk-vesi-olmejahutite standardsed nimitingimused
         
         
                      
                  
                  
                     Välissoojusvaheti
                  
                  
                     Siseruumis asuv soojusvaheti
                  
               
                     Sisend-temperatuur [°C]
                  
                  
                     Väljund-temperatuur [°C]
                  
                  
                     Sisend-temperatuur [°C]
                  
                  
                     Väljund-temperatuur [°C]
                  
               
                     Jahutusseisund
                  
                  
                     õhk-vesi (madala temperatuuri korral)
                  
                  
                     35
                  
                  
                     —
                  
                  
                     12
                  
                  
                     7
                  
               
                     õhk-vesi (keskmise temperatuuri korral)
                  
                  
                     35
                  
                  
                     —
                  
                  
                     23
                  
                  
                     18
                  
               
            
         
            Tabel 19
         
         
            Vesi/soojuskandja-õhk-soojuspumpade ja õhukonditsioneeride standardsed nimitingimused
         
         
                      
                  
                  
                     Välissoojusvaheti
                  
                  
                     Siseruumis asuv soojusvaheti
                  
               
                     Sisend-temperatuur [°C]
                  
                  
                     Väljund-temperatuur [°C]
                  
                  
                     Kuivtermomeetriga mõõdetud sisendtemperatuur [°C]
                  
                  
                     Märgtermomeetriga mõõdetud sisendtemperatuur [°C]
                  
               
                     Kütteseisund (soojuspumpadel)
                  
                  
                     vesi
                  
                  
                     10
                  
                  
                     7
                  
                  
                     20
                  
                  
                     kuni 15
                  
               
                     soojuskandja
                  
                  
                     0
                  
                  
                     – 3 (*2)
                     
                  
                  
                     20
                  
                  
                     kuni 15
                  
               
                     veekontuur
                  
                  
                     20
                  
                  
                     17 (*2)
                     
                  
                  
                     20
                  
                  
                     kuni 15
                  
               
                     Jahutusseisund (õhukonditsioneeridel)
                  
                  
                     jahutustorn
                  
                  
                     30
                  
                  
                     35
                  
                  
                     27
                  
                  
                     19
                  
               
                     maakontuur (vesi või soojuskandja)
                  
                  
                     10
                  
                  
                     15
                  
                  
                     27
                  
                  
                     19
                  
               
            
         
            Tabel 20
         
         
            Kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite ümbritseva keskkonna võrdlustemperatuurid
         
         
                     Katsepunkt
                  
                  
                     Kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite osalise koormuse tegur
                  
                  
                     Osalise koormuse tegur [%]
                  
                  
                     Välissoojusvaheti [°C]
                  
                  
                     Siseruumis asuv soojusvaheti
                  
               
                     Aurusti vee sisend-/väljundtemperatuur [°C]
                  
               
                     Muutumatu väljund
                  
               
                     A
                  
                  
                     80 % + 20 % × (T
                        A – T
                        D)/(T
                        A – T
                        D)
                  
                  
                     100
                  
                  
                     
                        Õhu sisendtemperatuur
                     
                     35
                  
                  
                     12/7
                  
               
                     
                        Vee sisend-/väljundtemperatuur
                     
                     30/35
                  
               
            
         
            Tabel 21
         
         
            Õhukonditsioneeride, olmejahutite ja soojuspumpade osalise koormuse tingimused
         
         
                     Mõõtepunkt
                  
                  
                     Välistemperatuur
                  
                  
                     Osalise koormuse tegur
                  
                  
                     Välissoojusvaheti
                  
                  
                     Siseruumis asuv soojusvaheti
                  
               
                     
                        Õhk-õhk-konditsioneerid
                     
                  
               
                      
                  
                  
                     
                        T
                        j [°C]
                  
                  
                      
                  
                  
                     Kuivtermomeetriga mõõdetud välisõhutemperatuur [°C]
                  
                  
                     Kuivtermomeetriga (märgtermomeetriga) mõõdetud õhutemperatuur ruumis [°C]
                  
               
                     A
                  
                  
                     35
                  
                  
                     100 %
                  
                  
                     35
                  
                  
                     27 (19)
                  
               
                     B
                  
                  
                     30
                  
                  
                     74 %
                  
                  
                     30
                  
                  
                     27 (19)
                  
               
                     C
                  
                  
                     25
                  
                  
                     47 %
                  
                  
                     25
                  
                  
                     27 (19)
                  
               
                     D
                  
                  
                     20
                  
                  
                     21 %
                  
                  
                     20
                  
                  
                     27 (19)
                  
               
                     
                        Vesi-õhk-konditsioneerid
                     
                  
               
                     Mõõtepunkt
                  
                  
                     
                        T
                        j [°C]
                  
                  
                     Osalise koormuse tegur
                  
                  
                     Jahutustorni või veekontuuri sisend-/väljundtemperatuur [°C]
                  
                  
                     Maakontuuri (vesi või soojuskandja) sisend-/väljundtemperatuur [°C]
                  
                  
                     Kuivtermomeetriga (märgtermomeetriga) mõõdetud õhutemperatuur ruumis [°C]
                  
               
                     A
                  
                  
                     35
                  
                  
                     100 %
                  
                  
                     30/35
                  
                  
                     10/15
                  
                  
                     27 (19)
                  
               
                     B
                  
                  
                     30
                  
                  
                     74 %
                  
                  
                     26/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     27 (19)
                  
               
                     C
                  
                  
                     25
                  
                  
                     47 %
                  
                  
                     22/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     27 (19)
                  
               
                     D
                  
                  
                     20
                  
                  
                     21 %
                  
                  
                     18/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     27 (19)
                  
               
                     
