CELEX: 32000D0367
Language: sk
Date: 2000-05-03 00:00:00
Title: Rozhodnutie Komisie z 3. mája 2000, ktoré vykonáva smernicu Rady 89/106/EHS s ohľadom na klasifikáciu požiarnej odolnosti stavebných výrobkov, stavebných prác a ich častí (oznámené pod dokumentačným číslom C(2000) 1001)Text s významom pre EHP.

Dôležité právne oznámenie

|

32000D0367

Rozhodnutie Komisie z 3. mája 2000, ktoré vykonáva smernicu Rady 89/106/EHS s ohľadom na klasifikáciu požiarnej odolnosti stavebných výrobkov, stavebných prác a ich častí (oznámené pod dokumentačným číslom C(2000) 1001)Text s významom pre EHP.  

Úradný vestník L 133 , 06/06/2000 S. 0026 - 0032 CS.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 148  - 154 ET.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 148  - 154 HU.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 148  - 154 LT.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 148  - 154 LV.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 148  - 154 MT.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 148  - 154 PL.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 148  - 154 SK.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 148  - 154 SL.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 148  - 154

		Rozhodnutie Komisiez 3. mája 2000,ktoré vykonáva smernicu Rady 89/106/EHS s ohľadom na klasifikáciu požiarnej odolnosti stavebných výrobkov, stavebných prác a ich častí(oznámené pod dokumentačným číslom C(2000) 1001)(Text s významom pre EHP)(2000/367/ES)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky [1], zmenenú a doplnenú smernicou 93/68/EHS [2], najmä článok 3, 6, a 20,keďže:(1) Článok 3 ods. 2 a 3 smernice 89/106/EHS konštatuje, že v súvislosti s rozdielnou úrovňou ochrany stavebných prác, ktorá prevláda na vnútroštátnej, regionálnej a lokálnej úrovni, každá základná požiadavka môže dať podnet pre stanovenie klasifikačných tried pre interpretačné dokumenty. Tieto dokumenty boli uverejnené ako komunikácia Komisie s ohľadom na interpretačné dokumenty smernice Rady 89/106/EHS [3].(2) Odsek 4.2.1 interpretačného dokumentu č. 2 stanovuje potrebu rozdielnej úrovne základnej požiadavky "bezpečnosti v prípade požiaru" ako funkciu typu, použitia a umiestnenia stavebných prác, ich rozvrhnutie a dostupnosť bezpečnostného zariadenia.(3) Odsek 2.2 interpretačného dokumentu č. 2 uvádza počet vzájomne prepojených opatrení na splnenie základnej požiadavky "bezpečnosti v prípade požiaru", ktoré spolu prispievajú k definícii stratégie požiarnej bezpečnosti, ktorá môže byť rozdielna v členských štátoch.(4) Odsek 4.3.1.3 interpretačného dokumentu č. 2 identifikuje jedno z opatrení, ktoré prevládajú v členských štátoch, a vzťahuje sa na požiarnu odolnosť stavebných výrobkov a/alebo častí stavebných prác.(5) Na ohodnotenie požiarnej odolnosti stavebných výrobkov a stavebných prác alebo ich častí sa harmonizované riešenie skladá z klasifikačného systému, ktorý je obsiahnutý v interpretačnom dokumente č. 2.(6) Systém klasifikácie je prispôsobovaný technickému pokroku mandátom Komisie pre európske normalizačné úrady, CEN a Cenelec.(7) Článok 6 ods. 3 smernice 89/106/EHS konštatuje, že členské štáty môžu stanoviť prednostnú úroveň ukazateľov vlastností, ktoré sa majú na ich území dodržiavať, len v rámci klasifikácií prijatých na úrovni spoločenstva a len pod podmienkou použitia všetkých alebo niektorých klasifikácií alebo niektorého stupňa klasifikácie.(8) Miera pre rozhodnutie je v súlade s názorom Stáleho výboru pre stavebníctvo,PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:Článok 1Klasifikačný systém protipožiarnej odolnosti stavebných výrobkov, stavebných prác a ich častí prijatý na úrovni spoločenstva je stanovený v prílohe.Článok 2Rozhodnutie je adresované členským štátom.V Bruseli 3. mája 2000Za KomisiuErkki Liikanenčlen Komisie[1] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.[2] Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1.[3] Ú. v. ES C 62, 28.2.1994, s. 1.