CELEX: 32016R0364
Language: sk
Date: 2015-07-01 00:00:00
Title: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/364 z 1. júla 2015 o klasifikácii reakcie stavebných výrobkov na oheň podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (Text s významom pre EHP)

15.3.2016   
            
            
               SK
            
            
               Úradný vestník Európskej únie
            
            
               L 68/4
            
         DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/364
   z 1. júla 2015
   o klasifikácii reakcie stavebných výrobkov na oheň podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011
   (Text s významom pre EHP)
   EURÓPSKA KOMISIA,
   so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (1), a najmä na jeho článok 27 ods. 1,
   keďže:
   
               (1)
            
            
               Systém klasifikácie parametrov stavebných výrobkov, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň, bol prijatý rozhodnutím Komisie 2000/147/ES (2). Tento systém bol založený na harmonizovanom riešení posudzovania týchto parametrov a klasifikácie výsledkov týchto posúdení.
            
         
               (2)
            
            
               V rozhodnutí 2000/147/ES sa stanovuje niekoľko tried reakcie na oheň. Okrem toho obsahuje triedy F, FFL, FL a Fca, ktoré sú definované ako „nie sú určené parametre“.
            
         
               (3)
            
            
               V súlade s článkom 2 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 sa „trieda“ chápe ako rozsah úrovní parametrov stavebného výrobku ohraničený minimálnou a maximálnou hodnotou. Triedy definované ako „nie sú určené parametre“ tejto definícii nezodpovedajú, a preto nemôžu byť začlenené do systému klasifikácie podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
            
         
               (4)
            
            
               Používanie pojmu „nie sú určené parametre“ v súvislosti s vypracovaním vyhlásenia o parametroch sa uvádza v článku 6 ods. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
            
         
               (5)
            
            
               Aby mohli výrobcovia vydať vyhlásenie o nižšej úrovni reakcie na oheň, ako je úroveň reakcie, na ktorú sa vzťahujú triedy E, EFL, EL a Eca, je nutné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť kritériá klasifikácie tried F, FFL, FL a Fca.
            
         
               (6)
            
            
               Je preto nutné nahradiť triedy F, FFL, FL a Fca stanovené v rozhodnutí 2000/147/ES novými triedami pre výrobky, ktoré nedosahujú aspoň takú úroveň reakcie na oheň, ako v prípade tried E, EFL, EL a Eca.
            
         
               (7)
            
            
               Rozhodnutie 2000/147/ES bolo niekoľkokrát zmenené a sú potrebné ďalšie zmeny tohto rozhodnutia. V záujme vyjasnenia a racionalizácie by sa malo uvedené rozhodnutie zrušiť a nahradiť,
            
         PRIJALA TOTO NARIADENIE:
   Článok 1
   Ak je zamýšľané použitie stavebného výrobku také, že výrobok môže prispieť k vzniku a šíreniu ohňa a dymu v priestore alebo v oblasti ohniska požiaru alebo mimo neho, parametre výrobku, pokiaľ ide o jeho reakciu na oheň, sa klasifikujú podľa systému klasifikácie uvedeného v prílohe.
   Článok 2
   Rozhodnutie 2000/147/ES sa zrušuje.
   Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.
   Článok 3
   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
   
      Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
      V Bruseli 1. júla 2015
      
         
            Za Komisiu
         
         
            predseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5.
   
      (2)  Rozhodnutie Komisie 2000/147/ES z 8. februára 2000, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu reakcie stavebných výrobkov na oheň (Ú. v. ES L 50, 23.2.2000, s. 14).
   
      PRÍLOHA
      
         Triedy reakcie na oheň
      
      
               
                  1.1.
               
               
                  Na účely tabuliek 1 až 4 sa použijú tieto symboly (1):
                  1.   „ΔΤ“– vzrast teploty;
                  2.   „Δm“– úbytok hmotnosti;
                  3.   „tf“– pretrvávanie trvalého horenia plameňom;
                  4.   „PCS“– spalné teplo;
                  5.   „LFS“– šírenie plameňa vo vodorovnom smere;
                  6.   „SMOGRA“– rýchlosť tvorby dymu.
               
            
               
                  1.2.
               
