CELEX: 32009R0245
Language: lv
Date: 2009-03-18 00:00:00
Title: Komisijas Regula (EK) Nr. 245/2009 ( 2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām par luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/55/EK atcelšanu (Dokuments attiecas uz EEZ)

24.3.2009   
            
            
               LV
            
            
               Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
            
            
               L 76/17
            
         
      KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 245/2009
   (2009. gada 18. marts)
   par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina prasībām par luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/55/EK atcelšanu
   (Dokuments attiecas uz EEZ)
   EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,
   ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 6. jūlija Direktīvu 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK (1), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu,
   konsultējusies ar Ekodizaina apspriežu forumu,
   tā kā:
   
               (1)
            
            
               Saskaņā ar Direktīvu 2005/32/EK Komisijai jānosaka ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem produktiem, kuriem ir ievērojams pārdošanas un tirdzniecības apjoms, ievērojama ietekme uz vidi un kuru ietekmi uz vidi bez pārmērīgām izmaksām ir iespējams ievērojami uzlabot.
            
         
               (2)
            
            
               Direktīvas 2005/32/EK 16. panta 2. punkta otrajā ievilkumā paredzēts, ka – saskaņā ar 19. panta 3. punktā minēto procedūru un ņemot vērā 15. panta 2. punktā noteiktos kritērijus – pēc konsultācijām ar Apspriežu forumu Komisijai jāievieš īstenošanas pasākumi attiecībā uz t. s. trešajā sektorā, t. i., biroju un ielu apgaismojumam, izmantojamajām apgaismes iekārtām.
            
         
               (3)
            
            
               Komisija ir veikusi divus pētījumus īstenošanas pasākumu sagatavošanai, kuros analizēti ar trešajā sektorā (biroju un ielu apgaismojumam) parasti izmantotām apgaismes iekārtām saistītie tehniskie, vides un ekonomiskie aspekti. Šie pētījumi veikti sadarbībā ar interesentiem un ieinteresētajām pusēm Kopienā un trešās valstīs, un to rezultāti ir publiski pieejami Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē Europa.
            
         
               (4)
            
            
               Obligātās ekodizaina prasības attiecas uz produktiem, kuri laisti tirgū neatkarīgi no to uzstādīšanas vietas, tāpēc šīs prasības nedrīkst būt atkarīgas no lietojuma, kuram attiecīgo produktu izmanto (kā biroju vai ielu apgaismojumam). Tāpēc šai regulai jāattiecas uz tādiem konkrētiem ražojumiem kā luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai nepieciešamajām droselēm un apgaismes iekārtām. Indikatīvi kritēriji var lietotājiem palīdzēt izraudzīties labāko pieejamo tehnisko paņēmienu, kas attiecīgajam konkrētajam lietojumam (kā, piemēram, biroju vai ielu apgaismojumam) ir piemērotākais.
            
         
               (5)
            
            
               Ražojumi, uz kuriem attiecas šī regula, galvenokārt paredzēti lietošanai vispārīgajam apgaismojumam, tas nozīmē, ka tie dod mākslīgo gaismu dabīgās gaismas vietā, cilvēkiem nodrošinot redzamību. Tāpēc jomā, uz kuru attiecas šī regula, nav jāiekļauj īpašām vajadzībām paredzētās lampas (piemēram, tādas lampas, ko izmanto datoru displejos, gaismas kopēšanas un kodināšanas ierīcēs, terāriju apgaismojumam un citiem līdzīgiem lietojumiem).
            
         
               (6)
            
            
               Šīs regulas mērķiem identificēti šādi ar EPR saistīti vides aspekti:
               
                           a)
                        
                        
                           enerģijas patēriņš lietošanas posmā;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           lampās esošā dzīvsudraba daudzums.
                        
                     
         
               (7)
            
            
               Elektroenerģijas gada patēriņš, kas saistīts ar ražojumiem, uz kuriem attiecas šī regula, 2005. gadā Kopienā bija 200 TWh, kas atbilst 80 Mt CO2 emisiju. Neveicot īpašus pasākumus, sagaidāms, ka 2020. gadā tas palielināsies līdz 260 TWh. Pētījumi īstenošanas pasākumu sagatavošanai liecina, ka iespējams ievērojami samazināt elektroenerģijas patēriņu ražojumiem, uz kuru attiecas šī regula.
            
         
               (8)
            
            
               Aprēķināts, ka visās uzstādītajās lampās esošā dzīvsudraba kopējais daudzums 2005. gadā bija 12,6 t. Neveicot īpašus pasākumus, visās uzstādītajās lampās esošā dzīvsudraba kopējais daudzums 2020. gadā palielinātos līdz 18,6 t, taču tika uzskatāmi parādīts, ka to iespējams būtiski samazināt.
            
         
               (9)
            
            
               Nav iespējams novērtēt t. s. “gaismas piesārņojuma” ietekmes uz vidi būtiskumu, jo nav šim nolūkam piemērotu starptautiski akceptētu zinātnisku metožu. Taču ir vispār atzīts, ka pasākumiem, kas vērsti uz trešajā sektorā izmantojamo apgaismes ierīču radītā apgaismojuma efektivitātes paaugstināšanu, var samazināt “gaismas piesārņojumu”.
            
         
               (10)
            
            
               Izmantojot esošās ekonomiski izdevīgās nepatentētās tehnoloģijas, jāpanāk elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšana ražojumiem, uz kuriem attiecas šī regula, tādējādi samazinot iekārtu iegādes un ekspluatācijas izmaksas.
            
         
               (11)
            
            
               Ražojumiem, uz kuriem attiecas šī regula, jānosaka ekodizaina prasības, kas vērstas uz to ekoloģisko parametru uzlabošanu, dod ieguldījumu iekšējā tirgus darbības pilnveidošanā un palīdz sasniegt Kopienā izvirzīto mērķi līdz 2020. gadam samazināt enerģijas patēriņu par 20 %.
            
         
               (12)
            
            
               Šai regulai jāpalielina tādu tehnoloģiju izplatība tirgū, kuru izmantošana ļauj paaugstināt to ražojumu energoefektivitāti, uz kuriem attiecas šī regula, un 2020. gadā nodrošinot 38 TWh lielu enerģijas ietaupījumu salīdzinājumā ar patlaban esošo patēriņa modeli.
            
         
               (13)
            
            
               Energoefektivitātes prasību noteikšana lampām, uz kurām attiecas šī regula, veicinās tajās esošā dzīvsudraba kopējā daudzuma samazināšanos.
            
         
               (14)
            
            
               Ekodizaina prasības nedrīkst pasliktināt attiecīgā ražojuma ekspluatācijas īpašības, un tām nedrīkst būt kaitīga ietekme uz veselību, drošību un vidi. Jo īpaši – ieguvumam no elektroenerģijas patēriņa samazināšanās ekspluatācijas posmā jābūt lielākam nekā iespējamai nevēlamai papildu ietekmei uz vidi ražošanas posmā.
            
         
               (15)
            
            
               Ekodizaina prasību spēkā stāšanās pakāpeniski pa posmiem ražotājiem dotu laiku izdarīt konstrukcijas izmaiņas ražojumiem, uz kuriem attiecas šī regula. Posmu termiņi jānosaka tā, lai nodrošināšanai, ka šīs regulas mērķi tiek sasniegti laikus, nebūtu negatīvas ietekmes, kas saistīta ar tirgū esošo ierīču ekspluatāciju, papildu izmaksām to lietotājiem un ražotājiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Veicot pārskatīšanu saskaņā ar 8. pantu, inter alia jāpārbauda, vai pēc astoņiem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas būs iespējams ievērot III pielikuma 2.1.C. iedaļā noteiktās prasības par augstas intensitātes gāzizlādes lampu droselēm.
            
         
               (16)
            
            
               Ņemot vērā ietekmi uz galīgajiem lietotājiem, jāplāno nomaiņai paredzēto lampu izņemšana no tirgus. Dalībvalstīm jādod iespējas noteikt stingrākas prasības par apgaismes iekārtām.
            
         
               (17)
            
            
               Ražojumu attiecīgo parametru vērtību noteikšanai jāizmanto atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, tāpēc ražotāji var izmantot harmonizētos jeb saskaņotos standartus, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 2005/32/EK 10. pantu.
            
         
               (18)
            
            
               Ievērojot Direktīvas 2005/32/EK 8. pantu, ar šo regulu jānosaka, ka izmantojamās atbilstības novērtēšanas procedūras ir Direktīvas 2005/32/EK IV pielikumā noteiktā konstrukcijas iekšējā kontrole jeb iekšējā dizaina kontrole un Direktīvas 2005/32/EK V pielikumā noteiktā atbilstības novērtēšanas sistēma.
            
         
               (19)
            
            
               Atbilstības pārbaužu vienkāršošanai ražotājiem jāsniedz informācija tehniskajā dokumentācijā, kas minēta Direktīvas 2005/32/EK V un VI pielikumā, tādā apjomā, kādā šī informācija ir saistīta ar šajā regulā noteiktajām prasībām.
            
         
               (20)
            
            
               Šajā regulā papildus juridiski saistošām prasībām nosakot indikatīvus kritērijus labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem par ražojumiem, uz kuriem attiecas šī regula, tiktu nodrošināta viegla piekļuve informācijai un tās plaša pieejamība. Tas ir īpaši noderīgi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un pavisam nelielām firmām, jo tādējādi tiek veicināta labāko tehnisko paņēmienu izmantošana konstrukcijas pilnveidošanai ražojumiem, uz kuriem attiecas šī regula, lai paaugstinātu to aprites cikla vides parametrus.
            
         
               (21)
            
            
               Lai gan luminiscences un augstas intensitātes gāzizlādes lampās esošā dzīvsudraba daudzums tiek uzskatīts par būtisku vides aspektu, to ir lietderīgi reglamentēt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/95/EK (2), kuru piemēro arī tādu veidu lampām, uz kurām šī regula neattiecas.
            
         
               (22)
            
            
               Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīva 2000/55/EK par luminiscentā apgaismojuma balastu energoefektivitātes prasībām (3) ir Direktīvas 2005/32/EK ieviešanas pasākums, un tai, ņemot vērā apgaismes iekārtu un magnētisko droseļu ievērojamo ekspluatācijas ilgumu, joprojām ir ietekme uz uzstādītajām ekspluatācijā esošajām droselēm. Tomēr arī šajā ziņā vēl ir uzlabojumu iespējas, tāpēc ir lietderīgi noteikt energoefektivitātes minimālās prasības, kas ir stingrākas par Direktīvā 2000/55/EK paredzētajām. Tāpēc Direktīva 2000/55/EK jāaizstāj ar šo regulu.
            
         
               (23)
            
            
               Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas 2005/32/EK 19. panta 1. punktu izveidotā komiteja,
            
         IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
   1. pants
   Priekšmets un darbības joma
   Ar šo regulu tiek noteiktas tirgū laišanai nepieciešamās ekodizaina prasības luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām, kuras noteiktas 2. pantā, arī gadījumos, kad tās ir citu tādu enerģiju patērējošu ražojumu sastāvā.
   Šajā regulā noteikti arī indikatīvi kritēriji ražojumiem, kas paredzēti izmantošanai biroju telpu un ielu apgaismošanai.
   Šajā regulā noteiktās prasības neattiecas uz I pielikumā minētajiem produktiem.
   2. pants
   Definīcijas
   Šajā regulā izmanto Direktīvā 2005/32/EK noteiktās definīcijas. Tām papildus izmanto arī šādas definīcijas:
   
               1)
            
            
               “vispārējais apgaismojums” ir visumā vienmērīgs telpas apgaismojums, neparedzot īpašas prasības vietējam apgaismojumam;
            
         
               2)
            
            
               “biroju apgaismojums” ir birojiem paredzētas stacionāras apgaismes ierīces, kuru uzdevums ir nodrošināt iespējas efektīvi un pareizi veikt uzdevumus, kuru izpildei vajadzīga redzamība;
            
         
               3)
            
            
               “ielu apgaismojums” ir stacionāras apgaismes ierīces, kas diennakts tumšajās stundās paredzētas labas redzamības nodrošināšanai sabiedriskā transporta zonās, lai veicinātu satiksmes drošību, transporta plūsmu un sabiedrības drošību;
            
         
               4)
            
            
               “gāzizlādes lampas” ir lampas, kurās, elektriskam lādiņam izlādējoties gāzes, metāla tvaiku vai vairāku gāzu un tvaiku vidē, tieši vai netieši rodas gaismas starojums;
            
         
               5)
            
            
               “drosele” ir ierīce, kuras galvenā funkcija ir līdz vajadzīgajai vērtībai ierobežot strāvas stiprumu, kas plūst caur vienu vai vairākām gāzizlādes lampām, tās ieslēdzot elektriskajā tīklā. Droselē var būt iebūvēti arī līdzekļi barošanas strāvas sprieguma maiņai, lampas radītās gaismas samazināšanai, jaudas koeficienta paaugstināšanai, un tā var būt gan atsevišķas ierīces veidā, gan kopā ar starteri, kas nodrošina lampas vai lampu palaišanai vajadzīgos strāvas parametrus;
            
         
               6)
            
            
               “apgaismes iekārtas” ir aparatūra, kura izplata, filtrē vai transformē viena vai vairāku gaismas avotu izstaroto gaismu un kuras konstrukcijā ir detaļas, kas vajadzīgas gaismas avotu balstīšanai, piestiprināšanai un aizsardzībai, un gadījumos, kad tas ir nepieciešams, arī slēguma palīgierīces kopā ar līdzekļiem to pievienošanai elektriskajam tīklam, bet kurā neietilpst paši gaismas avoti;
            
         
               7)
            
            
               “luminiscences lampas” ir dzīvsudraba tvaiku zemspiediena gāzizlādes lampas, kurās gaismas starojuma lielāko daļu emitē viens vai vairāki slāņi luminofora, kuru ierosina ultravioletie stari, kas rodas izlādē;
            
         
               8)
            
            
               “luminiscences lampas bez iebūvētas droseles” ir viencokola vai divcokolu luminiscences lampas bez iebūvētas droseles;
            
         
               9)
            
            
               “augstas intensitātes gāzizlādes lampas” ir gāzizlādes elektriskās lampas, kurās elektrisko loku, kas rada gaismas starojumu, stabilizē sieniņas temperatūra un elektriskā loka slodze uz lampas sieniņu ir lielāka par 3 W/cm2.
            