                        Õhk-vesi-olmejahutid
                     
                  
               
                     Mõõtepunkt
                  
                  
                     
                        T
                        j [°C]
                  
                  
                     Osalise koormuse tegur
                  
                  
                     Kuivtermomeetriga mõõdetud välisõhutemperatuur [°C]
                  
                  
                     Puhurkonvektorite vee sisend-/väljundtemperatuur [°C]
                  
                  
                     Põrandajahuti vee sisend-/väljundtemperatuur [°C]
                  
               
                     Muutumatu väljund
                  
                  
                     Muutuv väljund (*3)
                         (*3)
                     
                  
               
                     A
                  
                  
                     35
                  
                  
                     100 %
                  
                  
                     35
                  
                  
                     12/7
                  
                  
                     12/7
                  
                  
                     23/18
                  
               
                     B
                  
                  
                     30
                  
                  
                     74 %
                  
                  
                     30
                  
                  
                     
                         (*3)/7
                  
                  
                     
                         (*3)/8,5
                  
                  
                     
                         (*3)/18
                  
               
                     C
                  
                  
                     25
                  
                  
                     47 %
                  
                  
                     25
                  
                  
                     
                         (*3)/7
                  
                  
                     
                         (*3)/10
                  
                  
                     
                         (*3)/18
                  
               
                     D
                  
                  
                     20
                  
                  
                     21 %
                  
                  
                     20
                  
                  
                     
                         (*3)/7
                  
                  
                     
                         (*3)/11,5
                  
                  
                     
                         (*3)/18
                  
               
                     
                        Vesi-vesi-olmejahutid
                     
                  
               
                     Mõõtepunkt
                  
                  
                     
                        T
                        j [°C]
                  
                  
                     Osalise koormuse tegur
                  
                  
                     Jahutustorni või veekontuuri sisend-/väljundtemperatuur [°C]
                  
                  
                     Maakontuuri (vesi või soojuskandja) sisend-/väljundtemperatuur [°C]
                  
                  
                     Puhurkonvektorite vee sisend-/väljundtemperatuur [°C]
                  
                  
                     Põrandajahuti vee sisend-/väljundtemperatuur [°C]
                  
               
                     Muutumatu väljund
                  
                  
                     Muutuv väljund (*3)
                         (*3)
                     
                  
               
                     A
                  
                  
                     35
                  
                  
                     100 %
                  
                  
                     30/35
                  
                  
                     10/15
                  
                  
                     12/7
                  
                  
                     12/7
                  
                  
                     23/18
                  
               
                     B
                  
                  
                     30
                  
                  
                     74 %
                  
                  
                     26/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     
                         (*3)/7
                  
                  
                     
                         (*3)/8,5
                  
                  
                     
                         (*3)/18
                  
               
                     C
                  
                  
                     25
                  
                  
                     47 %
                  
                  
                     22/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     
                         (*3)/7
                  
                  
                     
                         (*3)/10
                  
                  
                     
                         (*3)/18
                  
               
                     D
                  
                  
                     20
                  
                  
                     21 %
                  
                  
                     18/ (*3)
                     
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     
                         (*3)/7
                  
                  
                     
                         (*3)/11,5
                  
                  
                     
                         (*3)/18
                  
               
                     
                        Õhk-õhk-soojuspumbad
                     
                  
               
                     Mõõtepunkt
                  
                  
                     
                        T
                        j [°C]
                  
                  
                     Osalise koormuse tegur
                  
                  
                     Kuivtermomeetriga (märgtermomeetriga) mõõdetud välisõhutemperatuur [°C]
                  
                  
                     Kuivtermomeetriga mõõdetud õhutemperatuur ruumis [°C]
                  
               
                     A
                  
                  
                     – 7
                  
                  
                     88 %
                  
                  
                     – 7(– 8)
                  
                  
                     20
                  
               
                     B
                  
                  
                     + 2
                  
                  
                     54 %
                  
                  
                     + 2(+ 1)
                  
                  
                     20
                  
               
                     C
                  
                  
                     + 7
                  
                  
                     35 %
                  
                  
                     + 7(+ 6)
                  
                  
                     20
                  
               
                     D
                  
                  
                     + 12
                  
                  
                     15 %
                  
                  
                     + 12(+ 11)
                  
                  
                     20
                  
               
                     E
                  
                  
                     
                        Tol
                        
                     
                  
                  
                     Oleneb T
                        ol-ist
                  
                  
                     
                        Tj = Tol
                        
                     
                  
                  
                     20
                  
               
                     F
                  
                  
                     
                        Tbiv
                        
                     
                  
                  
                     Oleneb T
                        biv-ist
                  
                  
                     
                        Tj = Tbiv
                        
                     
                  
                  
                     20
                  
               
                     
                        Vesi/soojuskandja-õhk-soojuspumbad
                     
                  
               
                     Mõõtepunkt
                  
                  
                     
                        T
                        j [°C]
                  
                  
                     Osalise koormuse tegur
                  
                  
                     Põhjavesi
                  
                  
                     Soojuskandja
                  
                  
                     Kuivtermomeetriga mõõdetud õhutemperatuur ruumis [°C]
                  
               
                     Sisend-/väljundtemperatuur [°C]
                  
                  
                     Sisend-/väljundtemperatuur [°C]
                  
               
                     A
                  
                  
                     – 7
                  
                  
                     88 %
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     0/ (*3)
                     
                  
                  
                     20
                  
               
                     B
                  
                  
                     + 2
                  
                  
                     54 %
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     0/ (*3)
                     
                  
                  
                     20
                  
               
                     C
                  
                  
                     + 7
                  
                  
                     35 %
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     0/ (*3)
                     
                  
                  
