CELEX: 32006D0751
Language: sl
Date: 2006-10-27 00:00:00
Title: 2006/751/ES: Odločba Komisije z dne 27. oktobra 2006 o spremembi Odločbe 2000/147/ES o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5063)   (Besedilo velja za EGP)

4.11.2006   
            
            
               SL
            
            
               Uradni list Evropske unije
            
            
               L 305/8
            
         ODLOČBA KOMISIJE
   z dne 27. oktobra 2006
   o spremembi Odločbe 2000/147/ES o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov
   (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5063)
   (Besedilo velja za EGP)
   (2006/751/ES)
   KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –
   ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
   ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode (1), in zlasti člena 20(2) Direktive,
   ob upoštevanju naslednjega:
   
               (1)
            
            
               Odločba Komisije 2000/147/ES (2) je vzpostavila sistem klasifikacije požarne odpornosti gradbenih proizvodov.
            
         
               (2)
            
            
               Po pregledu nekaterih družin proizvodov je treba uvesti ločene razrede požarne odpornosti za električne kable.
            
         
               (3)
            
            
               Odločbo 2000/147/ES je zato treba ustrezno spremeniti.
            
         
               (4)
            
            
               Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo –
            
         SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:
   Člen 1
   Priloga k Odločbi 2000/147/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.
   Člen 2
   Ta odločba je naslovljena na države članice.
   
      V Bruslju, 27. oktobra 2006
      
         
            Za Komisijo
         
         Günter VERHEUGEN
         
            Podpredsednik
         
      
   
   
      (1)  UL L 40, 11.2.1989, str. 12. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).
   
      (2)  UL L 50, 23.2.2000, str. 14.
   
      PRILOGA
      Priloga k Odločbi 2000/147/ES se spremeni:
      
                  1.
               
               
                  Naslov tabele 1 se nadomesti z „RAZREDI POŽARNE ODPORNOSTI ZA GRADBENE PROIZVODE RAZEN TALNIH OBLOG, LINEARNIH CEVNIH TOPLOTNIH IZOLACIJ IN ELEKTRIČNIH KABLOV“.
               
            
                  2.
               
               
                  Opomba (*) v tabeli 1 se črta.
               
            
                  3.
               
               
                  Doda se naslednje besedilo:
                  „Tabela 4
                  RAZREDI POŽARNE ODPORNOSTI ZA ELEKTRIČNE KABLE
                  
                              Razred
                           
                           
                              Preskusna(-e) metoda(-e)
                           
                           
                              Klasifikacijska merila
                           
                           
                              Dodatna klasifikacija
                           
                        
                              Aca
                              
                           
                           
                              EN ISO 1716
                           
                           
                              PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                              B1ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 2 (5)
                              
                              
                                 in
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,75 m in THR1 200s ≤ 10 MJ in najvišja HRR ≤ 20 kW in FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Nastajanje dima (2)
                                  (6) in goreče kapljice/delci (3) ter kislost (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              B2ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 in
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,5 m in THR1 200s ≤ 15 MJ in najvišja HRR ≤ 30 kW in FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Nastajanje dima (2)
                                  (7) in goreče kapljice/delci (3) ter kislost (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Cca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 in
                              
                           
                           
                              FS ≤ 2,0 m in THR1 200s ≤ 30 MJ in najvišja HRR ≤ 60 kW in FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Nastajanje dima (2)
                                  (7) in goreče kapljice/delci (3) ter kislost (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Dca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 in
                              
                           
                           
                              THR1 200s ≤ 70 MJ in najvišja HRR ≤ 400 kW in FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Nastajanje dima (2)
                                  (7) in goreče kapljice/delci (3) ter kislost (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Eca
                              
                           
                           
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                           
                               
                           
                        
                              Fca
                              
                           
                           
                              Odpornost ni določena
                           
                        POGOJI ZA NAMEŠČANJE IN PRITRJEVANJE TER OPREDELITVE PRESKUSNIH PARAMETROV V ZVEZI Z ELEKTRIČNIMI KABLI (KOT JE OMENJENO V OPOMBI (5) k tabeli 4)
                  1   Pogoji za nameščanje in pritrjevanje
                  1.1   Nameščanje splošnega preskusnega vzorca za razrede B1ca, B2ca, Cca in Dca
                  