         Regulas I un III līdz VII pielikumā izmanto arī II pielikumā noteiktās definīcijas.
   3. pants
   Ekodizaina prasības
   Ekodizaina prasības par luminiscences lampām bez iebūvētas droseles un augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām ir noteiktas III pielikumā.
   4. pants
   Atbilstības novērtēšana
   Atbilstības novērtēšanai, kas minēta Direktīvas 2005/32/EK 8. pantā, izmantojamās procedūras ir Direktīvas 2005/32/EK IV pielikumā noteiktā konstrukcijas iekšējā kontrole jeb iekšējā dizaina kontrole vai Direktīvas 2005/32/EK V pielikumā noteiktā vadības sistēma atbilstības novērtēšanai.
   Atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Direktīvas 2005/32/EK 8. pantu tehniskajā dokumentācijā jābūt produkta informācijai, kas satur III pielikuma 1.3., 2.2., un 3.2. iedaļā noteiktos datus.
   5. pants
   Tirgus uzraudzībai izmantojamā verifikācijas procedūra
   Uzraudzības pārbaudes jāveic saskaņā ar IV pielikumā noteikto verifikācijas procedūru.
   6. pants
   Indikatīvi kritēriji
   Patlaban tirgū pieejamajiem produktiem un tehnoloģijām ar labākajiem raksturlielumiem norādīti to indikatīvi kritēriji:
   
               a)
            
            
               V pielikumā luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kā arī šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām;
            
         
               b)
            
            
               VI un VII pielikumā produktiem, kas paredzēti izmantošanai biroju vai ielu apgaismošanai.
            
         7. pants
   Atcelšana
   Pēc viena gada no šīs regulas spēkā stāšanās dienas tiek atcelta Direktīva 2000/55/EK.
   8. pants
   Pārskatīšana
   Ne vēlāk kā pēc pieciem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas Komisija, ņemot vērā tehnikas attīstību, veic tās pārskatīšanu.
   9. pants
   Stāšanās spēkā
   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
   Prasības, kas paredzētas III pielikumā, piemēro saskaņā ar tajā noteikto laika grafiku.
   
      Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
      Briselē, 2009. gada 18. martā
      
         
            Komisijas vārdā —
         
            Komisijas loceklis
         
         Andris PIEBALGS
         
      
   
   
      (1)  OV L 191, 22.7.2005., 29. lpp.
   
      (2)  OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.
   
      (3)  OV L 279, 1.11.2000., 33. lpp.
   
      I PIELIKUMS
      Vispārēji izņēmumi
      
                  1.
               
               
                  Šīs regulas noteikumi neattiecas uz šādām lampām:
                  
                              a)
                           
                           
                              lampām, kas nav II pielikumā definētie baltās gaismas avoti; šis izņēmums neattiecas uz augstspiediena nātrija lampām;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              lampām, kas ir II pielikumā definētie virzienvērstas gaismas avoti;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              lampām, kas paredzētas nevis vispārējam apgaismojumam, bet citiem lietojumiem, un lampām, kuras iebūvētas citos produktos bez vispārējā apgaismojuma funkcijas;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              lampām, kurām:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          6 % vai vairāk no kopējā starojuma 250–780 nm diapazonā ir ar viļņa garumu 250–400 nm,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          11 % vai vairāk no kopējā starojuma 250–780 nm diapazonā ir ar viļņa garumu 630–780 nm,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          5 % vai vairāk no kopējā starojuma 250–780 nm diapazonā ir ar viļņa garumu 640–700 nm un
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          starojuma maksimums ir diapazonā 315–400 nm (UVA) vai 280–315 nm (UVB);
                                       
                                    
                        
                              e)
                           
                           
                              luminiscences divcokolu lampām:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          ar diametru 7 mm (T2) un mazāku,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          ar diametru 16 mm (T5) un lampas jaudu P ≤ 13 W vai P > 80 W,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          ar diametru 38 mm (T12), lampas divspraudņu cokolu G-13 Medium BiPin base, +/–5 m (+ purpura, – zaļas) krāsas kompensācijas (cc) filtra robežvērtību, CIE koordinātām x=0,330 y=0,335 un x=0,415 y=0,377 un
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          ar diametru 38 mm (T12) un ar ārējo kontaktjoslu;
                                       
                                    
                        
                              f)
                           
                           
                              luminiscences viencokola lampām ar diametru 16 mm (T5) 2G11 4 spraudņu cokolu, Tc = 3 200 K ar krāsainības koordinātām x=0,415 y=0,377 un Tc = 5 500K ar krāsainības koordinātām x=0,330 y=0,335;
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kuru Tc > 7 000 K,
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              augstas intensitātes gāzizlādes lampām, kuru UV starojuma īpatnējā efektivitāte ir 2 mW/klm; un
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              augstas intensitātes gāzizlādes lampām, izņemot lampas ar cokolu E27, E40, PGZ12.
                           
                        
            
                  2.
               
               
                  Šīs regulas noteikumi neattiecas uz šādām apgaismes iekārtām:
                  
                              a)
                           
                           
                              avārijas apgaismes iekārtām un avārijas zīmju apgaismes iekārtām Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/95/EK (1) noteiktajā nozīmē;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              apgaismes iekārtām, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/9/EK (2), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 1999/92/EK (3), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/42/EK (4), Padomes Direktīvā 93/42/EEK (5) un Padomes Direktīvā 88/378/EEK (6) paredzētās prasības, kā arī uz apgaismes iekārtām, kas iebūvētas iekārtās, uz kurām attiecas tajās paredzētās prasības.
                           
                        
            
         (1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/95/EK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroierīcēm, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (kodificēta versija) (OV L 374, 27.12.2006., 10. lpp.).
      
         (2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 23. marta Direktīva 94/9/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (OV L 100, 19.4.1994., 1. lpp.).
      
         (3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 16. decembra Direktīva 1999/92/EK par minimālajām prasībām to darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai, kas pakļauti sprādzienbīstamas vides riskam (OV L 23, 28.1.2000., 57. lpp.).
      
         (4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/42/EK par mašīnām un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāta versija) (OV L 157 9.6.2006., 24. lpp.).
      
         (5)  Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīva 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm (OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp.).
      
         (6)  Padomes 1988. gada 3. maija Direktīva 88/378/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz rotaļlietu drošību (OV L 187, 16.7.1988., 1. lpp.).
   
   
      II PIELIKUMS
      I pielikumā un III līdz VII pielikumā izmantojamie parametri un definīcijas
      1.   Ekodizaina prasību noteikšanai izmantojamie tehniskie parametri
      Atbilstības nodrošināšanai un šajā regulā noteikto prasību atbilstības verifikācijai ar ticamām, precīzām un reproducējamām mērīšanas procedūrām, kas ir mūsdienīgas un vispāratzītas, jānosaka šādi parametri:
      
                  a)
               
               
                  “gaismas avota gaismas atdeve”, “gaismas avota efektivitāte” vai “lampas efektivitāte” (ηavots) ir emitētās gaismas plūsmas (Ф) attiecība pret avota patērēto jaudu (Pavots). ηavots = Ф / Pavots. Mērvienība: lm/W. Avota patērētajā jaudā neieskaita tādu palīgierīču kā droseļu izkliedēto jaudu;
               
            
                  b)
               
               
                  “lampas gaismas plūsmas stabilitātes koeficients” (LLMF) ir lampas gaismas plūsmas attiecība tās ekspluatācijas laika dotajā punktā pret gaismas plūsmu tās ekspluatācijas sākumā;
               
            
                  c)
               
               
                  “lampas ilgizturības koeficients” (LSF) ir definētos apstākļos un pie noteikta ieslēgšanas biežuma dotajā laikā ekspluatācijā joprojām esošo lampu kopējā skaita attiecība pret kopējo skaitu ekspluatācijas sākumā;
               
            
                  d)
               
               
                  “droseles efektivitāte” (ηdrosele) ir lampas patērētās jaudas attiecība (droseles izejā) pret jaudu lampas–droseles slēguma ieejā, ko nosaka ar atvienotiem sensoriem, tīkla pieslēgumiem un citām palīgierīcēm, ja tos izmanto;
               
            
                  e)
               
               
                  “krāsainība” ir krāsas ierosinātāja īpašība, ko izsaka ar krāsainības koordinātām vai ar dominējošo vai papildu viļņa garumu un tīrību;
               
            
                  f)
               
               
                  “gaismas plūsma” ir lielums, ko nosaka pēc starojuma plūsmas (starojuma jaudas), starojuma novērtējumam ņemot vērā cilvēka acs spektrālo jutību;
               
            
                  g)
               
               
                  “krāsas temperatūra” (Tc [K]) ir Planka starojuma avota (absolūti melna ķermeņa) starojuma temperatūra, kura uztvertā krāsa visprecīzāk atgādina konkrētā ierosinātāja krāsu pie tā paša spilgtuma noteiktajos novērošanas apstākļos;
               
            
                  h)
               
               
                  “krāsu atveidojums” (Ra) ir gaismas avota ietekme uz objektu šķietamo krāsu, apzināti vai neapzināti salīdzinot to ar šķietamo krāsu references gaismas avota radītajā gaismā;
               
            
                  i)
               
               
                  “UV starojuma īpatnējā jauda” ir lampas UV starojuma jaudas attiecība pret tās radīto gaismas plūsmu (mērvienība: mW/klm);
               
            
                  j)
               
               
                  “aizsardzības klase” ir kods, kas norāda aizsargierīces spēju pasargāt no putekļiem, svešķermeņiem un mitruma un satur papildu informāciju par šādu aizsardzību.
               
            2.   Indikatīviem kritērijiem izmantojamie tehniskie parametri
      
                  a)
               
               
                  “Lampas dzīvsudraba saturs” ir lampā esošā dzīvsudraba daudzums;
               
            
                  b)
               
               
                  “apgaismes iekārtas stabilitātes koeficients” (LMF) ir apgaismes iekārtas gaismas atdeves attiecība tās ekspluatācijas laika dotajā punktā pret gaismas atdevi tās ekspluatācijas sākumā;
               
            
                  c)
               
               
                  “izmantošanas koeficients” (UF) ir uz references virsmu no apgaismes iekārtas krītošās gaismas plūsmas attiecība pret iekārtā iebūvēto atsevišķo lampu gaismas plūsmu summu.
               
            3.   Definīcijas
      
                  a)
               
               
                  “Virzienvērstas gaismas avots” (DLS) ir tāds gaismas avots, no kura vismaz 80 % gaismas krīt telpiskā leņķī π sr (kas atbilst konusam ar virsotnes leņķi 120°);.
               