--------------------------------------------------PRÍLOHADEFINÍCIE, SKÚŠANIE A VYKONÁVACIE KRITÉRIASúvisiace definície, skúšanie a vykonávacie kritéria sú úplne popísané alebo sa na ne nachádzajú odkazy v európskych normách odvolávajúcich sa na túto prílohu.ZNAČKYR | nosnosť |E | celistvosť |I | izolácia |W | žiarenie |M | mechanické pôsobenie |C | samozatváranie |S | dymová netesnosť |P alebo PH | Nepretržitá dodávka prúdu a/alebo signálu |G | odolnosť voči dymiacemu ohňu |K | schopnosť požiarnej ochrany |Poznámky1. Nasledujúca klasifikácia je vyjadrená v minútach, ak nie je definovaná iným spôsobom2. Európske normy EN 13501-2, EN 13501-3 (klasifikácia) a EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2 (Eurokódy), na ktoré sa odvoláva toto rozhodnutie, sú podmienené rovnakým postupom ochrany, ako to bolo popísané v článku 5 (1) alebo v smernici 89/106/EHS.KLASIFIKÁCIA1. Nosnosť prvkov bez funkcie oddelenia požiaruPlatí na | steny, podlahy, strechy, nosníky, stĺpy, balkóny, schody a chodníky |Normy | EN13501–2, EN 1365-1,2,4,54,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |Klasifikácia: |R | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |Poznámky | — |2. Nosnosť prvkov s funkciou oddelenia požiaruPlatí na | Steny |Norma (normy) | EN 13501–2; EN 1365–1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |Klasifikácia: |RE | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |REI-M | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |REW | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Poznámky | — |Platí na | Podlahy a strechy |Norma (normy) | EN 13501–2; EN 1365–2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2;EN 1995-1.2; EN 1999-1.2; |Klasifikácia: |RE | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Poznámky | — |3. Výrobky a systémy pre ochranu nosných prvkov konštrukcií alebo ich častíPlatí na | Stropy bez nezávislej požiarnej odolnosti |Norma (normy) | EN 13501–2; EN 13381-1 |Klasifikácia: vyjadrená tými istými podmienkami ako nosné prvky, ktoré sa ochraňujú |Poznámky | ak sú tiež splnené požiadavky súvisiace s "polo-prirodzeným" požiarom, je dodatkom klasifikácie označenie "sn" |Platí na | protipožiarne omietky, obklady a prepážky |Norma (normy) | EN 13501–2; EN 13381-2 až 7 |Klasifikácia: je vyjadrená tými istými podmienkami ako nosné prvky, ktoré sa ochraňujú |Poznámka | — |4. Nenosné prvky, časti stavebných prác a výrobkyPlatí na | Priečky vrátane tých, ktoré obsahujú neizolované časti |Norma (normy) | EN 13501–2; EN 1364–1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |Klasifikácia: |E | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI-M | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |EW | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |Poznámky | — |Platí na | stropy s nezávislou požiarnou odolnosťou |Norma (normy) | EN 13501–2; EN 1364-2 |Klasifikácia: |EI | 15 | | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Poznámky | Klasifikácia je ukončená, pokiaľ "(a → b)", "(b → a)", alebo "(a ↔ b)", čo indikuje, že prvok bol preskúšaný a spĺňa požiadavky uvedené vyššie alebo nižšie, alebo oboje |Platí na | fasády (aj výplňové murivo) a obvodové múry (vrátane zasklievaných prvkov) |Norma (normy) | EN 13501–2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |Klasifikácia: |E | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |EI | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |EW | | 20 | 30 | | 60 | | | | | |Poznámka: | Klasifikácia je ukončená pokiaľ "(i → o)", "(o → i)", alebo "(i → o)", čo stanovuje, či prvok bol preskúšaný a spĺňa podmienky z vnútornej, vonkajšej alebo oboch strán. Ak je požadovaná mechanická odolnosť, znamená to, že počas zatrieďovania do kategórie E alebo EI, nedôjde k takej deformácií konštrukcie, aby mohla ohroziť životy pracovníkov |Platí na | zvýšené podlažia |Norma (normy) | EN 13501–2; EN 1366-6 |Klasifikácia: |R | 15 | | 30 | | | | | | | |RE | | | 30 | | | | | | | |REI | | | 30 | | | | | | | |Poznámka | Klasifikácia je ukončená doplnením indexu f', ktorý znamená úplnú požiarnu odolnosť, alebo r, čo znamená vystavenie redukovanej konštantnej teplote |Platí na | tesnenie a lineárne nespojité tesnenie |Norma (normy) | EN 13501–2; EN 1366-3,4 |Klasifikácia: |E | 15 | | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Poznámka | — |Platí na | protipožiarne dvere a uzávery (včítane náterov a zámočníckych výrobkov) a ich uzatváracie zariadenia |Norma (normy) | EN 13501–2; EN 1634-1 |Klasifikácia: |E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EW | | 20 | 30 | | 60 | | | | | |Poznámky | Klasifikácia I je ukončená doplnením indexu "1" alebo "2" k stanoveniu, ktorá definícia izolácie je použitá. Pridanie symbolu "C" definuje, či konštrukcia spĺňa podmienky samočinného zatvárania (vyhovuje/nevyhovuje skúškam) [1]. |Platí na | protidymové dvere |Norma (normy) | EN 13501–2; EN 1634-3 |Klasifikácia: S200 alebo Sa závisí na úplnom splnení podmienok skúšok |Poznámka: | Pridanie symbolu "C" naznačuje, že výrobok spĺňa kritéria samočinného uzatvárania (vyhovuje/nevyhovuje skúškam) [2]. |Platí na | uzávery pre dopravné pásy a systémy koľajovej dopravy |Norma (normy) | EN 13501–2; EN1366–7 |Klasifikácia: |E | 15 | | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EW | | 20 | 30 | | 60 | | | | | |Poznámka | Klasifikácia I je ukončená pridaním indexu "1" alebo "2" k stanoveniu použitej izolácie. Pridanie symbolu "C" naznačuje, že výrobok spĺňa kritéria samočinného uzatvárania (vyhovuje/nevyhovuje skúškam) [3]. |Platí na | prevádzka kanalizácie a šachty |Norma (normy) | EN 13501–2; EN 1366-5 |Klasifikácia: |E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Poznámka | Klasifikácia je ukončená pokiaľ "(i → o)", "(o → i)" alebo "(i → o)" k stanoveniu, či skúšané prvky spĺňajú všetky požiadavky z vonkajšej, vnútornej alebo z oboch strán. Pridaním symbolov "ve" a/alebo "ho" je stanovená vhodnosť pre vertikálne a/alebo horizontálne použitie. |Platí na | komíny |Norma (normy) | EN 13501–2; E13216 |Klasifikácia: G + vzdialenosť v mm (napr. G 50) |Poznámka | pre zabudované výrobky vzdialenosť nie je stanovená |Platí na | múry a stropné omietky |Norma (normy) | EN 13501–2; EN13381–8 |Klasifikácia: K |Poznámka | vyhovuje/nevyhovuje skúškam |5. Výrobky používané vo ventilačných systémoch (okrem dymovej a tepelnej odvetrávacej ventilácie)Platí na | ventilačné potrubie |Norma (normy) | EN 13501–3; EN 1366-1 |Klasifikácia: |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |E | | | 30 | | 60 | | | | | |Poznámka | Klasifikácia je ukončená, pokiaľ "(i → o)", "(o → i)" alebo "(i → o)", čo naznačuje, že prvok bol preskúšaný a spĺňa požiadavky z vonkajšej, vnútornej alebo z oboch strán. V dodatku symboly "ve" a/alebo "ho" indikujú vhodnosť pre vertikálne alebo horizontálne použitie. Pridanie symbolu "S" naznačuje nedostatočnú tesnosť. |Platí na | požiarné klapky |Norma (normy) | EN 13501–3; EN 1366-2 |Klasifikácia: |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |E | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |Poznámka: | Klasifikácia je ukončená, pokiaľ "(i → o)", "(o → i)" alebo "(i → o)", čo naznačuje, že prvok bol preskúšaný a spĺňa požiadavky z vonkajšej, vnútornej alebo z oboch strán. V dodatku symboly "ve" a/alebo "ho" indikujú vhodnosť pre vertikálne alebo horizontálne použitie. Pridanie symbolu "S" naznačuje nedostatočnú tesnosť. |6. Výrobky používané počas prevádzkyPlatí na | elektrické a optické káble a príslušenstvo; káblovody a protipožiarnesystémy pre káble |Norma (normy) | EN 13501-3 |Klasifikácia: |P | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |Poznámky | — |Platí na | málopriemerové káble alebo kábelové systémy na prenos elektrického prúdu alebo signálu (< 20 mm a s rozmerom kábla ≤ 2,5 mm2) |Norma (normy) | EN 13501–3; EN 50200 |Klasifikácia |PH | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |Poznámky | — |[1] Klasifikácia "C" môže byť doplnená číslicami od 0 po 5 v zmysle použitej kategorizácie. Podrobnosti budú riešené v relevantných technických špecifikáciách výrobkov.[2] Klasifikácia "C" môže byť doplnené číslicami od 0 po 5 podľa použitej kategorizácie. Podrobnosti budú riešené v relevantných technických špecifikáciách výrobkov.[3] Klasifikácia "C" môže byť doplnené číslicami od 0 po 5 podľa použitej kategorizácie. Podrobnosti budú riešené v relevantných technických špecifikáciách výrobkov.--------------------------------------------------