                     20
                  
               
                     D
                  
                  
                     + 12
                  
                  
                     15 %
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     0/ (*3)
                     
                  
                  
                     20
                  
               
                     E
                  
                  
                     
                        Tol
                        
                     
                  
                  
                     Oleneb T
                        ol-ist
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     0/ (*3)
                     
                  
                  
                     20
                  
               
                     F
                  
                  
                     
                        Tbiv
                        
                     
                  
                  
                     Oleneb T
                        biv-ist
                  
                  
                     10/ (*3)
                     
                  
                  
                     0/ (*3)
                     
                  
                  
                     20
                  
               
            
         
            Tabel 22
         
         
            Kõrgel temperatuuril käitatavate õhkjahutusega protsessijahutite osalise koormuse tingimused SEPRi arvutamiseks
         
         
                     Mõõtepunkt
                  
                  
                     Kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite osalise koormuse tegur
                  
                  
                     Osalise koormuse tegur [%]
                  
                  
                     Välissoojusvaheti
                  
                  
                     Siseruumis asuv soojusvaheti
                  
               
                     Õhu sisendtemperatuur [°C]
                  
                  
                     Aurusti vee sisend-/väljundtemperatuur [°C]
                  
               
                     Muutumatu väljund
                  
               
                     A
                  
                  
                     80 % + 20 % × (T
                        A – T
                        D)/(T
                        A – T
                        D)
                  
                  
                     100
                  
                  
                     35
                  
                  
                     12/7
                  
               
                     B
                  
                  
                     80 % + 20 % × (T
                        B – T
                        D)/(T
                        A – T
                        D)
                  
                  
                     93
                  
                  
                     25
                  
                  
                     
                         (*4)/7
                  
               
                     C
                  
                  
                     80 % + 20 % × (T
                        C – T
                        D)/(T
                        A – T
                        D)
                  
                  
                     87
                  
                  
                     15
                  
                  
                     
                         (*4)/7
                  
               
                     D
                  
                  
                     80 % + 20 % × (T
                        D – T
                        D)/(T
                        A – T
                        D)
                  
                  
                     80
                  
                  
                     5
                  
                  
                     
                         (*4)/7
                  
               
            
         
            Tabel 23
         
         
            Kõrgel temperatuuril käitatavate vesijahutusega protsessijahutite osalise koormuse tingimused SEPRi arvutamiseks
         
         
                     Mõõtepunkt
                  
                  
                     Kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite osalise koormuse tegur
                  
                  
                     Osalise koormuse tegur [%]
                  
                  
                     Vesijahutusega kondensaator
                  
                  
                     Siseruumis asuv soojusvaheti
                  
               
                     Vee sisend-/väljundtemperatuur [°C]
                  
                  
                     Välistemperatuur [°C]
                  
                  
                     Aurusti vee sisend-/väljundtemperatuur [°C]
                  
               
                     Muutumatu väljund
                  
               
                     A
                  
                  
                     80 % + 20 % × (T
                        A – T
                        D)/(T
                        A – T
                        D)
                  
                  
                     100
                  
                  
                     30/35
                  
                  
                     35
                  
                  
                     12/7
                  
               
                     B
                  
                  
                     80 % + 20 % × (T
                        B – T
                        D)/(T
                        A – T
                        D)
                  
                  
                     93
                  
                  
                     23/ (*5)
                     
                  
                  
                     25
                  
                  
                     
                         (*5)/7
                  
               
                     C
                  
                  
                     80 % + 20 % × (T
                        C – T
                        D)/(T
                        A – T
                        D)
                  
                  
                     87
                  
                  
                     16/ (*5)
                     
                  
                  
                     15
                  
                  
                     
                         (*5)/7
                  
               
                     D
                  
                  
                     80 % + 20 % × (T
                        D – T
                        D)/(T
                        A – T
                        D)
                  
                  
                     80
                  
                  
                     9/ (*5)
                     
                  
                  
                     5
                  
                  
                     
                         (*5)/7
                  
               
            
         
            Tabel 24
         
         
            Olmejahutite, õhukonditsioneeride ja soojuspumpade arvutuslikud võrdlustingimused
         
         
                     Funktsioon
                  
                  
                     Hooaeg
                  
                  
                     Kuivtermomeetriga (märgtermomeetriga) mõõdetud arvutuslik võrdlustemperatuur
                  
               
                     
                        Tdesign,c
                        
                     
                  
               
                     Jahutamine
                  
                  
                     Keskmine
                  
                  
                     35 (24) °C
                  
               
                     Arvutuslik võrdlustemperatuur
                  
                  
                     Maksimaalne tasakaalutemperatuur
                  
                  
                     Maksimaalne piirtöötemperatuur
                  
               
                     
                        Tdesign,h
                        
                     
                  
                  
                     
                        Tbiv
                        
                     
                  
                  
                     
                        Tol
                        
                     
                  
               
                     Kütmine
                  
                  
                     Keskmine
                  
                  
                     –10 (–11) °C
                  
                  
                     + 2 °C
                  
                  
                     –7 °C
                  
               
                     Soojem
                  
                  
                     2 (–1) °C
                  
                  
                     7 °C
                  
                  
                     2 °C
                  
               
                     Külmem
                  
                  
                     –22 (–23) °C
                  
                  
                     –7 °C
                  
                  
                     –15 °C
                  
               
            
         
            Tabel 25
         
         
            Puhurkonvektorite standardsed nimitingimused
         
         
                     Jahutuskatse
                  
                  
                     Kütmiskatse
                  
                  
                     Müravõimsuskatse
                  
               
                     Õhutemperatuur
                  
                  
                     27 °C (kuivt)
                     19 °C (märgt)
                  