            
                  b)
               
               
                  “baltās gaismas avots” ir tāds gaismas avots, kura hromatiskuma koordinātas atbilst šādām prasībām:
                  
                              —
                           
                           
                              0,270 < x < 0,530
                           
                        
                              —
                           
                           
                              –2,3172 x2 + 2,3653 x –0,2199 < y < –2,3172 x2 + 2,3653 x –0,1595
                           
                        
            
                  c)
               
               
                  “aprēķina” vērtība ir kvantitatīva raksturlieluma vērtība produktam ekspluatācijas apstākļos, kas norādīta šajā regulā vai attiecīgajos standartos. Ja nav noteikts citādi, visas produktu parametru robežvērtības ir norādītas aprēķina vērtību veidā;
               
            
                  d)
               
               
                  “nominālā” vērtība ir kvantitatīva raksturlieluma aptuvena vērtība, kuru izmanto produkta apzīmēšanai vai identifikācijai;
               
            
                  e)
               
               
                  “gaismas piesārņojums” ir mākslīgā apgaismojuma visu negatīvo ietekmju uz vidi, arī traucējošas nevajadzīgas gaismas, kopums;
               
            
                  f)
               
               
                  “nevajadzīga gaisma” ir daļa no apgaismes iekārtas radītās gaismas, tostarp traucējoša nevajadzīga gaisma, kas netiek izmantota mērķim, kuram iekārta uzstādīta. Tā ir:
                  
                              —
                           
                           
                              gaisma, kas krīt ārpus apgaismojamās zonas,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              izkliedēta gaisma apgaismes iekārtas apkārtnē,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              atblāzma naksnīgās debesīs, ko rada (redzamās un neredzamās) gaismas starojuma tieša un netieša atstarošanās un izkliede atmosfēras sastāvdaļu (gāzu molekulu, aerosolu un cieto daļiņu) iedarbībā novērošanas virzienā;
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  “Efficiency Base ballast” (EBb) ir lampas aprēķina jaudas (Plampa) un droseles efektivitātes sakarība.
                  Viencokola un divcokolu luminiscences lampu droselēm EBb
                     
                        FL
                      aprēķina šādi:
                  
                               
                           
                           
                              ja Plampa ≤ 5 W : EBbFL = 0,71;
                           
                        
                               
                           
                           
                              ja 5 W < Plampa < 100 W : EBbFL = Plampa/(2*(Plampa/36)1/2+38/36*Plampa+1);
                           
                        
                               
                           
                           
                              ja Plampa ≥ 100 W : EBbFL = 0,91;
                           
                        
            
                  h)
               
               
                  “lampas otrais apvalks” ir lampas otrs ārējais apvalks, kas gaismas radīšanai nav vajadzīgs, piemēram, lampas ārējā kolba, lai novērstu dzīvsudraba un stikla lausku nokļūšanu vidē, lampai plīstot. Nosakot, vai lampai ir otrais apvalks, augstas intensitātes gāzizlādes lampām par otro apvalku neuzskata lokizlādes caurules;
               
            
                  i)
               
               
                  “gaismas avota vadības ierīces” ir viens vai vairāki komponenti ķēdē starp strāvas avotu un vienu vai vairākiem gaismas avotiem, kuri var būt paredzēti barošanas sprieguma transformācijai, lampas vai lampu strāvas stipruma ierobežošanai līdz vajadzīgajai vērtībai, padot palaišanas spriegumu vai iesildīšanas strāvu, novērst neiesildītas lampas ieslēgšanu, uzlabot jaudas koeficientu vai samazināt tā radītos traucējumus radioēterā. Gaismas avota vadības ierīču piemēri ir droseles, konvertori, transformatori un gaismas diožu (LED) vadības ierīces;
               
            
                  j)
               
               
                  “dzīvsudraba augstspiediena (tvaika) lampas” ir augstas intensitātes gāzizlādes lampas, kurās gaismas starojuma lielākā daļa tieši vai netieši rodas, izstarojot dzīvsudrabam, kura tvaika parciālais spiediens ir lielāks par 100 kPa;
               
            
                  k)
               
               
                  “nātrija augstspiediena (tvaika) lampas” ir augstas intensitātes gāzizlādes lampas, kurās gaismas lielākā daļa rodas, izstarojot nātrijam, kura tvaika parciālais spiediens ir aptuveni 10 kPa;
               
            
                  l)
               
               
                  “metālu halogenīdu lampas” ir augstas intensitātes gāzizlādes lampas, kurās gaismu rada metālu, metālu halogenīdu un metālu halogenīdu disociācijas produktu tvaiku maisījuma izstarojums;
               
            
                  m)
               
               
                  “elektroniskā vai augstfrekvences drosele” ir spriegums, parasti augstfrekvences, ko padod maiņstrāvas–maiņstrāvas invertoram ar stabilizācijas elementiem vienas vai vairāku caurules veida luminiscences lampu palaišanai un darbināšanai;
               
            
                  n)
               
               
                  “caurspīdīga lampa” ir augstas intensitātes gāzizlādes lampa ar caurspīdīgu ārējo apvalku vai ārējo cauruli, kurā labi saskatāma lokizlādes caurule, kurā rodas gaisma (t. i., caurspīdīga stikla lampa).
               
            
   
      III PIELIKUMS
      Ekodizaina prasības par luminiscences lampām, augstas intensitātes gāzizlādes lampām un šādu lampu ekspluatācijai izmantojamām droselēm un apgaismes iekārtām
      Turpmāk par katru ekodizaina prasību norādīts termiņš, no kura to piemēro. Ja prasība nav atcelta, to nomainot ar citu, vai ir noteikts citādi, to turpina piemērot kopā ar vēlākajos posmos noteiktajām prasībām.
      1.   PRASĪBAS PAR LUMINISCENCES LAMPĀM BEZ IEBŪVĒTAS DROSELES UN AUGSTAS INTENSITĀTES GĀZIZLĀDES LAMPĀM
      1.1.   Lampu efektivitātes prasības
      A.   Prasības pirmajā posmā
      Pēc viena gada no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
      Divcokolu luminiscences lampām ar 16 mm un 26 mm diametru (T5 un T8 lampas) pie 25 °C jābūt vismaz 1. tabulā norādītajām aprēķinātās gaismas atdeves vērtībām.
      Gadījumos, kad faktiskā nominālā jauda atšķiras no 1. tabulā norādītās, lampām jābūt vismaz jaudas ziņā līdzīgākās lampas gaismas atdevei, izņemot T8 lampas ar jaudu virs 50 W, kuru gaismas atdevei jābūt vismaz 83 lm/W. Ja lampas nominālā jauda ir tieši starp divām tabulā norādītajām vērtībām, tās gaismas atdevei jāatbilst no abām augstākajai. Ja nominālā jauda ir lielāka par tabulā lielāko norādīto vērtību, tās gaismas atdevei ir jāatbilst šai lielākajai norādītajai jaudai.
      1.   tabula
      Minimālās aprēķinātās gaismas atdeves vērtības T8 un T5 lampām
      
                  T8 (26 mm Ø)
               
               
                  T5 (16 mm Ø)
                  Ar augstu lietderības koeficientu
               
               
                  T5 (16 mm Ø)
                  Lieljaudas
               
            
                  Nominālā jauda (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W), 100 h sākotnējā vērtība
               
               
                  Nominālā jauda (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W), 100 h sākotnējā vērtība
               
               
                  Nominālā jauda (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W), 100 h sākotnējā vērtība
               
            
                  15
               
               
                  63
               
               
                  14
               
               
                  86
               
               
                  24
               
               
                  73
               
            
                  18
               
               
                  75
               
               
                  21
               
               
                  90
               
               
                  39
               
               
                  79
               
            
                  25
               
               
                  76
               
               
                  28
               
               
                  93
               
               
                  49
               
               
                  88
               
            
                  30
               
               
                  80
               
               
                  35
               
               
                  94
               
               
                  54
               
               
                  82
               
            
                  36
               
               
                  93
               
               
                   
               
               
                  80
               
               
                  77
               
            
                  38
               
               
                  87
               
               
                   
               
            
                  58
               
               
                  90
               
            
                  70
               
               
                  89
               
            Viencokola luminiscences lampām pie 25 °C jābūt turpmāk norādītajām aprēķinātās gaismas atdeves vērtībām.
      Ja nominālā jauda vai lampas forma atšķiras no 2. līdz 5. tabulā norādītajām, lampām jābūt vismaz jaudas un formas ziņā līdzīgākās lampas gaismas atdevei. Ja lampas nominālā jauda ir tieši starp divām tabulā norādītajām vērtībām, tās gaismas atdevei jāatbilst no abām augstākajai. Ja nominālā jauda ir lielāka par tabulā lielāko norādīto vērtību, tās gaismas atdevei ir jāatbilst šai lielākajai norādītajai jaudai.
      2.   tabula
      Minimālās aprēķinātās gaismas atdeves vērtības viencokola luminiscences lampām, kas darbojas ar elektromagnētisko un elektronisko droseli
      
                  Īsā U-veida caurule, lampas cokols G23 (2 spraudņu) vai 2G7 (4 spraudņu)
                  
                     
               
               
                  Dubulta īsā U-veida caurule, lampas cokols G24d (2 spraudņu) vai G24q (4 spraudņu)
                  
                     
               
               
                  Trīskārša īsā U-veida caurule, lampas cokols GX24d (2 spraudņu) vai GX24q (4 spraudņu)
                  
                     
               
            
                  Nominālā jauda (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W), 100 h sākotnējā vērtība
               
               
                  Nominālā jauda (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W), 100 h sākotnējā vērtība
               
               
                  Nominālā jauda (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W), 100 h sākotnējā vērtība
               
            
                  5
               
               
                  50
               
               
                  10
               
               
                  60
               
               
                  13
               
               
                  69
               
            
                  7
               
               
                  57
               
               
                  13
               
               
                  69
               
               
                  18
               
               
                  67
               
            
                  9
               
               
                  67
               
               
                  18
               
               
                  67
               
               
                  26
               
               
                  66
               
            
                  11
               
               
                  82
               
               
                  26
               
               
                  66
               
               
                  32
               
               
                  75
               
            
                   
               
               
                  42
               
               
                  76
               
            
                  57
               
               
                  75
               
            
                  70
               
               
                  74
               
            
         
      3.   tabula
      Minimālās aprēķinātās gaismas atdeves vērtības viencokola luminiscences lampām, kas darbojas tikai ar elektronisko droseli
      
                  Četras paralēlas caurulītes, lampas cokols GX24q (4 spraudņu)
                  
                     
               
               
                  Garā U-veida caurulīte, lampas cokols 2G11 (4 spraudņu)
                  
                     
               
               
                  4 posmu caurulīte vienā plaknē, lampas cokols 2G10 (4 spraudņu)
                  
                     
               
            
                  Nominālā jauda
                  (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W), 100 h sākotnējā vērtība
               
               
                  Nominālā jauda
                  (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W), 100 h sākotnējā vērtība
               
               
                  Nominālā jauda
                  (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W), 100 h sākotnējā vērtība
               
            
                  57
               
               
                  75
               
               
                  18
               
               
                  67
               
               
                  18
               
               
                  61
               
            
                  70
               
               
                  74
               
               
                  24
               
               
                  75
               
               
                  24
               
               
                  71
               
            
                   
               
               
                  34
               
               
                  82
               
               
                  36
               
               
                  78
               
            
                  36
               
               
                  81
               
               
                   
               
            
                  40
               
               
                  83
               
            
                  55
               
               
                  82
               
            
                  80
               
               
                  75
               
            
         
      4.   tabula
      Minimālās aprēķinātās gaismas atdeves vērtības viencokola luminiscences lampām, kas ir taisnstūra veida vai ar (ļoti) lielu jaudu
      
                  Viena caurule vienā plaknē, lampas cokols GR8 (2 spraudņu), GR10q (4 spraudņu) vai GRY10q3 (4 spraudņu)
                  
                     
               
               
                  Četras vai trīs paralēlas T5 caurulītes, lampas cokols 2G8 (4 spraudņu)
                  
                     
               
            
                  Nominālā jauda (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W), 100 h sākotnējā vērtība
               
               
                  Nominālā jauda (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W), 100 h sākotnējā vērtība
               
            
                  10
               
               
                  65
               
               
                  60
               
               
                  67
               
            
                  16
               
               
                  66
               
               
                  82
               
               
                  75
               
            
                  21
               
               
                  64
               
               
                  85
               
               
                  71
               
            
                  28
               
               
                  73
               
               
                  120
               
               
                  75
               
            
                  38
               
               
                  71
               
               
                   
               
            
                  55
               
               
                  71
               
            
         
      5.   tabula
      Minimālās aprēķinātās gaismas atdeves vērtības T9 un T5 lampām ar apļa formu
      
                  T9 apļa formas, caurules diametrs 29 mm ar G10q cokolu
                  
                     
               
               
                  T5 apļa formas, caurules diametrs 16 mm ar 2GX13 cokolu
                  
                     
               
            
                  Nominālā jauda (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W), 100 h sākotnējā vērtība
               
               
                  Nominālā jauda (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W), 100 h sākotnējā vērtība
               
            
                  22
               
               
                  52
               
               
                  22
               
               
                  77
               
            
                  32
               
               
                  64
               
               
                  40
               
               
                  78
               
            
                  40
               
               
                  70
               
               
                  55
               
               
                  75
               
            
                  60
               
               
                  60
               
               
                  60
               
               
                  80
               
            Viencokola un divcokolu luminiscences lampām izmantojamie korekcijas koeficienti
      Tabulās norādītās gaismas atdeves vērtības pie 25 °C var būt zemākas šādos gadījumos:
      6.   tabula
      Minimālās aprēķinātās gaismas atdeves vērtības pieļaujamais samazinājums luminiscences lampām ar augstu krāsas temperatūru, augstu krāsas atveidošanas indeksa vērtību un/vai lampas otro apvalku
      