               
                  Na účely tabuliek 1, 2 a 3 sa použijú tieto symboly (1):
                  1.   „FIGRA“– index rýchlosti rozvoja požiaru;
                  2.   „THR“– celkové uvoľnené teplo;
                  3.   „TSP“– celkové množstvo vytvoreného dymu;
                  4.   „Fs“– šírenie plameňa.
               
            
               
                  1.3.
               
               
                  Na účely tabuľky 4 sa použijú tieto symboly a skúšobné parametre:
                  1.   „HRRsm30, kW“– priemerná rýchlosť uvoľňovania tepla vypočítaná ako kĺzavý priemer za 30 s;
                  2.   „SPRsm30, kW“– priemerná rýchlosť tvorby dymu vypočítaná ako kĺzavý priemer za 60 s;
                  3.   „HRRmax, kW“– maximálna hodnota HRRsm30 medzi začiatkom a koncom skúšky, bez vplyvu zdroja zapálenia;
                  4.   „SPRmax, m2/“– maximálna hodnota SPRsm60 medzi začiatkom a koncom skúšky;
                  5.   „THR1200, MJ“– celkové uvoľnené teplo (HRRsm30) od začiatku skúšky po jej koniec, bez vplyvu zdroja zapálenia;
                  6.   „TSP1200, m2“– celkové množstvo vytvoreného dymu (HRRsm60) od začiatku skúšky po jej koniec;
                  7.   „FIGRA, W/s“– index rýchlosti rozvoja požiaru určený ako najvyššia hodnota podielu HRRsm30, bez vplyvu zdroja zapálenia a času. Prahové hodnoty sú: HRRsm30 = 3 kW a THR = 0,4 MJ;
                  8.   „FS“– šírenie plameňa (poškodená dĺžka);
                  9.   „H“– šírenie plameňa.
               
            
               
                  2.
               
               
                  Na účely tabuliek 1 až 4 sa použijú tieto definície:
                  
                              1.
                           
                           
                              „materiál“ je jednotlivá základná látka alebo rovnomerne rozložená zmes látok;
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              „homogénny výrobok“ je výrobok, ktorý sa skladá z jedného materiálu a ako celok má jednotnú hustotu a zloženie;
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              „nehomogénny výrobok“ je výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky na homogénny výrobok a je zložený z jednej alebo niekoľkých významných a/alebo nevýznamných zložiek;
                           
                        
                              4.
                           
                           
                              „významná zložka“ je materiál, ktorý tvorí podstatnú časť nehomogénneho výrobku; vrstva s plošnou hmotnosťou ≥ 1,0 kg/m2 alebo hrúbkou ≥ 1,0 mm sa pokladá za významnú zložku;
                           
                        
                              5.
                           
                           
                              „nevýznamná zložka“ je materiál, ktorý netvorí významnú časť nehomogénneho výrobku; vrstva s plošnou hmotnosťou < 1,0 kg/m2 a hrúbkou < 1,0 mm sa pokladá za nevýznamnú zložku;
                           
                        
                              6.
                           
                           
                              „vnútorná nevýznamná zložka“ je nevýznamná zložka, ktorá je z obidvoch strán krytá aspoň jednou významnou zložkou;
                           
                        
                              7.
                           
                           
                              „vonkajšia nevýznamná zložka“ je nenevýznamná zložka, ktorá z jednej strany nie je krytá významnou zložkou.
                           
                        Dve alebo viac nepodstatných vrstiev, ktoré k sebe priliehajú, kde nie sú žiadne významné zložky medzi vrstvami, sa považujú za jednu nevýznamnú zložku, a musia sa teda klasifikovať v súlade s kritériami pre vrstvu, ktorá je nevýznamnou zložkou.
               
            
         Tabuľka 1
      
      
         Triedy reakcie stavebných výrobkov na oheň okrem podlahových krytín, tepelnoizolačných výrobkov lineárnych potrubí a elektrických káblov
      
      
                  Trieda
               
               
                  Skúšobná metóda, resp. metódy
               
               
                  Kritériá klasifikácie
               
               
                  Doplnková klasifikácia
               
            
                  
                     A1
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2);
                  
                     a
                  
               
               
                  ΔT ≤ 30 °C; a
                  
                  Δm ≤ 50 %; a
                  
                  tf = 0 (t. j. žiadne trvalé horenie)
               
               
                   
               
            
                  EN-ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJ.kg– 1
                      (2); a
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJ.kg– 1
                      (3)
                      (1); a
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJ.m– 2
                      (4); a
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJ.kg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     A2
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2);
                  
                     alebo
                  
               
               