                  
                     Õhutemperatuur
                  
                  
                     20 °C (kuivt)
                  
                  
                     Ümbritseva keskkonna tingimustel ilma vee voolamiseta
                  
               
                     Vee sisendtemperatuur
                  
                  
                     7 °C
                  
                  
                     Vee sisendtemperatuur
                  
                  
                     45 °C kahe toruga seadmetel
                     65 °C nelja toruga seadmetel
                  
               
                     Vee sisendtemperatuuri suurenemine
                  
                  
                     5 °C
                  
                  
                     Vee sisendtemperatuuri vähenemine
                  
                  
                     5 °C kahe toruga seadmetel
                     10 °C nelja toruga seadmetel
                  
               
            
         
            Tabel 26
         
         
            Euroopa küttehooaeg soojuspumpade jaoks
         
         
                     
                        binj
                        
                     
                  
                  
                     
                        T
                        j [°C]
                  
                  
                     
                        H
                        j [h/a]
                  
               
                     Soojem
                  
                  
                     Keskmine
                  
                  
                     Külmem
                  
               
                     1 kuni 8
                  
                  
                     – 30 … – 23
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
               
                     9
                  
                  
                     – 22
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     1
                  
               
                     10
                  
                  
                     – 21
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     6
                  
               
                     11
                  
                  
                     – 20
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     13
                  
               
                     12
                  
                  
                     – 19
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     17
                  
               
                     13
                  
                  
                     – 18
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     19
                  
               
                     14
                  
                  
                     – 17
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     26
                  
               
                     15
                  
                  
                     – 16
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     39
                  
               
                     16
                  
                  
                     – 15
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     41
                  
               
                     17
                  
                  
                     – 14
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     35
                  
               
                     18
                  
                  
                     – 13
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     52
                  
               
                     19
                  
                  
                     – 12
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     37
                  
               
                     20
                  
                  
                     – 11
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     41
                  
               
                     21
                  
                  
                     – 10
                  
                  
                     0
                  
                  
                     1
                  
                  
                     43
                  
               
                     22
                  
                  
                     – 9
                  
                  
                     0
                  
                  
                     25
                  
                  
                     54
                  
               
                     23
                  
                  
                     – 8
                  
                  
                     0
                  
                  
                     23
                  
                  
                     90
                  
               
                     24
                  
                  
                     – 7
                  
                  
                     0
                  
                  
                     24
                  
                  
                     125
                  
               
                     25
                  
                  
                     – 6
                  
                  
                     0
                  
                  
                     27
                  
                  
                     169
                  
               
                     26
                  
                  
                     – 5
                  
                  
                     0
                  
                  
                     68
                  
                  
                     195
                  
               
                     27
                  
                  
                     – 4
                  
                  
                     0
                  
                  
                     91
                  
                  
                     278
                  
               
                     28
                  
                  
                     – 3
                  
                  
                     0
                  
                  
                     89
                  
                  
                     306
                  
               
                     29
                  
                  
                     – 2
                  
                  
                     0
                  
                  
                     165
                  
                  
                     454
                  
               
                     30
                  
                  
                     – 1
                  
                  
                     0
                  
                  
                     173
                  
                  
                     385
                  
               
                     31
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     240
                  
                  
                     490
                  
               
                     32
                  
                  
                     1
                  
                  
                     0
                  
                  
                     280
                  
                  
                     533
                  
               
                     33
                  
                  
                     2
                  
                  
                     3
                  
                  
                     320
                  
                  
                     380
                  
               
                     34
                  
                  
                     3
                  
                  
                     22
                  
                  
                     357
                  
                  
                     228
                  
               
                     35
                  
                  
                     4
                  
                  
                     63
                  
                  
                     356
                  
                  
                     261
                  
               
                     36
                  
                  
                     5
                  
                  
                     63
                  
                  
                     303
                  
                  
                     279
                  
               
                     37
                  
                  
                     6
                  
                  
                     175
                  
                  
                     330
                  
                  
                     229
                  
               
                     38
                  
                  
                     7
                  
                  
                     162
                  
                  
                     326
                  
                  
                     269
                  
               
                     39
                  
                  
                     8
                  
                  
                     259
                  
                  
                     348
                  
                  
                     233
                  
               
                     40
                  
                  
                     9
                  
                  
                     360
                  
                  
                     335
                  
                  
                     230
                  
               
                     41
                  
                  
                     10
                  
                  
                     428
                  
                  
                     315
                  
                  
                     243
                  
               
                     42
                  
                  
                     11
                  
                  
                     430
                  
                  
                     215
                  
                  
                     191
                  
               
                     43
                  
                  
                     12
                  
                  
                     503
                  
                  
                     169
                  
                  
                     146
                  
               
                     44
                  
                  
                     13
                  
                  
                     444
                  
                  
                     151
                  
                  
                     150
                  
               
                     45
                  
                  
                     14
                  
                  
                     384
                  
                  
                     105
                  
                  
                     97
                  
               
                     46
                  
                  
                     15
                  
                  
                     294
                  
                  
                     74
                  
                  
                     61
                  
               
                     Tunde kokku:
                  
                  
                     3 590 
                  
                  
                     4 910 
                  
                  
                     6 446 
                  
               
            
         
            Tabel 27
         
         
            Euroopa jahutushooaeg olmejahutite ja õhukonditsioneeride jaoks
         
         
                     Indeksi j väärtused
                  
                  
                     Välistemperatuur (kuivt)
                  
                  
                     Keskmine jahutushooaeg
                  
                  
                     
                        EERi arvutamine
                  
               
                     Kraadtunnid
                  
               
                     
                        j
                     
                  
                  
                     
                        Tj
                        
                     
                  
                  
                     
                        hj
                        
                     
                  