                  Lampas parametrs
               
               
                  Gaismas atdeves vērtības samazinājums pie 25 °C
               
            
                  Tc ≥ 5 000 K
               
               
                  –10 %
               
            
                  95 > Ra > 90
               
               
                  –20 %
               
            
                  Ra > 95
               
               
                  –30 %
               
            
                  Lampas otrais apvalks
               
               
                  –10 %
               
            Norādītie samazinājumi ir kumulatīvi.
      Viencokola un divcokolu luminiscences lampām, kuru optimālā temperatūra nav 25 °C, jāatbilst iepriekš tabulās norādītajām prasībām par gaismas atdeves vērtībām tām optimālajā temperatūrā.
      B.   Prasības otrajā posmā
      Pēc trijiem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas attiecībā uz luminiscences lampām bez iebūvētas droseles un augstas intensitātes gāzizlādes lampām piemēro šādas prasības par efektivitāti.
      Divcokolu luminiscences lampas
      Prasības, kas pirmajā posmā attiecas uz 26 mm diametra (T8) divcokolu luminiscences lampām, otrajā posmā attiecas uz visām citu diametru divcokolu luminiscences lampām.
      Šo lampu efektivitātei jāatbilst tai T8 lampai noteiktajām minimālajām prasībām, kura ir to tuvākais ekvivalents pēc jaudas. Ja nominālā jauda ir lielāka par tabulā lielāko norādīto vērtību, tās gaismas atdevei ir jāatbilst šai lielākajai norādītajai jaudai.
      Turpina izmantot pirmajam posmam noteiktās korekcijas (6. tabula).
      Augstas intensitātes gāzizlādes lampas
      Lampām, kuru Tc ≥ 5 000 K vai kurām ir lampas otrais apvalks, jābūt vismaz 90 % no 7., 8. un 9. tabulā norādītās gaismas atdeves.
      Augstspiediena nātrija lampām ar Ra ≤ 60 jābūt vismaz 7. tabulā norādītajai gaismas atdevei.
      7.   tabula
      Minimālās aprēķinātās gaismas atdeves vērtības augstspiediena nātrija lampām
      
                  Lampas nominālā jauda (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W) – caurspīdīgas lampas
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W) – necaurspīdīgas lampas
               
            
                  W ≤ 45
               
               
                  ≥ 60
               
               
                  ≥ 60
               
            
                  45 < W ≤ 55
               
               
                  ≥ 80
               
               
                  ≥ 70
               
            
                  55 < W ≤ 75
               
               
                  ≥ 90
               
               
                  ≥ 80
               
            
                  75 < W ≤ 105
               
               
                  ≥ 100
               
               
                  ≥ 95
               
            
                  105 < W ≤ 155
               
               
                  ≥ 110
               
               
                  ≥ 105
               
            
                  155 < W ≤ 255
               
               
                  ≥ 125
               
               
                  ≥ 115
               
            
                  255 < W ≤ 605
               
               
                  ≥ 135
               
               
                  ≥ 130
               
            7. tabulā norādītās prasības attiecas uz augstspiediena modificētajām nātrija lampām, kas paredzētas ekspluatācijai kopā ar augstspiediena dzīvsudraba tvaiku lampām paredzētajām vadības ierīcēm tikai sešus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
      Metālu halogenīdu lampām ar Ra ≤ 80 un augstspiediena nātrija lampām ar Ra > 60 jābūt vismaz 8. tabulā norādītajai aprēķinātajai gaismas atdevei.
      8.   tabula
      Minimālās aprēķinātās gaismas atdeves vērtības metālu halogenīdu lampām
      
                  Lampas nominālā jauda (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W) – caurspīdīgas lampas
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W) – necaurspīdīgas lampas
               
            
                  W ≤ 55
               
               
                  ≥ 60
               
               
                  ≥ 60
               
            
                  55 < W ≤ 75
               
               
                  ≥ 75
               
               
                  ≥ 70
               
            
                  75 < W ≤ 105
               
               
                  ≥ 80
               
               
                  ≥ 75
               
            
                  105 < W ≤ 155
               
               
                  ≥ 80
               
               
                  ≥ 75
               
            
                  155 < W ≤ 255
               
               
                  ≥ 80
               
               
                  ≥ 75
               
            
                  255 < W ≤ 405
               
               
                  ≥ 85
               
               
                  ≥ 75
               
            Pēc sešiem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas pārējām augstas intensitātes gāzizlādes lampām jābūt vismaz 9. tabulā norādītajām aprēķinātās gaismas atdeves vērtībām.
      9.   tabula
      Minimālās aprēķinātās gaismas atdeves vērtības augstas intensitātes gāzizlādes lampām
      
                  Lampas nominālā jauda (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W)
               
            
                  W ≤ 40
               
               
                  50
               
            
                  40 < W ≤ 50
               
               
                  55
               
            
                  50 < W ≤ 70
               
               
                  65
               
            
                  70 < W ≤ 125
               
               
                  70
               
            
                  125 < W
               
               
                  75
               
            C.   Prasības trešajā posmā
      Pēc astoņiem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
      Luminiscences lampām bez iebūvētas droseles jābūt paredzētām ekspluatācijai ar vismaz A2 energoefektivitātes klases droselēm saskaņā ar III pielikuma 2.2. iedaļu.
      Metālu halogenīdu lampām jābūt vismaz 10. tabulā norādītajām aprēķinātās gaismas atdeves vērtībām.
      10.   tabula
      Minimālās aprēķinātās gaismas atdeves vērtības metālu halogenīdu lampām (trešajā posmā)
      
                  Lampas nominālā jauda (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W) – caurspīdīgas lampas
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W) – necaurspīdīgas lampas
               
            
                  W ≤ 55
               
               
                  ≥ 70
               
               
                  ≥ 65
               
            
                  55 < W ≤ 75
               
               
                  ≥ 80
               
               
                  ≥ 75
               
            
                  75 < W ≤ 105
               
               
                  ≥ 85
               
               
                  ≥ 80
               
            
                  105 < W ≤ 155
               
               
                  ≥ 85
               
               
                  ≥ 80
               
            
                  155 < W ≤ 255
               
               
                  ≥ 85
               
               
                  ≥ 80
               
            
                  255 < W ≤ 405
               
               
                  ≥ 90
               
               
                  ≥ 85
               
            Lampām, kuru Tc ≥ 5 000 K vai kurām ir lampas otrais apvalks, jābūt vismaz 90 % no norādītās gaismas atdeves.
      1.2.   Lampu darbības raksturlielumu prasības
      A.   Prasības pirmajā posmā
      Pēc viena gada no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
      Luminiscences lapām bez iebūvētas droseles, uz kurām attiecas III pielikuma 1.1.A. iedaļā noteiktās prasības, krāsu atveidošanas indeksam (Ra) jābūt vismaz 80.
      B.   Prasības otrajā posmā
      Pēc trijiem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
      Luminiscences lapām bez iebūvētas droseles krāsu atveidošanas indeksam (Ra) jābūt vismaz 80. Tām jābūt vismaz 11. tabulā norādītajām gaismas plūsmas stabilitātes koeficienta vērtībām.
      11.   tabula
      Lampas gaismas plūsmas stabilitātes koeficients viencokola un divcokolu luminiscences lampām – otrajā posmā
      
                  Lampas gaismas plūsmas stabilitātes koeficients
               
               
                  Darbības ilgums stundās
               
            
                  Lampas veids
               
               
                  2 000
               
               
                  4 000
               
               
                  8 000
               
               
                  16 000
               
            
                  Divcokolu luminiscences lampas, kas darbojas ar zemfrekvences droselēm
               
               
                  0,95
               
               
                  0,92
               
               
                  0,90
               
               
                  —
               
            
                  Divcokolu luminiscences lampas, kas darbojas ar augstfrekvences droselēm ar “silto” startu
               
               
                  0,97
               
               
                  0,95
               
               
                  0,92
               
               
                  0,90
               
            
                  Viencokola luminiscences lampas, kas darbojas ar zemfrekvences droselēm
               
               
                  0,95
               
               
                  0,90
               
               
                  0,80
               
               
                  —
               
            
                  Viencokola luminiscences lampas, kas darbojas ar augstfrekvences droselēm ar “silto” startu
               
               
                  0,97
               
               
                  0,90
               
               
                  0,80
               
               
                  —
               
            Luminiscences lapām bez iebūvētas droseles lampas ilgizturības koeficientam ir jābūt vismaz 12. tabulā norādītajām vērtībām.
      12.   tabula
      Lampas ilgizturības koeficients viencokola un divcokolu luminiscences lampām – otrajā posmā
      
                  Lampas ilgizturības koeficients
               
               
                  Darbības ilgums stundās
               
            
                  Lampas veids
               
               
                  2 000
               
               
                  4 000
               
               
                  8 000
               
               
                  16 000
               
            
                  Divcokolu luminiscences lampas, kas darbojas ar zemfrekvences droselēm
               
               
                  0,99
               
               
                  0,97
               
               
                  0,90
               
               
                  —
               
            
                  Divcokolu luminiscences lampas, kas darbojas ar augstfrekvences droselēm ar “silto” startu
               
               
                  0,99
               
               
                  0,97
               
               
                  0,92
               
               
                  0,90
               
            
                  Viencokola luminiscences lampas, kas darbojas ar zemfrekvences droselēm
               
               
                  0,95
               
               
                  0,92
               
               
                  0,50
               
               
                  —
               
            
                  Viencokola luminiscences lampas, kas darbojas ar augstfrekvences droselēm ar “silto” startu
               
               
                  0,95
               
               
                  0,90
               
               
                  0,87
               
               
                  —
               
            Augstspiediena nātrija lampām jābūt vismaz 13. tabulā norādītajām gaismas plūsmas stabilitātes koeficienta un lampas ilgizturības koeficienta vērtībām.
      13.   tabula
      Lampas gaismas plūsmas stabilitātes koeficients un ilgizturības koeficients augstspiediena nātrija lampām – otrajā posmā
      
                  Darbības ilgums stundās
               
               
                  Lampas gaismas plūsmas stabilitātes koeficients
               
               
                  Lampas ilgizturības koeficients
               
            
                  12 000 (P ≤ 75 W)
               
               
                  > 0,80
               
               
                  > 0,90
               
            
                  16 000 (P > 75 W)
               
               
                  > 0,85
               
               
                  > 0,90
               
            C.   Prasības trešajā posmā
      Pēc astoņiem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
      Metālu halogenīdu lampām jābūt vismaz 14. tabulā norādītajām gaismas plūsmas stabilitātes koeficienta un lampas ilgizturības koeficienta vērtībām.
      14.   tabula
      Lampas gaismas plūsmas stabilitātes koeficients un ilgizturības koeficients metālu halogenīdu lampām – trešajā posmā
      
                  Darbības ilgums stundās
               
               
                  Lampas gaismas plūsmas stabilitātes koeficients
               
               
                  Lampas ilgizturības koeficients
               
            
                  12 000
               
               
                  > 0,80
               
               
                  > 0,80
               
            1.3.   Produkta informācijas prasības par lampām
      Pēc viena gada no šīs regulas spēkā stāšanās dienas ražotājiem brīvpiekļuves tīmekļa vietnē un citādos veidos, kurus tie uzskata par piemērotiem, jāsniedz vismaz turpmāk minētā informācija par visām to ražojuma luminiscences lampām bez iebūvētas droseles un visām augstas intensitātes gāzizlādes lampām. Šai informācijai jābūt iekļautai arī tehniskajā dokumentācijā, ko sagatavo atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Direktīvas 2005/32/EK 8. pantu:
      
                  a)
               
               
                  lampas nominālā un aprēķinātā jauda (W);
               
            
                  b)
               
               
                  lampas nominālā un aprēķinātā gaismas plūsma;
               
            
                  c)
               
               
                  lampas aprēķinātā gaismas atdeve pēc 100 h standartapstākļos (25 °C; T5 lampām pie 35 °C). Luminiscences lampām, kas darbojas (attiecīgos gadījumos) ar 50 Hz (tīkla maiņstrāvas frekvence) un (attiecīgos gadījumos) augstu frekvenci – AF (> 50 Hz) visos gadījumos vienādai aprēķinātajai gaismas plūsmai, ekspluatācijai augstas frekvences maiņstrāvas tīklā jānorāda testēšanai izmantotās kalibrēšanas strāvas stiprums un/vai augstfrekvences ģeneratora aprēķinātais spriegums un pretestība. Skaidri saprotamā veidā jānorāda, ka avota patērētajā jaudā neieskaita tādu palīgierīču kā droseļu izkliedēto jaudu;
               
            
                  d)
               
               
                  lampas aprēķinātais gaismas plūsmas stabilitātes koeficients pēc 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000 un 20 000 stundu darbības (līdz 8 000 stundām tikai tirgū esošo jauno modeļu lampām, par kurām vēl nav datu), norādot, kādā ekspluatācijas režīmā veikta lampas testēšana, ja tā piemērota gan 50 Hz frekvencei, gan augstai frekvencei;
               
            
                  e)
               
               
                  lampas aprēķinātais ilgizturības koeficients pēc 2 000, 4 000, 6 000, 8 000, 12 000, 16 000 un 20 000 stundu darbības (līdz 8 000 stundām tikai tirgū esošo jauno modeļu lampām, par kurām vēl nav datu), norādot, kādā ekspluatācijas režīmā veikta lampas testēšana, ja tā piemērota gan 50 Hz frekvencei, gan augstai frekvencei;
               
            
                  f)
               
               
                  dzīvsudraba daudzums lampā, izsakot veidā X,X mg;
               
            
                  g)
               
               
                  lampas krāsu atveidošanas indekss (Ra);
               
            
                  h)
               
               
                  lampas krāsas temperatūra;
               
            
                  i)
               
               
                  apkārtējā temperatūra, kurā lampas gaismas plūsma sasniedz maksimālo vērtību. Ja lampas gaismas atdeves vērtība vismaz par 90 % neatbilst attiecīgajai gaismas atdeves vērtībai, kas noteikta III pielikuma 1.1. iedaļā, 25 °C temperatūrā (100 % T5 lampām), jānorāda, ka šī lampa nav piemērota izmantošanai standarta istabas temperatūrā iekštelpu apgaismojumam.
               