                  Kabli se namestijo na sprednji del standardne lestve (EN 50266-1). Uporabijo se kabli dolžine 3,5 m. Spodnji del električnih kablov je 20 cm pod spodnjim robom gorilnika. Kabli se namestijo na sredino lestve (glede na njeno širino).
                  Vsak preskusni del ali snop se posamično pritrdi na vsako prečko lestve s kovinsko žico (jekleno ali bakreno). Za električne kable premera do vključno 50 mm se uporabi žica premera 0,5 mm do vključno 1,0 mm. Za kable premera nad 50 mm se uporabi žica premera med 1,0 mm in 1,5 mm.
                  Pri nameščanju preskusnih delov se prvi preskusni del namesti približno na sredino lestve, naslednji preskusni deli pa dodajo na obe strani, tako da je celotna vrsta preskusnih delov postavljena približno na sredino lestve.
                  Določanje razmakov in povezovanje v snope sta razložena spodaj.
                  Na vsakih 25 cm se vriše vodoravna črta, s katero se meri širjenje plamena kot funkcija časa. Prva črta (tj. začetna črta) je na isti višini kot gorilnik.
                  Kabli se namestijo, kot je opisano spodaj, glede na njihovo klasifikacijo.
                  1.1.1   Razreda B2ca, Cca in razred Dca
                  
                  Izbrani postopek namestitve je odvisen od premera električnega kabla v skladu s tabelo 4.1.
                  Tabela 4.1
                  NAMESTITEV KOT FUNKCIJA PREMERA KABLA
                  
                              Premer kabla
                           
                           
                              Namestitev
                           
                        
                              Večji ali enak 20 mm
                           
                           
                              20 mm razmaka med kabli
                           
                        
                              Med 5 in 20 mm
                           
                           
                              Razmak premera enega kabla med kabli
                           
                        
                              Manjši ali enak 5 mm
                           
                           
                              Kable je treba povezati v snope premera 10 mm. Snopi se ne smejo prepogniti. Razmak med snopi je 10 mm.
                           
                        Mejne vrednosti so določene s premerom, zaokroženim na najbližji mm, razen pri kablih s premerom manj kot 5 mm, pri katerih se premer ne zaokroži.
                  Naslednje formule se uporabljajo za določitev števila dolžin kablov na preskus.
                  1.1.1.1   Za kable premera 20 mm ali več
                  Število kablov N se izračuna:
                  
                      … enačba 1
                  pri čemer je:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  premer kabla (v mm in zaokrožen na najbližji mm).
                           
                        
                               
                           
                           
                              int function = rezultat kot del celega števila (tj. vrednost, zaokrožena navzdol).
                           
                        1.1.1.2   Za kable premera več kot 5 mm in manj kot 20 mm
                  Število kablov N se izračuna:
                  
                      … enačba 2
                  pri čemer je:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  premer kabla (v mm in zaokrožen).
                           
                        
                               
                           
                           
                              int function = rezultat kot del celega števila (tj. vrednost, zaokrožena navzdol).
                           
                        1.1.1.3   Za kable ali žice premera 5 mm ali manj
                  Število snopov premera 10 mm Nbu
                      se izračuna:
                  
                      … enačba 3
                  Namestiti je torej treba 15 snopov z razmakom 10 mm med snopi.
                  Število kablov v vsakem snopu (n) je:
                  
                      … enačba 4
                  pri čemer je:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  premer kabla (vrednost v mm, ki 
                                    ni
                                  zaokrožena).
                           
                        
                               
                           
                           
                              Število dolžin kablov (CL) za žice ali kable premera manj kot 5 mm je torej:
                              
                                 CL = n × 15 … enačba 5
                           
                        1.1.1.4   Skupna dolžina kabla na preskus
                  Skupna dolžina L (m) na preskus je:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 L = n × 15 × 3,5 za d
                                 c ≤ 5 mm
                              ali
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 L = N × 3,5 za d
                                 c > 5 mm … enačba 6
                           
                        1.1.2   Razred B1ca
                  
                  Na zadnji strani nosilca kablov se namesti negorljiva plošča iz kalcijevega silikata gostote 870 ± 50 kg/m3 in debeline 11 ± 2 mm. Ta plošča se lahko namesti v dveh delih.
                  V vseh drugih vidikih je namestitev kablov enaka kot pri razredih B2ca, Cca in Dca.
                  2.   Opredelitve preskusnih parametrov
                  Tabela 4.2
                  OPREDELITVE PRESKUSNIH PARAMETROV PRI FIPEC20 SCENARIJA 1 IN 2
                  Vsi izračunani parametri se ovrednotijo v 20 minutah od začetka preskusa (vžig gorilnika).
                  