                  DT ≤ 50 °C; a
                  
                  Dm ≤ 50 %; a
                  
                  tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     a
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJ.kg– 1
                      (2); a
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJ.m– 2
                      (3); a
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJ.m– 2
                      (4); a
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJ.kg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1; a
                  
                  LFS < okraj vzorky; a
                  
                  THR600 s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Tvorba dymu (6); a
                  
                  Horiace kvapky/častice (7)
                  
               
            
                  
                     B
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     a
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1; a
                  
                  LFS < okraj vzorky; a
                  
                  THR600 s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Tvorba dymu (6); a
                  
                  Horiace kvapky/častice (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expozícia = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm počas 60 s
               
            
                  
                     C
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     a
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 250 Ws– 1; a
                  
                  LFS < okraj vzorky; a
                  
                  THR600 s ≤ 15 MJ
               
               
                  Tvorba dymu (6); a
                  
                  Horiace kvapky/častice (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expozícia = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm počas 60 s
               
            
                  
                     D
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     a
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 750 Ws– 1
                  
               
               
                  Tvorba dymu (6); a
                  
                  Horiace kvapky/častice (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expozícia = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm počas 60 s
               
            
                  
                     E
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expozícia = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm počas 20 s
               
               
                  Horiace kvapky/častice (8)
                  
               
            
                  
                     F
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expozícia = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm počas 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabuľka 2
      
      
         Triedy reakcie podlahových krytín na oheň
      
      
                  Trieda
               
               
                  Skúšobná metóda, resp. metódy
               
               
                  Kritériá klasifikácie
               
               
                  Doplnková klasifikácia
               
            
                  
                     A1FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10);
                  
                     a
                  
               
               
                  ΔT ≤ 30 °C; a
                  
                  Δm ≤ 50 %; a
                  
                  tf = 0 (t. j. žiadne trvalé horenie)
               
               
                   
               
            
                  EN-ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJ.kg– 1
                      (10); a
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJ.kg– 1
                      (11); a
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJ.m– 2
                      (12); a
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJ.kg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  
                     A2FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10);
                  
                     alebo
                  
               
               
                  ΔT ≤ 50 °C; a
                  
                  Δm ≤ 50 %; a
                  
                  tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     a
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJ.kg– 1
                      (10); a
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJ.m– 2
                      (11); a
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJ.m– 2
                      (12); a
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJ.kg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
               
               
                  Kritický tok (15) ≥ 8,0 kW.m– 2
                  
               
               
                  Tvorba dymu (16)
                  
               
            
                  
                     BFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     a
                  
               
               
                  Kritický tok (15) ≥ 8,0 kW.m– 2
                  
               
               
                  Tvorba dymu (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expozícia = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150mm počas 20 s
               
            
                  
                     CFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     a
                  
               
               
                  Kritický tok (15) ≥ 4,5 kW.m– 2
                  
               
               
                  Tvorba dymu (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expozícia = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm počas 20 s
               
            
                  
                     DFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     a
                  
               
               
                  Kritický tok (15) ≥ 3,0 kW.m– 2
                  
               
               
                  Tvorba dymu (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expozícia = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm počas 20 s
               
            
                  
                     EFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expozícia = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm počas 20 s
               
               
                   
               
            
                  
                     FFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expozícia = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm počas 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabuľka 3
      
      
         Triedy reakcie lineárnych potrubí izolačných výrobkov na oheň
      
      
                  Trieda
               
               
                  Skúšobná metóda, resp. metódy
               
               
                  Kritériá klasifikácie
               
               
                  Doplnková klasifikácia
               
            
                  
                     A1L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18));
                  
                     a
                  
               
               
                  ΔT ≤ 30 °C; a
                  
                  Δm ≤ 50 %; a
                  
                  tf = 0 (t. j. žiadne trvalé horenie)
               
               
                   
               
            
                  EN-ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJ.kg– 1
                      (18); a
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJ.kg– 1
                      (19); a
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJ.m– 2
                      (20); a
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJ.kg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  
                     A2L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18);
                  
                     alebo
                  
               
               
                  ΔT ≤ 50 °C; a
                  
                  Δm ≤ 50 %; a tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     a
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJ.kg– 1
                      (18); a
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJ.m– 2
                      (19); a
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJ.m– 2
                      (20); a
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJ.kg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 270 W.s– 1; a
                  