            2.   PRASĪBAS PAR DROSELĒM LUMINISCENCES LAMPĀM BEZ IEBŪVĒTAS DROSELES UN AUGSTAS INTENSITĀTES GĀZIZLĀDES LAMPU DROSELĒM
      2.1.   Energoefektivitātes prasības par droselēm
      Dažādām jaudām paredzētajām droselēm jāatbilst turpmāk noteiktajām prasībām par katru jaudu, ar kādu tās darbojas.
      A.   Prasības pirmajā posmā
      Pēc viena gada no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
      
                   
               
               
                  Minimālajai energoefektivitātes indeksa klasei jābūt B2 droselēm, uz kurām attiecas 17. tabulas dati III pielikuma 2.2. iedaļā, A3 droselēm, uz kurām attiecas 18. tabulas dati, un A1 droselēm ar apgaismojuma regulatoru, uz kurām attiecas 19. tabulas dati.
               
            
                   
               
               
                  Apgaismojuma regulatora stāvoklī, kas atbilst 25 % no ieslēgtas lampas pilnas gaismas plūsmas, ieejas jauda (Pieejas) lampas–droseles ķēdē nedrīkst būt lielāka par:
                  Pieejas < 50 % * PL aprēķ./ηdroseles,
                  
                  kur PL aprēķ. ir lampas aprēķinātā jauda un ηdroseles ir attiecīgās energoefektivitātes klases minimālā energoefektivitāte.
               
            
                   
               
               
                  Luminiscences lampu droseļu patērētā jauda nedrīkst pārsniegt 1,0 W, ja normālos ekspluatācijas apstākļos darbojošās lampas nedod gaismu un ja visi iespējamie pieslēgtie komponenti (tīkla pieslēgums, sensori u. c.) ir atvienoti. Ja tos nav iespējams atvienot, jāmēra to patērētā jauda, kas jāatņem no rezultāta.
               
            B.   Prasības otrajā posmā
      Pēc trijiem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
      Augstas intensitātes gāzizlādes lampu droselēm jābūt 15. tabulā norādītajai energoefektivitātei.
      15.   tabula
      Minimālā energoefektivitāte augstas intensitātes gāzizlādes lampu droselēm – otrajā posmā
      
                  Lampas nominālā jauda (P)
                  W
               
               
                  Droseles minimālā energoefektivitāte (ηdroseles)
                  %
               
            
                  P ≤ 30
               
               
                  65
               
            
                  30 < P ≤ 75
               
               
                  75
               
            
                  75 < P ≤ 105
               
               
                  80
               
            
                  105 < P ≤ 405
               
               
                  85
               
            
                  P > 405
               
               
                  90
               
            Luminiscences lampām bez iebūvētas droseles paredzēto droseļu patērētā jauda nedrīkst pārsniegt 0,5 W, ja normālos ekspluatācijas apstākļos darbojošās lampas nedod gaismu. Šī prasība attiecas uz droselēm apstākļos, kad visi iespējamie pieslēgtie komponenti (tīkla pieslēgums, sensori u. c.) ir atvienoti. Ja tos nav iespējams atvienot, jāmēra to patērētā jauda, kas jāatņem no rezultāta.
      C.   Prasības trešajā posmā
      Pēc astoņiem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
      
                   
               
               
                  Luminiscences lampām bez iebūvētas droseles paredzētajām droselēm jābūt šādai energoefektivitātei:
                  ηdroseles ≥ EBbFL,
                  kur EBbFL ir definēta II pielikuma 3. iedaļas g) punktā.
               
            
                   
               
               
                  Augstas intensitātes gāzizlādes lampu droselēm jābūt 16. tabulā norādītajai energoefektivitātei.
                  16.   tabula
                  Minimālā energoefektivitāte augstas intensitātes gāzizlādes lampu droselēm – trešajā posmā
                  
                              Lampas nominālā jauda (P)
                              W
                           
                           
                              Droseles minimālā energoefektivitāte (ηdroseles)
                              %
                           
                        
                              P ≤ 30
                           
                           
                              78
                           
                        
                              30 < P ≤ 75
                           
                           
                              85
                           
                        
                              75 < P ≤ 105
                           
                           
                              87
                           
                        
                              105 < P ≤ 405
                           
                           
                              90
                           
                        
                              P > 405
                           
                           
                              92
                           
                        
            2.2.   Produkta informācijas prasības par droselēm
      Ražotājiem brīvpiekļuves tīmekļa vietnē un citādos veidos, kurus tie uzskata par piemērotiem, jāsniedz vismaz turpmāk minētā informācija par katru viņu ražojuma droseļu modeļi. Šai informācijai jābūt redzamā vietā izturīgi piestiprinātai uz droseles. Tai jābūt iekļautai arī tehniskajā dokumentācijā, ko sagatavo atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Direktīvas 2005/32/EK 8. pantu.
      A.   Prasības pirmajā posmā
      Pēc viena gada no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
      Luminiscences lampu droseļu energoefektivitātes indeksa (EEI) klase jānorāda turpmāk noteiktajā veidā.
      “Energoefektivitātes indekss” (EEI) ir luminiscences lampām bez iebūvētas droseles paredzēto droseļu klasifikācija pēc to energoefektivitātes robežvērtībām. Droselēm bez apgaismojuma regulatora ir šādas efektivitātes klases (norādītas energoefektivitātes samazināšanās secībā): A2 BAT, A2, A3, B1, B2, bet droselēm ar apgaismojuma regulatoru – A1 BAT un A1.
      17. tabulā norādītas EEI klases droselēm, kas paredzētas tabulā iekļautajām lampām vai citām lampām, kurām paredzētas tās pašas droseles kā tabulā norādītajām lampām (kas nozīmē to, ka dati par references droseli ir vienādi).
      17.   tabula
      Energoefektivitātes indeksa prasības luminiscences lampu droselēm bez apgaismojuma regulatora
      
                  LAMPAS DATI
               
               
                  DROSELES ENERGOEFEKTIVITĀTE (Plampas / Pieejas)
               
            
                  Bez apgaismojuma regulatora
               
            
                  Lampas tips
               
               
                  Nominālā jauda
               
               
                  