                     
                  
                              Parameter
                           
                           
                              Obrazložitev
                           
                        
                              Začetek preskusa
                           
                           
                              Vžig gorilnika
                           
                        
                              Konec preskusa
                           
                           
                              20 minut po vžigu gorilnika (potek časa za izračun parametrov)
                           
                        
                              HRRsm30, kW
                           
                           
                              Hitrost sproščanja toplote, izražena kot drseče povprečje na 30 s
                           
                        
                              SPRsm60, m2/s
                           
                           
                              Hitrost nastajanja dima, izražena kot drseče povprečje na 60 s
                           
                        
                              Najvišja HRR, kW
                           
                           
                              Najvišja HRRsm30 med začetkom in koncem preskusa, brez upoštevanja vpliva vira vžiga
                           
                        
                              Najvišja SPR, m2/s
                           
                           
                              Najvišja SPRsm60 med začetkom in koncem preskusa
                           
                        
                              THR1 200, MJ
                           
                           
                              Celotna sprostitev toplote (HRRsm30) od začetka do konca preskusa, brez upoštevanja vpliva vira vžiga
                           
                        
                              TSP1 200, m2
                              
                           
                           
                              Celoten nastanek dima (HRRsm60) od začetka do konca preskusa
                           
                        
                              FIGRA, W/s
                           
                           
                              Indeks stopnje rasti ognja je določen kot najvišja vrednost kvocienta med HRRsm30, brez upoštevanja vpliva vira vžiga, in časa. Mejni vrednosti HRRsm30 = 3 kW in THR = 0,4 MJ
                           
                        
                              SMOGRA, cm2/s2
                              
                           
                           
                              Indeks stopnje rasti dima je določen kot najvišja vrednost kvocienta med SPRsm60 in časom, pomnožena z 10 000. Mejni vrednosti SPRsm60 0,1 m2/s in TSP = 6 m2
                              
                           
                        
                              PCS
                           
                           
                              Bruto kalorični potencial
                           
                        
                              FS
                           
                           
                              Širjenje plamenov (poškodovana dolžina)
                           
                        
                              H
                           
                           
                              Širjenje plamenov
                           
                        
                              FIPEC
                           
                           
                              Požarna odpornost električnih kablov“
                           
                        
            
         (1)  Za proizvod v celoti, razen kovinskih materialov, in za vse zunanje komponente (tj. tulec) proizvoda.
      
         (2)  
      
                  s1
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 50 m2
                     in najvišja SPR ≤ 0,25 m2/s
               
            
                  s1a
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 in prepustnost v skladu z EN 61034-2 ≥ 80 %
               
            
                  s1b
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 in prepustnost v skladu z EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %
               
            
                  s2
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 400 m2
                     in najvišja SPR ≤ 1,5 m2/s
               
            
                  s3
               
               
                  =
               
               
                  ne s1 ali s2.
               
            
         (3)  Za FIPEC20 scenarija 1 in 2: d0 = brez gorečih kapljic/delcev v času 1 200 s; d1 = brez gorečih kapljic/delcev, obstojnih dlje kot 10 s v času 1 200 s; d2 = ne d0 ali d1.
      
         (4)  EN 50267-2-3: a1 = prevodnost < 2,5 μS/mm in pH > 4,3; a2 = prevodnost < 10 μS/mm in pH > 4,3; a3 = ne a1 ali a2. Brez deklaracije = odpornost ni določena.
      
         (5)  Pretok zraka v komoro se nastavi na 8 000 ± 800 l/min.
      FIPEC20 scenarij 1 = prEN 50399-2-1 z namestitvijo in pritrditvijo kot spodaj.
      FIPEC20 scenarij 2 = prEN 50399-2-2 z namestitvijo in pritrditvijo kot spodaj.
      
         (6)  Razred dima, ki je določen za kable razreda B1ca, mora izhajati iz preskusa FIPEC20 Scen 2.
      
         (7)  Razred dima, ki je določen za kable razreda B2ca, Cca, Dca, mora izhajati iz preskusa FIPEC20 Scen 1.
      
         (8)  Merjenje nevarnih lastnosti plinov, ki nastanejo pri požaru in ki ogrožajo sposobnost oseb, izpostavljenih tem plinom, za uspešen izhod v sili, ne pa opisovanje toksičnosti teh plinov.