               
                     #
                  
                  
                     °C
                  
                  
                     [h/a]
                  
               
                     1
                  
                  
                     17
                  
                  
                     205
                  
                  
                     
                        EER(D)
                     
                  
               
                     2
                  
                  
                     18
                  
                  
                     227
                  
                  
                     
                        EER(D)
                     
                  
               
                     3
                  
                  
                     19
                  
                  
                     225
                  
                  
                     
                        EER(D)
                     
                  
               
                     4
                  
                  
                     20
                  
                  
                     225
                  
                  
                     D – mõõdetud väärtus
                  
               
                     5
                  
                  
                     21
                  
                  
                     216
                  
                  
                     Lineaarne interpolatsioon
                  
               
                     6
                  
                  
                     22
                  
                  
                     215
                  
                  
                     Lineaarne interpolatsioon
                  
               
                     7
                  
                  
                     23
                  
                  
                     218
                  
                  
                     Lineaarne interpolatsioon
                  
               
                     8
                  
                  
                     24
                  
                  
                     197
                  
                  
                     Lineaarne interpolatsioon
                  
               
                     9
                  
                  
                     25
                  
                  
                     178
                  
                  
                     C – mõõdetud väärtus
                  
               
                     10
                  
                  
                     26
                  
                  
                     158
                  
                  
                     Lineaarne interpolatsioon
                  
               
                     11
                  
                  
                     27
                  
                  
                     137
                  
                  
                     Lineaarne interpolatsioon
                  
               
                     12
                  
                  
                     28
                  
                  
                     109
                  
                  
                     Lineaarne interpolatsioon
                  
               
                     13
                  
                  
                     29
                  
                  
                     88
                  
                  
                     Lineaarne interpolatsioon
                  
               
                     14
                  
                  
                     30
                  
                  
                     63
                  
                  
                     B – mõõdetud väärtus
                  
               
                     15
                  
                  
                     31
                  
                  
                     39
                  
                  
                     Lineaarne interpolatsioon
                  
               
                     16
                  
                  
                     32
                  
                  
                     31
                  
                  
                     Lineaarne interpolatsioon
                  
               
                     17
                  
                  
                     33
                  
                  
                     24
                  
                  
                     Lineaarne interpolatsioon
                  
               
                     18
                  
                  
                     34
                  
                  
                     17
                  
                  
                     Lineaarne interpolatsioon
                  
               
                     19
                  
                  
                     35
                  
                  
                     13
                  
                  
                     A – mõõdetud väärtus
                  
               
                     20
                  
                  
                     36
                  
                  
                     9
                  
                  
                     
                        EER(A)
                     
                  
               
                     21
                  
                  
                     37
                  
                  
                     4
                  
                  
                     
                        EER(A)
                     
                  
               
                     22
                  
                  
                     38
                  
                  
                     3
                  
                  
                     
                        EER(A)
                     
                  
               
                     23
                  
                  
                     39
                  
                  
                     1
                  
                  
                     
                        EER(A)
                     
                  
               
                     24
                  
                  
                     40
                  
                  
                     0
                  
                  
                     
                        EER(A)
                     
                  
               
            
         
            Tabel 28
         
         
            Euroopa võrdlusjahutushooaeg kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite jaoks
         
         
                     
                        binj
                        
                     
                  
                  
                     
                        T
                        j [°C]
                  
                  
                     
                        H
                        j [h/a]
                  