                     ILCOS KODS
               
               
                  Aprēķinātā/tipiskā jauda
               
               
                  A2 BAT
               
               
                  A2
               
               
                  A3
               
               
                  B1
               
               
                  B2
               
            
                  50 Hz
               
               
                  AF
               
            
                  W
               
               
                  W
               
               
                  W
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T8
               
               
                  15
               
               
                  FD-15-E-G13-26/450
               
               
                  15
               
               
                  13,5
               
               
                  87,8 %
               
               
                  84,4 %
               
               
                  75,0 %
               
               
                  67,9 %
               
               
                  62,0 %
               
            
                  T8
               
               
                  18
               
               
                  FD-18-E-G13-26/600
               
               
                  18
               
               
                  16
               
               
                  87,7 %
               
               
                  84,2 %
               
               
                  76,2 %
               
               
                  71,3 %
               
               
                  65,8 %
               
            
                  T8
               
               
                  30
               
               
                  FD-30-E-G13-26/900
               
               
                  30
               
               
                  24
               
               
                  82,1 %
               
               
                  77,4 %
               
               
                  72,7 %
               
               
                  79,2 %
               
               
                  75,0 %
               
            
                  T8
               
               
                  36
               
               
                  FD-36-E-G13-26/1200
               
               
                  36
               
               
                  32
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  84,2 %
               
               
                  83,4 %
               
               
                  79,5 %
               
            
                  T8
               
               
                  38
               
               
                  FD-38-E-G13-26/1050
               
               
                  38,5
               
               
                  32
               
               
                  87,7 %
               
               
                  84,2 %
               
               
                  80,0 %
               
               
                  84,1 %
               
               
                  80,4 %
               
            
                  T8
               
               
                  58
               
               
                  FD-58-E-G13-26/1500
               
               
                  58
               
               
                  50
               
               
                  93,0 %
               
               
                  90,9 %
               
               
                  84,7 %
               
               
                  86,1 %
               
               
                  82,2 %
               
            
                  T8
               
               
                  70
               
               
                  FD-70-E-G13-26/1800
               
               
                  69,5
               
               
                  60
               
               
                  90,9 %
               
               
                  88,2 %
               
               
                  83,3 %
               
               
                  86,3 %
               
               
                  83,1 %
               
            
                  TC-L
               
               
                  18
               
               
                  FSD-18-E-2G11
               
               
                  18
               
               
                  16
               
               
                  87,7 %
               
               
                  84,2 %
               
               
                  76,2 %
               
               
                  71,3 %
               
               
                  65,8 %
               
            
                  TC-L
               
               
                  24
               
               
                  FSD-24-E-2G11
               
               
                  24
               
               
                  22
               
               
                  90,7 %
               
               
                  88,0 %
               
               
                  81,5 %
               
               
                  76,0 %
               
               
                  71,3 %
               
            
                  TC-L
               
               
                  36
               
               
                  FSD-36-E-2G11
               
               
                  36
               
               
                  32
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  84,2 %
               
               
                  83,4 %
               
               
                  79,5 %
               
            
                  TCF
               
               
                  18
               
               
                  FSS-18-E-2G10
               
               
                  18
               
               
                  16
               
               
                  87,7 %
               
               
                  84,2 %
               
               
                  76,2 %
               
               
                  71,3 %
               
               
                  65,8 %
               
            
                  TCF
               
               
                  24
               
               
                  FSS-24-E-2G10
               
               
                  24
               
               
                  22
               
               
                  90,7 %
               
               
                  88,0 %
               
               
                  81,5 %
               
               
                  76,0 %
               
               
                  71,3 %
               
            
                  TCF
               
               
                  36
               
               
                  FSS-36-E-2G10
               
               
                  36
               
               
                  32
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  84,2 %
               
               
                  83,4 %
               
               
                  79,5 %
               
            
                  TC-D / DE
               
               
                  10
               
               
                  FSQ-10-E-G24q=1
                  FSQ-10-I-G24d=1
               
               
                  10
               
               
                  9,5
               
               
                  89,4 %
               
               
                  86,4 %
               
               
                  73,1 %
               
               
                  67,9 %
               
               
                  59,4 %
               
            
                  TC-D / DE
               
               
                  13
               
               
                  FSQ-13-E-G24q=1
                  FSQ-13-I-G24d=1
               
               
                  13
               
               
                  12,5
               
               
                  91,7 %
               
               
                  89,3 %
               
               
                  78,1 %
               
               
                  72,6 %
               
               
                  65,0 %
               
            
                  TC-D / DE
               
               
                  18
               
               
                  FSQ-18-E-G24q=2
                  FSQ-18-I-G24d=2
               
               
                  18
               
               
                  16,5
               
               
                  89,8 %
               
               
                  86,8 %
               
               
                  78,6 %
               
               
                  71,3 %
               
               
                  65,8 %
               
            
                  TC-D / DE
               
               
                  26
               
               
                  FSQ-26-E-G24q=1
                  FSQ-26-I-G24d=1
               
               
                  26
               
               
                  24
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  82,8 %
               
               
                  77,2 %
               
               
                  72,6 %
               
            
                  TC-T / TE
               
               
                  13
               
               
                  FSM-13-E-GX24q=1
                  FSM-13-I-GX24d=1
               
               
                  13
               
               
                  12,5
               
               
                  91,7 %
               
               
                  89,3 %
               
               
                  78,1 %
               
               
                  72,6 %
               
               
                  65,0 %
               
            
                  TC-T / TE
               
               
                  18
               
               
                  FSM-18-E-GX24q=2
                  FSM-18-I-GX24d=2
               
               
                  18
               
               
                  16,5
               
               
                  89,8 %
               
               
                  86,8 %
               
               
                  78,6 %
               
               
                  71,3 %
               
               
                  65,8 %
               
            
                  TC-T / TC-TE
               
               
                  26
               
               
                  FSM-26-E-GX24q=3
                  FSM-26-I-GX24d=3
               
               
                  26,5
               
               
                  24
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  82,8 %
               
               
                  77,5 %
               
               
                  73,0 %
               
            
                  TC-DD / DDE
               
               
                  10
               
               
                  FSS-10-E-GR10q
                  FSS-10-L/P/H-GR10q
               
               
                  10,5
               
               
                  9,5
               
               
                  86,4 %
               
               
                  82,6 %
               
               
                  70,4 %
               
               
                  68,8 %
               
               
                  60,5 %
               
            
                  TC-DD / DDE
               
               
                  16
               
               
                  FSS-16-E-GR10q
                  FSS-16-I-GR10q
                  FSS-10-L/P/H-GR10q
               
               
                  16
               
               
                  15
               
               
                  87,0 %
               
               
                  83,3 %
               
               
                  75,0 %
               
               
                  72,4 %
               
               
                  66,1 %
               
            
                  TC-DD / DDE
               
               
                  21
               
               
                  FSS-21-E-GR10q
                  FSS-21-I-GR10q
                  FSS-21-L/P/H-GR10q
               
               
                  21
               
               
                  19
               
               
                  89,4 %
               
               
                  86,4 %
               
               
                  79,2 %
               
               
                  73,9 %
               
               
                  68,8 %
               
            
                  TC-DD / DDE
               
               
                  28
               
               
                  FSS-28-E-GR10q
                  FSS-28-I-GR10q
                  FSS-28-L/P/H-GR10q
               
               
                  28
               
               
                  26
               
               
                  89,7 %
               
               
                  86,7 %
               
               
                  81,3 %
               
               
                  78,2 %
               
               
                  73,9 %
               
            
                  TC-DD / DDE
               
               
                  38
               
               
                  FSS-38-E-GR10q
                  FSS-38-L/P/H-GR10q
               
               
                  38,5
               
               
                  36
               
               
                  92,3 %
               
               
                  90,0 %
               
               
                  85,7 %
               
               
                  84,1 %
               
               
                  80,4 %
               
            
                  TC
               
               
                  5
               
               
                  FSD-5-I-G23
                  FSD-5-E-2G7
               
               
                  5,4
               
               
                  5
               
               
                  72,7 %
               
               
                  66,7 %
               
               
                  58,8 %
               
               
                  49,3 %
               
               
                  41,4 %
               
            
                  TC
               
               
                  7
               
               
                  FSD-7-I-G23
                  FSD-7-E-2G7
               
               
                  7,1
               
               
                  6,5
               
               
                  77,6 %
               
               
                  72,2 %
               
               
                  65,0 %
               
               
                  55,7 %
               
               
                  47,8 %
               
            
                  TC
               
               
                  9
               
               
                  FSD-9-I-G23
                  FSD-9-E-2G7
               
               
                  8,7
               
               
                  8
               
               
                  78,0 %
               
               
                  72,7 %
               
               
                  66,7 %
               
               
                  60,3 %
               
               
                  52,6 %
               
            
                  TC
               
               
                  11
               
               
                  FSD-11-I-G23
                  FSD-11-E-2G7
               
               
                  11,8
               
               
                  11
               
               
                  83,0 %
               
               
                  78,6 %
               
               
                  73,3 %
               
               
                  66,7 %
               
               
                  59,6 %
               
            
                  T5
               
               
                  4
               
               
                  FD-4-E-G5-16/150
               
               
                  4,5
               
               
                  3,6
               
               
                  64,9 %
               
               
                  58,1 %
               
               
                  50,0 %
               
               
                  45,0 %
               
               
                  37,2 %
               
            
                  T5
               
               
                  6
               
               
                  FD-6-E-G5-16/225
               
               
                  6
               
               
                  5,4
               
               
                  71,3 %
               
               
                  65,1 %
               
               
                  58,1 %
               
               
                  51,8 %
               
               
                  43,8 %
               
            
                  T5
               
               
                  8
               
               
                  FD-8-E-G5-16/300
               
               
                  7,1
               
               
                  7,5
               
               
                  69,9 %
               
               
                  63,6 %
               
               
                  58,6 %
               
               
                  48,9 %
               
               
                  42,7 %
               
            
                  T5
               
               
                  13
               
               
                  FD-13-E-G5-16/525
               
               
                  13
               
               
                  12,8
               
               
                  84,2 %
               
               
                  80,0 %
               
               
                  75,3 %
               
               
                  72,6 %
               
               
                  65,0 %
               
            
                  T9-C
               
               
                  22
               
               
                  FSC-22-E-G10q-29/200
               
               
                  22
               
               
                  19
               
               
                  89,4 %
               
               
                  86,4 %
               
               
                  79,2 %
               
               
                  74,6 %
               
               
                  69,7 %
               
            
                  T9-C
               
               
                  32
               
               
                  FSC-32-E-G10q-29/300
               
               
                  32
               
               
                  30
               
               
                  88,9 %
               
               
                  85,7 %
               
               
                  81,1 %
               
               
                  80,0 %
               
               
                  76,0 %
               
            
                  T9-C
               
               
                  40
               
               
                  FSC-40-E-G10q-29/400
               
               
                  40
               
               
                  32
               
               
                  89,5 %
               
               
                  86,5 %
               
               
                  82,1 %
               
               
                  82,6 %
               
               
                  79,2 %
               
            
                  T2
               
               
                  6
               
               
                  FDH-6-L/P-W4.3x8.5d-7/220
               
               
                   
               
               
                  5
               
               
                  72,7 %
               
               
                  66,7 %
               
               
                  58,8 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T2
               
               
                  8
               
               
                  FDH-8-L/P-W4.3x8.5d-7/320
               
               
                   
               
               
                  7,8
               
               
                  76,5 %
               
               
                  70,9 %
               
               
                  65,0 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T2
               
               
                  11
               
               
                  FDH-11-L/P-W4.3x8.5d-7/420
               
               
                   
               
               
                  10,8
               
               
                  81,8 %
               
               
                  77,1 %
               
               
                  72,0 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T2
               
               
                  13
               
               
                  FDH-13-L/P-W4.3x8.5d-7/520
               
               
                   
               
               
                  13,3
               
               
                  84,7 %
               
               
                  80,6 %
               
               
                  76,0 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T2
               
               
                  21
               
               
                  FDH-21-L/P-W4.3x8.5d-7/
               
               
                   
               
               
                  21
               
               
                  88,9 %
               
               
                  85,7 %
               
               
                  79,2 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T2
               
               
                  23
               
               
                  FDH-23-L/P-W4.3x8.5d-7/
               
               
                   
               
               
                  23
               
               
                  89,8 %
               
               
                  86,8 %
               
               
                  80,7 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  14
               
               
                  FDH-14-G5-L/P-16/550
               
               
                   
               
               
                  13,7
               
               
                  84,7 %
               
               
                  80,6 %
               
               
                  72,1 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  21
               
               
                  FDH-21-G5-L/P-16/850
               
               
                   
               
               
                  20,7
               
               
                  89,3 %
               
               
                  86,3 %
               
               
                  79,6 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  24
               
               
                  FDH-24-G5-L/P-16/550
               
               
                   
               
               
                  22,5
               
               
                  89,6 %
               
               
                  86,5 %
               
               
                  80,4 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  28
               
               
                  FDH-28-G5-L/P-16/1150
               
               
                   
               
               
                  27,8
               
               
                  89,8 %
               
               
                  86,9 %
               
               
                  81,8 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  35
               
               
                  FDH-35-G5-L/P-16/1450
               
               
                   
               
               
                  34,7
               
               
                  91,5 %
               
               
                  89,0 %
               
               
                  82,6 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  39
               
               
                  FDH-39-G5-L/P-16/850
               
               
                   
               
               
                  38
               
               
                  91,0 %
               
               
                  88,4 %
               
               
                  82,6 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  49
               
               
                  FDH-49-G5-L/P-16/1450
               
               
                   
               
               
                  49,3
               
               
                  91,6 %
               
               
                  89,2 %
               
               
                  84,6 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  54
               
               
                  FDH-54-G5-L/P-16/1150
               
               
                   
               
               
                  53,8
               
               
                  92,0 %
               
               
                  89,7 %
               
               
                  85,4 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  80
               
               
                  FDH-80-G5-L/P-16/1150
               
               
                   
               
               
                  80
               
               
                  93,0 %
               
               
                  90,9 %
               
               
                  87,0 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  95
               
               
                  FDH-95-G5-L/P-16/1150
               
               
                   
               
               
                  95
               
               
                  92,7 %
               
               
                  90,5 %
               
               
                  84,1 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-E
               
               
                  120
               
               
                  FDH-120-G5-L/P-16/1450
               
               
                   
               
               
                  120
               
               
                  92,5 %
               
               
                  90,2 %
               
               
                  84,5 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-C
               
               
                  22
               
               
                  FSCH-22-L/P-2GX13-16/225
               
               
                   
               
               
                  22,3
               
               
                  88,1 %
               
               
                  84,8 %
               
               
                  78,8 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-C
               
               
                  40
               
               
                  FSCH-40-L/P-2GX13-16/300
               
               
                   
               
               
                  39,9
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  83,3 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-C
               
               
                  55
               
               
                  FSCH-55-L/P-2GX13-16/300
               
               
                   
               
               
                  55
               
               
                  92,4 %
               
               
                  90,2 %
               
               
                  84,6 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  T5-C
               
               
                  60
               
               
                  FSCH-60-L/P-2GX13-16/375
               
               
                   
               
               
                  60
               
               
                  93,0 %
               
               
                  90,9 %
               
               
                  85,7 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-LE
               
               
                  40
               
               
                  FSDH-40-L/P-2G11
               
               
                   
               
               
                  40
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  83,3 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-LE
               
               
                  55
               
               
                  FSDH-55-L/P-2G11
               
               
                   
               
               
                  55
               
               
                  92,4 %
               
               
                  90,2 %
               
               
                  84,6 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-LE
               
               
                  80
               
               
                  FSDH-80-L/P-2G11
               
               
                   
               
               
                  80
               
               
                  93,0 %
               
               
                  90,9 %
               
               
                  87,0 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  32
               
               
                  FSMH-32-L/P-2GX24q=3
               
               
                   
               
               
                  32
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  82,1 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  42
               
               
                  FSMH-42-L/P-2GX24q=4
               
               
                   
               
               
                  43
               
               
                  93,5 %
               
               
                  91,5 %
               
               
                  86,0 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  57
               
               
                  FSM6H-57-L/P-2GX24q=5
                  FSM8H-57-L/P-2GX24q=5
               
               
                   
               
               
                  56
               
               
                  91,4 %
               
               
                  88,9 %
               
               
                  83,6 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  70
               
               
                  FSM6H-70-L/P-2GX24q=6
                  FSM8H-70-L/P-2GX24q=6
               
               
                   
               
               
                  70
               
               
                  93,0 %
               
               
                  90,9 %
               
               
                  85,4 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  60
               
               
                  FSM6H-60-L/P-2G8=1
               
               
                   
               
               
                  63
               
               
                  92,3 %
               
               
                  90,0 %
               
               
                  84,0 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  62
               
               
                  FSM8H-62-L/P-2G8=2
               
               
                   
               
               
                  62
               
               
                  92,2 %
               
               
                  89,9 %
               
               
                  83,8 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  82
               
               
                  FSM8H-82-L/P-2G8=2
               
               
                   
               
               
                  82
               
               
                  92,4 %
               
               
                  90,1 %
               
               
                  83,7 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  85
               
               
                  FSM6H-85-L/P-2G8=1
               
               
                   
               
               
                  87
               
               
                  92,8 %
               
               
                  90,6 %
               
               
                  84,5 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-TE
               
               
                  120
               
               
                  FSM6H-120-L/P-2G8=1
                  FSM8H-120-L/P-2G8=1
               
               
                   
               
               
                  122
               
               
                  92,6 %
               
               
                  90,4 %
               
               
                  84,7 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  TC-DD
               
               
                  55
               
               
                  FSSH-55-L/P-GR10q
               
               
                   
               
               
                  55
               
               
                  92,4 %
               
               
                  90,2 %
               
               
                  84,6 %
               
               
                   
               
               
                   
               
            Droselēm bez apgaismojuma regulatora, par kurām 17. tabulā nav datu, atkarībā no to energoefektivitātes EEI nosaka saskaņā ar 18. tabulu.
      18.   tabula
      Energoefektivitātes indeksa prasības luminiscences lampu droselēm bez apgaismojuma regulatora, par kurām 17. tabulā nav datu
      
                  ηdroseles
                  
               
               
                  Energoefektivitātes indekss
               
            
                  ≥ 0,94 * EBbFL
                  
               
               
                  A3
               
            
                  ≥ EBbFL
                  
               
               
                  A2
               
            
                  ≥ 1 – 0,75*(1 – EBbFL)
               
               
                  A2 BAT
               
            kur EBbFL ir definēta II pielikuma 3. iedaļas g) punktā.
      Turklāt droselēm ar apgaismojuma regulatoru atkarībā no tā, kādā klasē drosele tiktu klasificēta, kad tā darbojas pie 100 % gaismas plūsmas, EEI nosaka saskaņā ar 19. tabulu.
      19.   tabula
      Energoefektivitātes indeksa prasības luminiscences lampu droselēm ar apgaismojuma regulatoru
      
                  Klase, kurai atbilst pie 100 % gaismas atdeves
               
               
                  Energoefektivitātes indekss droselēm ar apgaismojuma regulatoru
               
            
                  A3
               
               
                  A1
               
            
                  A2
               
               
                  A1 BAT
               
            Dažādām jaudām paredzētās droseles jāklasificē pēc zemākās (sliktākās) efektivitātes, vai arī atbilstoša klase jānorāda katrai izmantojamajai lampai.
      B.   Prasības otrajā posmā
      Pēc trijiem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
      Augstas intensitātes gāzizlādes lampām paredzētajām droselēm jānorāda energoefektivitāte, kuru nosaka saskaņā ar II pielikuma 1. iedaļas d) punktu.
      3.   PRASĪBAS PAR LUMINISCENCES LAMPĀM BEZ IEBŪVĒTAS DROSELES UN AUGSTAS INTENSITĀTES GĀZIZLĀDES LAMPU EKSPLUATĀCIJAI IZMANTOJAMĀM APGAISMES IERĪCĒM
      3.1.   Energoefektivitātes prasības par apgaismes ierīcēm
      A.   Prasības pirmajā posmā
      Pēc viena gada no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
      Luminiscences lampām bez iebūvētas droseles paredzēto apgaismes iekārtu patērētā jauda nedrīkst pārsniegt tajās iebūvēto droseļu kopējo jaudu, ja normālos ekspluatācijas apstākļos darbojošās lampas nedod gaismu un visi pārējie iespējamie papildu komponenti (tīkla pieslēgums, sensori u. c.) ir atvienoti. Ja tos nav iespējams atvienot, jāmēra to patērētā jauda, kas jāatņem no rezultāta.
      B.   Prasības otrajā posmā
      Pēc trijiem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
      
                   
               
               
                  Apgaismes iekārtām, kuras izmanto luminiscences lampām bez iebūvētas droseles un augstas intensitātes gāzizlādes lampām, jābūt saderīgām ar droselēm, kuras atbilst trešajam posmam noteiktajām prasībām, izņemot apgaismes iekārtas ar aizsardzības klasi vismaz IP4X.
               