                  LFS < okraj vzorky; a
                  
                  THR600 s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Tvorba dymu (22); a
                  
                  Horiace kvapky/častice (23)
                  
               
            
                  
                     BL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     a
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 270 W.s– 1; a
                  
                  LFS < okraj vzorky; a
                  
                  THR600 s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Tvorba dymu (22); a
                  
                  Horiace kvapky/častice (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expozícia = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm počas 60 s
               
            
                  
                     CL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     a
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 460 W.s– 1; a
                  
                  LFS < okraj vzorky; a
                  
                  THR600 s ≤ 15 MJ
               
               
                  Tvorba dymu (22); a
                  
                  Horiace kvapky/častice (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expozícia = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm počas 60 s
               
            
                  
                     DL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     a
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 2 100  W.s– 1
                  
                  THR600 s ≤ 100 MJ
               
               
                  Tvorba dymu (22); a
                  
                  Horiace kvapky/častice (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expozícia = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm počas 60 s
               
            
                  
                     EL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expozícia = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm počas 20 s
               
               
                  Horiace kvapky/častice (24)
                  
               
            
                  
                     FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expozícia = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm počas 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabuľka 4
      
      
         Triedy reakcie elektrických káblov na oheň
      
      
                  Trieda
               
               
                  Skúšobná metóda, resp. metódy
               
               
                  Kritériá klasifikácie
               
               
                  Doplnková klasifikácia
               
            
                  
                     Aca
                     
                  
               
               
                  EN-ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJ/kg (26)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     B1ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (zdroj plameňa 30 kW)
                  
                     a
                  
               
               
                  FS ≤ 1,75 m a
                  
                  THR1200 s ≤ 10 MJ a
                  
                  HRRmax ≤ 20 kW a
                  
                  FIGRA ≤ 120 W.s– 1
                  
               
               
                  Tvorba dymu (27), (30) a horiacich kvapiek/častíc (28) a kyslosť (pH a vodivosť) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     B2ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (20,5 kW zdroj plameňa)
                  
                     a
                  
               
               
                  FS ≤ 1,5 m; a
                  
                  THR1200 s ≤ 15 MJ; a
                  HRRmax ≤ 30 kW; a
                  
                  FIGRA ≤ 150 W.s– 1
                  
               
               
                  Tvorba dymu (27), (31) a horiacich kvapiek/častíc (28) a kyslosť (pH a vodivosť) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Cca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (20,5 kW zdroj plameňa)
                  
                     a
                  
               
               
                  FS ≤ 2,0 m; a
                  
                  THR1200 s ≤ 30 MJ; a
                  HRRmax ≤ 60 kW; a
                  
                  FIGRA ≤ 300 W.s– 1
                  
               
               
                  Tvorba dymu (27), (31) a horiacich kvapiek/častíc (28) a kyslosť (pH a vodivosť) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Dca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (20,5 kW zdroj plameňa)
                  
                     a
                  
               
               
                  THR1200 s ≤ 70 MJ; a
                  
                  HRRmax ≤ 400 kW; a
                  
                  FIGRA ≤ 1 300  Ws– 1
                  
               
               
                  Tvorba dymu (27), (31) a horiacich kvapiek/častíc (28) a (pH a vodivosť) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Eca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
               
                   
               
            
                  
                     Fca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H > 425 mm
               
               
                   
               
            
         (1)  Vlastnosti sú vymedzené s ohľadom na príslušnú testovaciu metódu.
      
         (2)  Pre homogénne výrobky a významné zložky nehomogénnych výrobkov.
      
         (3)  Pre každú vonkajšiu nevýznamnú zložku nehomogénnych výrobkov.
      
         (1)  
      
                  (2a)
               
               
                  Alternatívne pre každú vonkajšiu nevýznamnú zložku, ktorá má PCS ≤ 2,0 MJm– 2 za predpokladu, že výrobok spĺňa nasledujúce kritériá EN 13823(SBI): FIGRA ≤ 20 Ws– 1; a LFS < okraj vzorky; a THR600 s ≤ 4,0 MJ; a s1; a d0.
               
            
         (4)  Pre každú vnútornú nevýznamnú zložku nehomogénnych výrobkov.
      
         (5)  Pre každý výrobok ako celok.
      