               
                     1
                  
                  
                     – 19
                  
                  
                     0,08
                  
               
                     2
                  
                  
                     – 18
                  
                  
                     0,41
                  
               
                     3
                  
                  
                     – 17
                  
                  
                     0,65
                  
               
                     4
                  
                  
                     – 16
                  
                  
                     1,05
                  
               
                     5
                  
                  
                     – 15
                  
                  
                     1,74
                  
               
                     6
                  
                  
                     – 14
                  
                  
                     2,98
                  
               
                     7
                  
                  
                     – 13
                  
                  
                     3,79
                  
               
                     8
                  
                  
                     – 12
                  
                  
                     5,69
                  
               
                     9
                  
                  
                     – 11
                  
                  
                     8,94
                  
               
                     10
                  
                  
                     – 10
                  
                  
                     11,81
                  
               
                     11
                  
                  
                     – 9
                  
                  
                     17,29
                  
               
                     12
                  
                  
                     – 8
                  
                  
                     20,02
                  
               
                     13
                  
                  
                     – 7
                  
                  
                     28,73
                  
               
                     14
                  
                  
                     – 6
                  
                  
                     39,71
                  
               
                     15
                  
                  
                     – 5
                  
                  
                     56,61
                  
               
                     16
                  
                  
                     – 4
                  
                  
                     76,36
                  
               
                     17
                  
                  
                     – 3
                  
                  
                     106,07
                  
               
                     18
                  
                  
                     – 2
                  
                  
                     153,22
                  
               
                     19
                  
                  
                     – 1
                  
                  
                     203,41
                  
               
                     20
                  
                  
                     0
                  
                  
                     247,98
                  
               
                     21
                  
                  
                     1
                  
                  
                     282,01
                  
               
                     22
                  
                  
                     2
                  
                  
                     275,91
                  
               
                     23
                  
                  
                     3
                  
                  
                     300,61
                  
               
                     24
                  
                  
                     4
                  
                  
                     310,77
                  
               
                     25
                  
                  
                     5
                  
                  
                     336,48
                  
               
                     26
                  
                  
                     6
                  
                  
                     350,48
                  
               
                     27
                  
                  
                     7
                  
                  
                     363,49
                  
               
                     28
                  
                  
                     8
                  
                  
                     368,91
                  
               
                     29
                  
                  
                     9
                  
                  
                     371,63
                  
               
                     30
                  
                  
                     10
                  
                  
                     377,32
                  
               
                     31
                  
                  
                     11
                  
                  
                     376,53
                  
               
                     32
                  
                  
                     12
                  
                  
                     386,42
                  
               
                     33
                  
                  
                     13
                  
                  
                     389,84
                  
               
                     34
                  
                  
                     14
                  
                  
                     384,45
                  
               
                     35
                  
                  
                     15
                  
                  
                     370,45
                  
               
                     36
                  
                  
                     16
                  
                  
                     344,96
                  
               
                     37
                  
                  
                     17
                  
                  
                     328,02
                  
               
                     38
                  
                  
                     18
                  
                  
                     305,36
                  
               
                     39
                  
                  
                     19
                  
                  
                     261,87
                  
               
                     40
                  
                  
                     20
                  
                  
                     223,90
                  
               
                     41
                  
                  
                     21
                  
                  
                     196,31
                  
               
                     42
                  
                  
                     22
                  
                  
                     163,04
                  
               
                     43
                  
                  
                     23
                  
                  
                     141,78
                  
               
                     44
                  
                  
                     24
                  
                  
                     121,93
                  
               
                     45
                  
                  
                     25
                  
                  
                     104,46
                  
               
                     46
                  
                  
                     26
                  
                  
                     85,77
                  
               
                     47
                  
                  
                     27
                  
                  
                     71,54
                  
               
                     48
                  
                  
                     28
                  
                  
                     56,57
                  
               
                     49
                  
                  
                     29
                  
                  
                     43,35
                  
               
                     50
                  
                  
                     30
                  
                  
                     31,02
                  
               
                     51
                  
                  
                     31
                  
                  
                     20,21
                  
               
                     52
                  
                  
                     32
                  
                  
                     11,85
                  
               
                     53
                  
                  
                     33
                  
                  
                     8,17
                  
               
                     54
                  
                  
                     34
                  
                  
                     3,83
                  
               
                     55
                  
                  
                     35
                  
                  
                     2,09
                  
               
                     56
                  
                  
                     36
                  
                  
                     1,21
                  
               
                     57
                  
                  
                     37
                  
                  
                     0,52
                  
               
                     58
                  
                  
                     38
                  
                  
                     0,40
                  
               
            
         
            Tabel 29
         
         
            Olmejahutite, õhukonditsioneeride ja soojuspumpade töötunnid seisunditi
         
         
                     Hooaeg
                  
                  
                     Töötunnid
                  
               
                     Tööseisund
                  
                  
                     Termostaadi algatatud puhkeseisund
                  
                  
                     Ooteseisund
                  
                  
                     Puhkeseisund
                  
                  
                     Kambrikütteseisund
                  
               
                     
                        HCE
                         (jahutamine); HHE
                         (kütmine)
                  
                  
                     
                        HTO
                        
                     
                  
                  
                     
                        HSB
                        
                     
                  
                  
                     
                        HOFF
                        
                     
                  
                  
                     
                        HCK
                        
                     
                  
               
                     Jahutamine (SEERi arvutamiseks)
                  
                  
                     Keskmine
                  
                  
                     600
                  
                  
                     659
                  
                  
                     1 377 
                  
                  
                     0
                  
                  
                     2 036 
                  
               
                     Külmem
                  
                  
                     300
                  
                  
                     436
                  
                  
                     828
                  
                  
                     0
                  
                  
                     1 264 
                  
               
                     Soojem
                  
                  
                     900
                  
                  
                     767
                  
                  
                     1 647 
                  
                  
                     0
                  
                  
                     2 414 
                  
               
                     Ainult kütmine (SCOPi arvutamiseks)
                  
                  
                     Keskmine
                  
                  
                     1 400 
                  
                  
                     179
                  
                  
                     0
                  
                  
                     3 672 
                  
                  
                     3 851 
                  
               
                     Külmem
                  
                  
                     2 100 
                  
                  
                     131
                  
                  
                     0
                  
                  
                     2 189 
                  
                  
                     2 320 
                  
               
                     Soojem
                  
                  
                     1 400 
                  
                  
                     755
                  
                  
                     0
                  
                  
                     4 345 
                  
                  
                     5 100 
                  
               
                     Kütmine, kui võimalik nii kütmine kui ka jahutamine (SCOPi arvutamiseks)
                  
                  
                     Keskmine
                  
                  
                     1 400 
                  
                  
                     179
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     179
                  
               
                     Külmem
                  
                  
                     2 100 
                  
                  
                     131
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     131
                  
               
                     Soojem
                  
                  
                     1 400 
                  
                  
                     755
                  
                  
                     0
                  
                  
                     0
                  
                  
                     755
                  
               
            (*1)  Märgtermomeetriga mõõtmise tingimus ei ole vajalik, kui katsetatav seade kondensaati ei aurusta.
         
            (*2)  Kütmiseks ja jahutamiseks ettenähtud seadmete korral kasutatakse jahutusseisundis standardsetel nimitingimustel tehtud katses saadud vooluhulka.
         
            (*3)  Väljundtemperatuur, mis oleneb vee vooluhulgast, mis on määratud standardsetel nimitingimustel (osalise koormuse tegur jahutamisel 100 % ja kütmisel 88 %).
         
            (*4)  Muutumatu või muutuva veevooluhulgaga seadmete korral katses A määratud veevooluhulk.
         
            (*5)  Muutumatu või muutuva veevooluhulgaga seadmete korral katses A määratud veevooluhulk.
      
      
         IV LISA
         
            Kontrollikord
         
         Liikmesriikide asutused kohaldavad direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõikes 2 mainitud turujärelevalve tegemisel järgmist II lisas sätestatud nõuete täitmise kontrollimise korda.
         