            
                   
               
               
                  Augstas intensitātes gāzizlādes lampām paredzēto apgaismes iekārtu patērētā jauda nedrīkst pārsniegt tajās iebūvēto droseļu kopējo jaudu, ja normālos ekspluatācijas apstākļos darbojošās lampas nedod gaismu un visi pārējie iespējamie papildu komponenti (tīkla pieslēgums, sensori u. c.) ir atvienoti. Ja tos nav iespējams atvienot, jāmēra to patērētā jauda, kas jāatņem no rezultāta.
               
            C.   Prasības trešajā posmā
      Pēc astoņiem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
      Visām apgaismes iekārtām, kuras izmanto luminiscences lampām bez iebūvētas droseles un augstas intensitātes gāzizlādes lampām, jābūt saderīgām ar droselēm, kuras atbilst trešajam posmam noteiktajām prasībām.
      3.2.   Produkta informācijas prasības par apgaismes iekārtām
      A.   Prasības pirmajā posmā
      Pēc 18 mēnešiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
      Ražotājiem brīvpiekļuves tīmekļa vietnē un citādos veidos, kurus tie uzskata par piemērotiem, jāsniedz vismaz turpmāk minētā informācija par viņu ražojuma apgaismes iekārtu visiem modeļiem, kas paredzētas luminiscences lampām bez iebūvētas droseles, kuru kopējā gaismas plūsma ir lielāka par 2 000 lm. Šai informācijai jābūt iekļautai arī tehniskajā dokumentācijā, ko sagatavo atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Direktīvas 2005/32/EK 8. pantu:
      
                  a)
               
               
                  ja apgaismes iekārtu laiž tirgū kopā ar iebūvētu droseli, pēc droseles ražotāja datiem jāsniedz informācija par droseles energoefektivitāti saskaņā ar III pielikuma 2.2. iedaļu;
               
            
                  b)
               
               
                  ja apgaismes iekārtu laiž tirgū kopā ar lampu, pēc lampas ražotāja datiem jāsniedz informācija par lampas gaismas atdevi (lm/W);
               
            
                  c)
               
               
                  ja droseli vai lampu nelaiž tirgū kopā ar apgaismes iekārtu, jānorāda ar to saderīgo lampu vai droseļu tipi, izmantojot to ražotāju katalogos lietotās norādes (piemēram, lampas ILCOS kodu);
               
            
                  d)
               
               
                  apkopes un remonta instrukcijas, lai nodrošinātu, ka apgaismes iekārta tiktāl, cik tas ir iespējams, visā ekspluatācijas laikā saglabātu tās sākotnējo kvalitāti;
               
            
                  e)
               
               
                  norādījumi par demontāžu un izjaukšanu.
               
            B.   Prasības otrajā posmā
      Pēc trijiem gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
      Pirmajam posmam noteiktās prasības par informācijas sniegšanu attiecas arī uz apgaismes iekārtām, kurās izmanto augstas intensitātes gāzizlādes lampas, kuru kopējā gaismas plūsma ir lielāka par 2 000 lm. Turklāt par visām apgaismes iekārtām, kas paredzētas augstas intensitātes gāzizlādes lampām, jānorāda, ka tās paredzētas caurspīdīgām lampām II pielikumā noteiktajā nozīmē un/vai lampām ar pārklājumu.
   
   
      IV PIELIKUMS
      Tirgus uzraudzībai izmantojamā verifikācijas procedūra
      Veicot Direktīvas 2005/32/EK 3. panta 2. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, attiecībā uz III pielikumā noteiktajām prasībām dalībvalstu iestādēm jāizmanto turpmāk noteiktā verificēšanas procedūra.
      Lampām
      Dalībvalstu iestādēm jātestē viena modeļa tā paša ražotāja lampu paraugs, kas sastāv vismaz no divdesmit lampām, kuras paraugā iekļautas pēc gadījuma izlases principa.
      Uzskata, ka paraugs atbilst šīs regulas III pielikuma 1. daļā noteiktajām attiecīgajām prasībām, ja paraugam noteikto vidējo vērtību atšķirības no pieļaujamajām vērtībām, robežvērtībām vai deklarētajām vērtībām atšķiras ne vairāk par 10 %.
      Pretējā gadījumā konkrētais modelis uzskatāms par prasībām neatbilstošu.
      Droselēm un apgaismes iekārtām
      Dalībvalstu iestādēm jātestē viena atsevišķa vienība.
      Uzskata, ka paraugs atbilst šīs regulas III pielikuma 2. un 3. daļā noteiktajām attiecīgajām prasībām, ja testēšanas rezultāti nepārsniedz pieļaujamās vērtības.
      Ja tā nav, papildus jātestē vēl trīs vienības. Uzskata, ka modelis atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, ja šo triju vienību testēšanas rezultātu vidējās vērtības nepārsniedz pieļaujamās vērtības.
      Pretējā gadījumā konkrētais modelis uzskatāms par prasībām neatbilstošu.
   
   
      V PIELIKUMS
      Indikatīvie kritēriji produktiem luminiscences un augstas intensitātes gāzizlādes lampu apgaismojumam
      (informācijai)
      Laikā, kad regula tiek pieņemta, labākās tirgū pieejamās tehnoloģijas attiecīgajiem produktiem ir šādas.
      1.   Lampu gaismas atdeve un ilgmūžība
      Viencokola un divcokolu luminiscences lampām indikatīvie kritēriji ir augstākās vērtības, kas norādītas tabulās III pielikuma 1.1. un 1.2 iedaļā.
      Augstas intensitātes gāzizlādes lampas
      Metālu halogenīdu lampas (caurspīdīgas un matētas):
      20.   tabula
      Indikatīvas aprēķinātās gaismas atdeves vērtības un raksturlielumi metālu halogenīdu lampām (indikatīvo kritēriju līmenis)
      
                   
               
               
                  Ra ≥ 80
               
               
                  80 > Ra ≥ 60
               
            
                  Lampas nominālā jauda (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W)
               
            
                  W ≤ 55
               
               
                  ≥ 80
               
               
                  ≥ 95
               
            
                  55 < W ≤ 75
               
               
                  ≥ 90
               
               
                  ≥ 113
               
            
                  75 < W ≤ 105
               
               
                  ≥ 90
               
               
                  ≥ 116
               
            
                  105 < W ≤ 155
               
               
                  ≥ 98
               
               
                  ≥ 117
               
            
                  155 < W ≤ 255
               
               
                  ≥ 105
               
               
                   
               
            
                  255 < W ≤ 405
               
               
                  ≥ 105
               
               
                   
               
            
         
      
                  Darbības ilgums stundās
               
               
                  Lampas gaismas plūsmas stabilitātes koeficients
               
               
                  Lampas ilgizturības koeficients
               
            
                  12 000
               
               
                  > 0,80
               
               
                  > 0,80
               
            Augstspiediena nātrija lampas (caurspīdīgas un matētas):
      21.   tabula
      Indikatīvas aprēķinātās gaismas atdeves vērtības un raksturlielumi augstspiediena nātrija lampām (indikatīvo kritēriju līmenis)
      
                  Lampas nominālā jauda (W)
               
               
                  Aprēķinātā gaismas atdeve (lm/W)
               
            
                  W ≤ 55
               
               
                  ≥ 88
               
            
                  55 < W ≤ 75
               
               
                  ≥ 91
               
            
                  75 < W ≤ 105
               
               
                  ≥ 107
               
            
                  105 < W ≤ 155
               
               
                  ≥ 110
               
            
                  155 < W ≤ 255
               
               
                  ≥ 128
               
            
                  255 < W ≤ 405
               
               
                  ≥ 138
               
            
         
      
                  Darbības ilgums stundās
               
               
                  Lampas gaismas plūsmas stabilitātes koeficients
               
               
                  Lampas gaismas plūsmas stabilitātes koeficients
               
            
                  16 000
               
               
                  > 0,94
               
               
                  > 0,92
               
            2.   Lampas dzīvsudraba saturs
      Energoefektīvajās luminiscences lampās ar viszemāko dzīvsudraba saturu drīkst būt ne vairāk par 1,4 mg dzīvsudraba, un energoefektīvajās augstas intensitātes gāzizlādes lampās ar viszemāko dzīvsudraba saturu drīkst būt ne vairāk par 12 mg dzīvsudraba.
      3.   Droseļu raksturlielumi
      Lietojumos ar apgaismojuma regulatoru indikatīvie kritēriji ir šādi.
      Luminiscences lampu droseles ar apgaismojuma bezpakāpju regulēšanu līdz 10 % gaismas plūsmas, kuru energoefektivitātes indekss ir A1 BAT.
      Droselēm, kas paredzētas augstas intensitātes gāzizlādes lampām ar apgaismojuma regulēšanu līdz 40 % lampas gaismas plūsmas, efektivitāte ir 0,9 (labākais aprakstītais rezultāts, regulēšanas faktiskās iespējas var būt atkarīgas no konkrētā augstas intensitātes gāzizlādes lampas tipa, kuru izmanto kopā ar droseli).
      4.   Produkta informācija par apgaismes ķermeni
      Ražotājiem brīvpiekļuves tīmekļa vietnē un citādos veidos, kurus tie uzskata par piemērotiem, III pielikuma 3.2. iedaļā paredzētajai informācijai papildus jāsniedz šāda informācija par produktu:
      apgaismes iekārtas plūsmas CEN kods vai pilnīga fotometriskā dokumentācija.
   
   
      VI PIELIKUMS
      Indikatīvie kritēriji produktiem, ko uzstāda biroju apgaismojumam
      (informācijai)
      Laikā, kad regula tiek pieņemta, labākās tirgū pieejamās tehnoloģijas attiecīgajiem produktiem ir šādas.
      1.   KRITĒRIJI LAMPĀM
      1.1.   Lampu raksturlielumi
      Lampu efektivitātei jāatbilst V pielikumā noteiktajiem parametriem.
      Šīm lampām jābūt ar šādām 22. tabulā norādītajām gaismas plūsmas stabilitātes koeficienta (LLMF) un lampas ilgizturības koeficienta (LSF) vērtībām.
      22.   tabula
      Indikatīvās LLMF un LSF vērtības biroju apgaismojumam izmantojamām lampām (indikatīvo kritēriju līmenis)
      
                  Darbības ilgums stundās
               
               
                  2 000
               
               
                  4 000
               
               
                  8 000
               
               
                  16 000
               
            
                  
                     LLMF
                  
               
               
                  0,97
               
               
                  0,93
               
               
                  0,90
               
               
                  0,90
               
            
                  
                     LSF
                  
               
               