         (6)  s1 = SMOGRA ≤ 30m2s– 2 a TSP600 s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180 m2s– 2
         a TSP600 s ≤ 200 m2; s3 = nie s1 alebo s2.
      
         (7)  d0 = žiadne horiace kvapky/častice v EN 13823 (SBI) po 600 s; d1 = žiadne horiace kvapky/častice trvajúce dlhšie než 10 s v EN 13823 (SBI) počas 600 s; d2 = nie d0 alebo d1; vznietenie papiera v EN ISO 11925-2 vedie k zatriedeniu do d2.
      
         (8)  žiadne vznietenie papiera = žiadna dodatočná klasifikácia; Vznietenie papiera = zatriedenie do d2.
      
         (9)  Pri namáhaní povrchu plameňom, a poprípade pri konečnom uplatnení výrobku, pri namáhaní okraja vzorky plameňom.
      
         (10)  Pre homogénne výrobky a významné zložky nehomogénnych výrobkov.
      
         (11)  Pre každú vonkajšiu nevýznamnú zložku nehomogénnych výrobkov.
      
         (12)  Pre každú vnútornú nevýznamnú zložku nehomogénnych výrobkov.
      
         (13)  Pre každý výrobok ako celok.
      
         (14)  Trvanie skúšky = 30 minút.
      
         (15)  Kritický tok je definovaný ako tok radiácie, pri ktorom plameň zhasne alebo ako tok radiácie po skúšanom čase 30 minút; podľa toho, ktorý je nižší (t. j. tok zodpovedajúci väčšiemu rozšíreniu plameňa).
      
         (16)  s1 = dym ≤ 750 %.min; s2 = nie s1.
      
         (17)  Pri namáhaní povrchu plameňom, a poprípade pri konečnom uplatnení výrobku, pri namáhaní okraja vzorky plameňom.
      
         (18)  Pre homogénne výrobky a významné zložky nehomogénnych výrobkov.
      
         (19)  Pre každú vonkajšiu nevýznamnú zložku nehomogénnych výrobkov.
      
         (20)  Pre každú vnútornú nevýznamnú zložku nehomogénnych výrobkov.
      
         (21)  Pre každý výrobok ako celok.
      
         (22)  s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s– 2
         aTSP600 s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2s– 2
         a TSP600 s ≤ 1 600 m2; s3 = nie s1 alebo s2.
      
         (23)  d0 = žiadne horiace kvapky/častice v EN 13823 (SBI) po 600 s; d1 = žiadne horiace kvapky/častice trvajúce dlhšie než 10 s v EN 13823 (SBI) počas 600 s; d2 = nie d0 alebo d1; vznietenie papiera v EN ISO 11925-2 vedie k zatriedeniu do d2.
      
         (24)  žiadne vznietenie papiera = žiadna dodatočná klasifikácia; Vznietenie papiera = zatriedenie do d2.
      
         (25)  Pri namáhaní povrchu plameňom, a poprípade pri konečnom uplatnení výrobku, pri namáhaní okraja vzorky plameňom.
      
         (26)  Pre výrobok ako celok, bez kovových materiálov a akýkoľvek externý komponent (t. j. plášť) výrobku.
      
         (27)  s1 = TSP1200 ≤ 50 m2 a vrchol SPR ≤ 0,25 m2/s
      
         s1a = s1 a priepustnosť v súlade s EN 61034-2 ≥ 80 %
      
         s1b = s1 a priepustnosť v súlade s EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %
      
         s2 = TSP1200 ≤ 400 m2 a vrchol SPR ≤ 1,5 m2/s
      
         s3 = nie s1 alebo s2
      
         (28)  d0 = žiadne horiace kvapky/častice v rámci 1 200 s; d1 = žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s v rámci 1 200 s; d2 = nie d0 alebo d1.
      
         (29)  EN 60754-2: a1 = vodivosť < 2,5 μS/mm a pH > 4,3; a2 = vodivosť < 10 μS/mm a pH > 4,3; a3 = nie a1 alebo a2.
      
         (30)  Trieda dymu vyhlásená pre káble triedy B1ca musí vychádzať zo skúšky podľa normy EN 50399 (30 kW zdroj plameňa).
      
         (31)  Trieda dymu vyhlásená pre káble triedy B2ca, Cca, Dca musí vychádzať zo skúšky podľa normy EN 50399 (20,5 kW zdroj plameňa).