                     1.
                  
                  
                     Liikmesriigi asutus katsetab igast mudelist ühte eksemplari.
                  
               
                     2.
                  
                  
                     Õhukütteseadme, jahutusseadme, kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti või puhurkonvektori mudel loetakse käesoleva määruse II lisa nõuetele vastavaks, kui:
                     
                                 a)
                              
                              
                                 esitatud väärtused vastavad II lisas sätestatud nõuetele ning kui esitatud väärtused ning nende määramiseks ja mudeli nõuetele vastavuse tõendamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija jaoks soodsamad kui tehnilises dokumentatsioonis (sh katsearuannetes) esitatud väärtused;
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 kõik seadme katsetamisel mõõdetud parameetrid ja nende alusel arvutatud väärtused on kooskõlas alltoodud lubatud kõrvalekalletega:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             õhukütteseadme kütmise sesoonne energiatõhusus ηs,h
                                                 ei ole esitatud väärtusest nimiküttevõimsusel üle 8 % väiksem;
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             jahutusseadme jahutuse sesoonne energiatõhusus ηs,c
                                                 ei ole esitatud väärtusest nimijahutusvõimsusel üle 8 % väiksem;
                                          
                                       
                                             3)
                                          
                                          
                                             õhukütteseadme ja/või jahutusseadme müravõimsustase LWA ei ole esitatud väärtusest üle 2,0 dB suurem;
                                          
                                       
                                             4)
                                          
                                          
                                             kütusel töötava õhukütte- või jahutusseadme lämmastikoksiidide heide väljendatuna lämmastikdioksiidina ei ole esitatud väärtusest üle 20 % suurem;
                                          
                                       
                                             5)
                                          
                                          
                                             kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti SEPR ei ole nimijahutusvõimsusel mõõdetud esitatud väärtusest üle 10 % väiksem ning nimienergiatõhusustegur EERA
                                                 ei ole nimijahutusvõimsusel mõõdetud esitatud väärtusest üle 5 % väiksem.
                                          
                                       
                           
               
                     3.
                  
                  
                     Kui õhukütteseadme, jahutusseadme, kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti või puhurkonvektori mudeli nimikütte-, nimijahutus- või nimikülmutusvõimsus on ≥ 70 kW või kui seda toodetakse aastas vähem kui viis tükki ning punktis 2 sätestatud tulemust ei saavutata, loetakse, et see mudel ja muud mudelid, mille puhul saadi tehnilises dokumentatsioonis esitatud teave samadel alustel, ei vasta käesoleva määruse nõuetele.
                  
               
                     4.
                  
                  
                     Kui õhukütteseadme, jahutusseadme, kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti või puhurkonvektori mudeli nimikütte-, nimijahutus- või nimikülmutusvõimsus on < 70 kW või kui seda toodetakse aastas viis või enam tükki ning punkti 2 alapunktis a sätestatud tulemust ei saavutata, loetakse, et see mudel ja muud mudelid, mille puhul saadi tehnilises dokumentatsioonis esitatud teave samadel alustel, ei vasta käesoleva määruse nõuetele.
                  
               
                     5.
                  
                  
                     Kui õhukütteseadme, jahutusseadme, kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti või puhurkonvektori mudeli nimikütte-, nimijahutus- või nimikülmutusvõimsus on < 70 kW ja seda toodetakse aastas viis või enam ning punkti 2 alapunktis b sätestatud tulemust ei saavutata, valib liikmesriigi asutus katsetamiseks pisteliselt veel kolm sama mudeli seadet.
                     Õhukütteseadme, jahutusseadme või kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti mudel loetakse määruse II lisa nõuetele vastavaks, kui:
                     
                                 a)
                              
                              
                                 esitatud väärtused vastavad II lisas sätestatud nõuetele ning esitatud väärtused ja nende määramiseks ja mudeli vastavuse tõendamiseks kasutatud väärtused ei ole tootja või importija jaoks soodsamad kui tehnilises dokumentatsioonis (sh katsearuannetes) esitatud väärtused;
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 kõik seadme katsetamisel mõõdetud parameetrid ja nende alusel arvutatud väärtused on kooskõlas alltoodud lubatud kõrvalekalletega:
                                 
                                             1)
                                          
                                          
                                             kolme õhukütteseadme keskmine kütmise sesoonne energiatõhusus ηs,h
                                                 ei ole esitatud väärtusest nimiküttevõimsusel üle 8 % väiksem;
                                          
                                       
                                             2)
                                          
                                          
                                             kolme jahutusseadme keskmine jahutuse sesoonne energiatõhusus ηs,c
                                                 ei ole esitatud väärtusest nimijahutusvõimsusel üle 8 % väiksem;
                                          
                                       
                                             3)
                                          
                                          
                                             kolme õhukütteseadme ja/või jahutusseadme keskmine müravõimsustase LWA ei ole esitatud väärtusest üle 2,0 dB suurem;
                                          
                                       
                                             4)
                                          
                                          
                                             kolme kütusel töötava õhukütte- või jahutusseadme keskmine lämmastikoksiidide heide väljendatuna lämmastikdioksiidina ei ole esitatud väärtusest üle 20 % suurem;
                                          
                                       
                                             5)
                                          
                                          
                                             kolme kõrgel temperatuuril käitatava protsessijahuti keskmine SEPR ei ole nimijahutusvõimsusel mõõdetud esitatud väärtusest üle 10 % väiksem ning keskmine nimienergiatõhusustegur EERA
                                                 ei ole nimijahutusvõimsusel mõõdetud esitatud väärtusest üle 5 % väiksem.
                                          
                                       
                           
               
                     6.
                  