                  0,99
               
               
                  0,99
               
               
                  0,98
               
               
                  0,93
               
            Tam papildus šīm lampām jābūt apgaismojuma regulēšanai līdz 10 % un mazāk no lampas gaismas plūsmas.
      1.2.   Produkta informācija par lampām
      Brīvpiekļuves tīmekļa vietnē un citādos veidos, kurus tie uzskata par piemērotiem, ražotājiem par lampām jāsniedz šāda informācija:
      attiecīgā informācija saskaņā ar III pielikuma 1.3. iedaļu.
      2.   KRITĒRIJI GAISMAS AVOTU VADĪBAS IERĪCĒM
      2.1.   Gaismas avotu vadības ierīču raksturlielumi
      Luminiscences lampu droselēm energoefektivitātes indekss saskaņā ar III pielikuma 2.2. iedaļu ir A1 (BAT), un tās ir ar apgaismojuma regulēšanu.
      Augstas intensitātes gāzizlādes lampu droseļu efektivitāte ir 88 % (lampas ar jaudu ≤ 100 W), pārējām 90 %, un ir ar apgaismojuma regulēšanu, ja ar vienu droseli darbināmo lampu kopējā jauda ir lielāka par 50 W.
      Visu pārējo gaismas avotu vadības ierīču efektivitāte ir 88 % (lampas ar jaudu ≤ 100 W), pārējām 90 %, to nosakot pēc attiecīgajām standarta mērīšanas metodēm, un lampām ar kopējo ieejas jaudu virs 55 W ir ar apgaismojuma regulēšanu.
      2.2.   Produkta informācija par gaismas avotu vadības ierīcēm
      Brīvpiekļuves tīmekļa vietnē un citādos veidos, kurus tie uzskata par piemērotiem, ražotājiem par gaismas avotu vadības ierīcēm jāsniedz šāda informācija:
      informācija par droseles vai attiecīgā tipa gaismas avota vadības ierīces efektivitāti.
      3.   APGAISMES IEKĀRTU KRITĒRIJI
      3.1.   Apgaismes iekārtu raksturlielumi
      Apgaismes iekārtām parastos birojiem raksturīga piesārņojuma apstākļos pie četru gadu tīrīšanas cikla apgaismes iekārtu stabilitātes koeficients LMF > 0,95.
      Luminiscences lampu un augstas intensitātes gāzizlādes lampām paredzētajām apgaismes iekārtām jābūt saderīgām vismaz ar viena tipa lampām, kuras atbilst V pielikumā noteiktajiem kritērijiem.
      Turklāt šīm apgaismes iekārtām jābūt saderīgām ar apgaismojuma regulēšanas sistēmām, kurām ir šādas funkcijas:
      
                  —
               
               
                  subjektu klātbūtnes detektors,
               
            
                  —
               
               
                  no apgaismojuma (dienasgaismas un/vai telpas atstarošanas izmaiņām) atkarīga gaismas plūsmas regulēšana,
               
            
                  —
               
               
                  apgaismojuma regulēšana atbilstoši konkrētajai apgaismošanas vajadzībai (darba dienas laikā vai ilgākā laikā vai sakarā ar funkciju maiņu),
               
            
                  —
               
               
                  apgaismojuma regulēšana, lai kompensētu apgaismes iekārtas piesārņojumu, lampas gaismas plūsmas samazināšanos tās ekspluatācijas laikā, kā arī gaismas atdevi pēc lampas nomaiņas.
               
            Šādu saderību var arī nodrošināt, pašās apgaismes iekārtās iebūvējot attiecīgus komponentus.
      Šāda saderība vai funkcijas, kuras nodrošina iebūvētie komponenti, jānorāda produkta dokumentācijā par apgaismes iekārtu.
      3.2.   Produkta informācija par apgaismes iekārtām
      Brīvpiekļuves tīmekļa vietnē un citādos veidos, kurus tie uzskata par piemērotiem, ražotājiem par visām apgaismes iekārtām jāsniedz šāda informācija:
      attiecīgā informācija saskaņā ar III pielikuma 3.2. iedaļu un V pielikumu.
      Papildus iepriekšminētajai informācijai par visām apgaismes iekārtām ar vaļējām neaizsargātām lampām un bez optiskām ierīcēm jānorāda apgaismes iekārtu stabilitātes koeficients, ja vajadzīgs, norādot tīrīšanas instrukcijas līdz četriem gadiem, izmantojot apmēram šāda veida tabulu:
      23.   tabula
      Indikatīvās apgaismes iekārtu stabilitātes koeficienta vērtības (indikatīvo kritēriju līmenis)
      
                  
                     LMF vērtības
               
            
                  Vide
               
               
                  Tīrīšanas periodiskums gados
               
            
                  1,0
               
               
                  1,5
               
               
                  2,0
               
               
                  2,5
               
               
                  3,0
               
               
                  3,5
               
               
                  4,0
               
            
                  Ļoti tīra
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  Tīra
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  Normāla (nav obligāti)
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  Netīra (nav obligāti)
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            Tabulai pievieno paskaidrojumu ar piezīmi, ka tajā norādītie dati ir tikai orientējoši un konkrētajai apgaismes iekārtai tie var neatbilst faktiski sasniedzamajām vērtībām.
      Par tādiem virzienvērstas gaismas avotiem kā lampām ar reflektoru vai gaismas emisijas diodēm (LED) paredzētajām apgaismes iekārtām norāda informāciju, kas attiecas tikai uz tām, piemēram, nevis vienkārši LMF, bet gan LLMF × LMF.
   
   
      VII PIELIKUMS
      Indikatīvie kritēriji produktiem, ko uzstāda ielu apgaismojumam
      (informācijai)
      Laikā, kad regula tiek pieņemta, labākās tirgū pieejamās tehnoloģijas attiecīgajiem produktiem ir šādas.
      1.   KRITĒRIJI LAMPĀM
      1.1.   Lampu raksturlielumi
      Lampu efektivitātei jāatbilst V pielikumā noteiktajiem parametriem.
      Šīm lampām jābūt ar šādām 24. tabulā norādītajām gaismas plūsmas stabilitātes koeficienta (LLMF) un lampas ilgizturības koeficienta (LSF) vērtībām.
      24.   tabula
      Indikatīvās LLMF un LSF vērtības ielu apgaismojumam izmantojamām lampām (indikatīvo kritēriju līmenis)
      
                  Darbības ilgums stundās
               
               
                  2 000
               
               
                  4 000
               
               
                  8 000
               
               
                  16 000
               
            
                  LLMF
               
               
                  0,98
               
               
                  0,97
               
               
                  0,95
               
               
                  0,92
               
            
                  LSF
               
               
                  0,99
               
               
                  0,98
               
               
                  0,95
               
               
                  0,92
               
            Turklāt, ja lampas aprēķinātā gaismas plūsma ir lielāka par 9 000 lm, šīm lampām jābūt apgaismojuma regulēšanai vismaz līdz 50 % no lampas gaismas plūsmas.
      1.2.   Produkta informācija par lampām
      Brīvpiekļuves tīmekļa vietnē un citādos veidos, kurus tie uzskata par piemērotiem, ražotājiem par lampām jāsniedz šāda informācija:
      attiecīgā informācija saskaņā ar III pielikuma 1.3. iedaļu.
      2.   KRITĒRIJI GAISMAS AVOTU VADĪBAS IERĪCĒM
      2.1.   Gaismas avotu vadības ierīču raksturlielumi
      Luminiscences lampu droselēm energoefektivitātes indekss saskaņā ar III pielikuma 2.2. iedaļu ir A1 BAT, un tās ir ar apgaismojuma regulēšanu.
      Augstas intensitātes gāzizlādes lampu droseļu efektivitāte, kas noteikta saskaņā ar II pielikumu, ir lielāka par 87 % (lampas ar jaudu ≤ 100 W), pārējām lielāka par 89 %, un ir ar apgaismojuma regulēšanu, ja ar vienu droseli darbināmo lampu kopējā jauda ir lielāka par 55 W.
      Visu pārējo gaismas avotu vadības ierīču efektivitātei ir jābūt lielākai par 87 % (lampas ar jaudu ≤ 100 W), pārējām lielākai par 89 %, to nosakot pēc attiecīgajām standarta mērīšanas metodēm, un lampām ar kopējo ieejas jaudu virs 55 W ir ar apgaismojuma regulēšanu.
      2.2.   Produkta informācija par gaismas avotu vadības ierīcēm
      Brīvpiekļuves tīmekļa vietnē un citādos veidos, kurus tie uzskata par piemērotiem, ražotājiem par gaismas avotu vadības ierīcēm jāsniedz šāda informācija:
      informācija par droseles vai attiecīgā tipa gaismas avota vadības ierīces efektivitāti.
      3.   APGAISMES IEKĀRTU KRITĒRIJI
      3.1.   Apgaismes iekārtu raksturlielumi
      Apgaismes iekārtām jābūt optiskai sistēmai ar šādu aizsardzības klasi:
      
                  —
               
               
                  IP65 – ME1 līdz ME6 un MEW1 līdz MEW6 klases ceļiem,
               
            
                  —
               
               
                  IP5x – CE0 līdz CE5, S1 līdz S6, ES, EV un A klases ceļiem.
               
            Tai gaismas daļai, kura no optimāli uzstādītas apgaismes iekārtas izplatās augstāk par horizontu, jābūt ne lielākai par:
      25.   tabula
      Indikatīvās maksimālās augšupvērstās gaismas plūsmas daļas (ULOR) vērtības ielu apgaismes iekārtām atkarībā no ceļa klases (indikatīvo kritēriju līmenis)
      
                  Uz ME1 līdz ME6 un MEW1 līdz MEW6 klases ceļiem, visām gaismas plūsmas vērtībām
               
               
                  3 %
               
            
                  Uz CE0 līdz CE5, S1 līdz S6, ES, EV un A klases ceļiem:
               
               
                   
               
            
                  
                              —
                           
                           
                              12 000 lm ≤ gaismas avots
                           
                        
               
                  5 %
               
            
                  
                              —
                           
                           
                              8 500 lm ≤ gaismas avots < 12 000 lm
                           
                        
               
                  10 %
               
            
                  
                              —
                           
                           
                              3 300 lm ≤ gaismas avots < 8 500 lm
                           
                        
               
                  15 %
               
            
                  
                              —
                           
                           
                              gaismas avots < 3 300 lm
                           
                        
               
                  20 %
               
            Teritorijās, kurās gaismas piesārņojums ir nevēlams, gaismas daļa, kas izplatās augstāk par horizontu, uz visu kategoriju ceļiem pie visām gaismas plūsmas vērtībām nedrīkst būt lielāka par 1 %.
      Apgaismes iekārtu konstrukcijai jābūt tādai, kas maksimāli novērš traucējošo gaismu. Tomēr visi apgaismes iekārtas konstrukcijas uzlabojumi, kas vērsti uz traucējošās gaismas starojuma samazināšanu, nedrīkst pasliktināt kopējo energoefektivitāti ierīcei, kurai tā paredzēta.
      Luminiscences lampu un augstas intensitātes gāzizlādes lampām paredzētajām apgaismes iekārtām jābūt saderīgām vismaz ar viena tipa lampām, kuras atbilst V pielikumā noteiktajiem kritērijiem.
      Apgaismes iekārtām jābūt saderīgām ar ierīcēm, kas aprīkotas ar atbilstošām apgaismojuma un regulēšanas sistēmām, kuras reaģē uz dabīgā apgaismojuma, satiksmes un laika apstākļiem, kā arī jākompensē virsmas atstarošanas izmaiņas laikā, ņemot vērā ierīces sākotnējos izmērus un pamatojoties uz lampas gaismas plūsmas stabilitātes koeficientu.
      3.2.   Produkta informācija par apgaismes iekārtām
      Brīvpiekļuves tīmekļa vietnē un citādos veidos, kurus tie uzskata par piemērotiem, ražotājiem par attiecīgajiem modeļiem jāsniedz šāda informācija:
      
                  a)
               
               
                  attiecīgā informācija saskaņā ar III pielikuma 3.2. iedaļu un V pielikumu;
               
            
                  b)
               
               
                  tabulas veidā izmantošanas koeficienta vērtības norādītajai ceļa klasei ceļa standartapstākļos. Tabulā jānorāda izmantošanas koeficienta vērtības ar augstāko energoefektivitāti dažādiem ceļa platumiem, apgaismojuma stabu augstumiem, maksimālajiem attālumiem starp stabiem, apgaismes iekārtu slīpumiem un pārkarēm, kas atbilst konkrētajai ceļu klasei un apgaismes iekārtas konstrukcijai;
               
            
                  c)
               
               
                  norādījumi par uzstādīšanu izmantošanas koeficienta optimizācijai;
               
            
                  d)
               
               
                  papildu ieteikumi par traucējošās gaismas samazināšanu (ja tā nav pretrunā ar izmantošanas koeficienta optimizāciju un drošību);
               
            
                  e)
               
               
                  par visām apgaismes iekārtām ar vaļējām neaizsargātām lampām un bez optiskām ierīcēm jānorāda apgaismes iekārtu stabilitātes koeficients (LMF), izmantojot apmēram šāda veida tabulu:
               
            26.   tabula
      Indikatīvās apgaismes iekārtu stabilitātes koeficienta vērtības (indikatīvo kritēriju līmenis)
      
                  
                     LMF vērtības
               
            
                  Piesārņojuma kategorija
               
               
                  Iedarbības ilgums gados
               
            
                  1,0
               
               
                  1,5
               
               
                  2,0
               
               
                  2,5
               
               
                  3,0
               
               
                  3,5
               
               
                  4,0
               
            
                  Augsts
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  Vidējs
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  Zems
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            Par tādiem virzienvērstas gaismas avotiem kā lampām ar reflektoru vai gaismas emisijas diodēm (LED) paredzētajām apgaismes iekārtām norāda informāciju, kas attiecas tikai uz tām, piemēram, nevis vienkārši LMF, bet gan LLMF × LMF.