                  
                     Kui punktis 5 sätestatud tulemusi ei saavutata, loetakse, et see mudel ja muu mudel, mille puhul saadi tehnilises dokumentatsioonis esitatud teave samadel alustel, ei vasta käesoleva määruse nõuetele.
                  
               
                     7.
                  
                  
                     Liikmesriigi asutus peab järgima III lisas sätestatud mõõtmis- ja arvutusmeetodeid.
                  
               
                     8.
                  
                  
                     Võttes arvesse õhukütteseadmete, jahutusseadmete ja kõrgel temperatuuri käitatavate protsessijahutite kaalu ja suurusega seotud transpordiprobleeme, võib liikmesriigi asutus teha enne seadme lõppkohas töölepanemist kontrolli tootja ruumides.
                  
               
                     9.
                  
                  
                     Liikmesriigi asutus esitab ühe kuu jooksul pärast mudeli mittevastavuse otsuse tegemist katsetulemused ja muu asjakohase teabe teiste liikmesriikide asutustele ja komisjonile.
                  
               
                     10.
                  
                  
                     Käesolevas lisas määratletud lubatavad kõrvalekalded kehtivad üksnes juhul, kui mõõdetavaid näitajaid kontrollib liikmesriigi asutus; tootja ei tohi neid kasutada tehnilises dokumentatsioonis väärtuste esitamisel, tõlgendada neid väärtusi vastavuse saavutamiseks ega esitada mis tahes moel paremaid tulemusi.
                  
               
      
         V LISA
         
            Võrdlusalused
         
         Käesoleva määruse jõustumise ajal on õhukütte- ja jahutusseadmete kütmise sesoonse energiatõhususe ja jahutuse sesoonse energiatõhususe, sesoonse energiatõhususteguri ning lämmastikoksiidide heite seisukohast parimad õhukütte- ja jahutusseadmete olemasolevad tehnilised lahendused turul järgmised.
         
                     1.
                  
                  
                     Õhukütte- ja jahutusseadmete hooajalise kütte- või jahutusenergiatõhususe ning kõrgel temperatuuril töötavate protsessijahutite sesoonse energiatõhususteguri võrdlusalused on esitatud tabelis 30.
                     
                        Tabel 30
                     
                     
                        Õhukütte- ja jahutusseadmete kütmise või jahutuse sesoonse energiatõhususe ning kõrgel temperatuuril käitatavate protsessijahutite sesoonse energiatõhususteguri võrdlusalused
                     
                     
                                 Õhukuumutid
                              
                              
                                 Gaasilisel või vedelkütusel töötavad
                              
                              
                                 84 %
                              
                           
                                 Elektriga töötavad
                              
                              
                                 33 %
                              
                           
                                 Olmejahutid
                              
                              
                                 Õhk-vesi, P
                                    rated,c < 200 kW
                              
                              
                                 209 %
                              
                           
                                 Õhk-vesi, P
                                    rated,c ≥ 200 kW
                              
                              
                                 225 %
                              
                           
                                 Vesi/soojuskandja-vesi, P
                                    rated,c < 200 kW
                              
                              
                                 272 %
                              
                           
                                 Vesi/soojuskandja-vesi, P
                                    rated,c ≥ 200 kW
                              
                              
                                 352 %
                              
                           
                                 Õhukonditsioneerid
                              
                              
                                 Elektriline õhk-õhk-konditsioneer
                              
                              
                                 257 %
                              
                           
                                 Soojuspumbad
                              
                              
                                 Elektriline õhk-õhk-soojuspump
                              
                              
                                 177 %
                              
                           
                                 Kõrgel temperatuuril käitatavad protsessijahutid
                              
                              
                                 Õhkjahutusega, P
                                    A < 200 kW
                              
                              
                                 6,5 SEPR
                                 
                              
                           
                                 Õhkjahutusega, 200 kW ≤ P
                                    A < 400 kW
                              
                              
                                 8,0 SEPR
                                 
                              
                           
                                 Õhkjahutusega, P
                                    A ≥ 400 kW
                              
                              
                                 8,0 SEPR
                                 
                              
                           
                                 Vesijahutusega, P
                                    A < 200 kW
                              
                              
                                 8,5 SEPR
                                 
                              
                           
                                 Vesijahutusega, 200 kW ≤ P
                                    A < 400 kW
                              
                              
                                 12,0 SEPR
                                 
                              
                           
                                 Vesijahutusega, 400 kW ≤ P
                                    A < 1 000  kW
                              
                              
                                 12,5 SEPR
                                 
                              
                           
                                 Vesijahutusega, P
                                    A ≥ 1 000  kW
                              
                              
                                 13,0 SEPR
                                 
                              
                           
               
                     2.
                  
                  
                     Lämmastikoksiidide heite (väljendatud lämmastikdioksiidina) võrdlusnäitajad:
                     
                                 a)
                              
                              
                                 parimatel turul olevatel gaasilist kütust kasutavatel õhukuumutitel on heide kasutatava kütuse ülemise kütteväärtuse alusel alla 50 mg/kWh;
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 parimatel turul olevatel vedelkütust kasutavatel õhukuumutitel on heide kasutatava kütuse ülemise kütteväärtuse alusel alla 120 mg/kWh;
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 parimatel turul olevatel gaasilist kütust kasutavatel sisepõlemismootoriga soojuspumpadel, olmejahutitel ja õhukonditsioneeridel on heide kasutatava kütuse ülemise kütteväärtuse alusel alla 50 mg/kWh.
                              
                           
               
                     3.
                  
                  
                     Kõik punktides 1 ja 2 esitatud võrdlusalused ei tarvitse olla saavutatavad ühe toote puhul.