CELEX: 32006D0751
Language: sv
Date: 2006-10-27 00:00:00
Title: 2006/751/EG: Kommissionens beslut av den 27 oktober 2006 om ändring av beslut 2000/147/EG om genomförandet av rådets direktiv 89/106/EEG beträffande klassificering av byggprodukter med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan [delgivet med nr K(2006) 5063]   (Text av betydelse för EES)

4.11.2006   
            
            
               SV
            
            
               Europeiska unionens officiella tidning
            
            
               L 305/8
            
         KOMMISSIONENS BESLUT
   av den 27 oktober 2006
   om ändring av beslut 2000/147/EG om genomförandet av rådets direktiv 89/106/EEG beträffande klassificering av byggprodukter med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan
   [delgivet med nr K(2006) 5063]
   (Text av betydelse för EES)
   (2006/751/EG)
   EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
   med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
   med beaktande av rådets direktiv 89/106/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter (1), särskilt artikel 20.2, och
   av följande skäl:
   
               (1)
            
            
               Genom kommissionens beslut 2000/147/EG (2) upprättades ett klassificeringssystem för byggprodukters reaktion vid brandpåverkan.
            
         
               (2)
            
            
               Efter en översyn av vissa produktfamiljer visade det sig att separata klasser för reaktion vid brandpåverkan bör upprättas för elektriska kablar.
            
         
               (3)
            
            
               Beslut 2000/147/EG bör därför ändras i enlighet med detta.
            
         
               (4)
            
            
               De åtgärder som föreskrivs i detta beslut överensstämmer med yttrandet från ständiga byggkommittén.
            
         HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
   Artikel 1
   Bilagan till beslut 2000/147/EG skall ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.
   Artikel 2
   Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
   
      Utfärdat i Bryssel den 27 oktober 2006.
      
         
            På kommissionens vägnar
         
         Günter VERHEUGEN
         
            Vice ordförande
         
      
   
   
      (1)  EGT L 40, 11.2.1989, s. 12. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).
   
      (2)  EGT L 50, 23.2.2000, s. 14.
   
      BILAGA
      Bilagan till beslut 2000/147/EG skall ändras enligt följande.
      
                  1.
               
               
                  Titeln till tabell 1 skall ersättas med ”KLASSER FÖR REAKTION VID BRANDPÅVERKAN HOS BYGGPRODUKTER, MED UNDANTAG FÖR GOLVMATERIAL, LINJÄR VÄRMEISOLERING FÖR RÖR OCH ELEKTRISKA KABLAR”.
               
            
                  2.
               
               
                  Fotnot (*) till tabell 1 skall utgå.
               
            
                  3.
               
               
                  Följande text skall läggas till:
                  ”Tabell 4
                  KLASSER FÖR REAKTION VID BRANDPÅVERKAN FÖR ELEKTRISKA KABLAR
                  
                              Klass
                           
                           
                              Provningsmetod(er)
                           
                           
                              Klassificeringskriterier
                           
                           
                              Tilläggsklassificering
                           
                        
                              Aca
                              
                           
                           
                              EN ISO 1716
                           
                           
                              PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                              B1ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 2 (5)
                              
                              
                                 och
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,75 m och THR1 200s ≤ 10 MJ och Peak HRR ≤ 20 kW och FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Rökproduktion (2)
                                  (6) och brinnande droppar/partiklar (3) och surhet (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              B2ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 och
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,5 m; och THR1 200s ≤ 15 MJ och Peak HRR ≤ 30 kW; och FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Rökproduktion (2)
                                  (7) och brinnande droppar/partiklar (3) och surhet (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Cca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 och
                              
                           
                           
                              FS ≤ 2,0 m; och THR1 200s ≤ 30 MJ; och Peak HRR ≤ 60 kW; och FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Rökproduktion (2)
                                  (7) och brinnande droppar/partiklar (3) och surhet (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Dca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 och
                              
                           
                           
                              THR1 200s ≤ 70 MJ; och Peak HRR ≤ 400 kW; och FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Rökproduktion (2)
                                  (7) och brinnande droppar/partiklar (3) och surhet (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Eca
                              
                           
                           
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                           
                               
                           
                        
                              Fca
                              
                           
                           
                              Prestanda ej fastställda
                           
                        VILLKOR FÖR MONTERING OCH FASTGÖRNING OCH DEFINITIONER AV PROVNINGSPARAMETRAR FÖR ELEKTRISKA KABLAR (I ENLIGHET MED NOT 5 TILL TABELL 4)
                  1.   Villkor för montering och fastgörning
                  1.1   Montering av provet: allmänt för klasserna B1ca, B2ca, Cca och Dca
                  
                  Kablarna skall monteras framtill på en standardstege (EN 50266-1). Längder om 3,5 m kablar skall användas. De elektriska kablarnas lägre del skall befinna sig 20 cm under brännarens nedre kant. Kablarna skall placeras i mitten av stegen (med avseende på dess bredd).
                  Varje prov eller bunt av prover skall göras fast individuellt vid varje stegpinne med metalltråd (stål eller koppar). För elektriska kablar upp till och med 50 mm i diameter används metalltråd med en diameter på 0,5 mm till och med 1,0 mm. För kablar som är grövre än 50 mm i diameter används tråd med en diameter på mellan 1,0 mm och 1,5 mm.
                  När proverna monteras skall det första provet placeras ungefär i mitten av stegen, och ytterligare prover skall läggas till på ömse sidor så att hela uppsättningen prover är ungefär centrerad på stegen.
                  Mellanrum och buntning förklaras närmare nedan.
                  Vid varje höjd om 25 cm skall en horisontell linje markeras för mätning av flamutbredningen som funktion av tiden. Den första linjen (dvs. nolltidslinjen) skall befinna sig på samma höjd som brännaren.
                  Kablarna skall monteras på följande sätt, beroende på vilken klassificering som ansökan avser.
                  1.1.1   Klasserna B2ca, Cca och klass Dca
                  
                  Det valda monteringsförfarandet beror på den elektriska kabelns diameter i enlighet med tabell 4.1.
                  Tabell 4.1
                  MONTERING SOM FUNKTION AV KABELNS DIAMETER
                  
                              Kabeldiameter
                           
                           
                              Montering
                           
                        
                              Större än eller lika med 20 mm
                           
                           
                              20 mm mellanrum mellan kablarna
                           
                        
                              Mellan 5 och 20 mm
                           
                           
                              Mellanrum på en kabeldiameter mellan kablarna
                           
                        
                              Mindre än eller lika med 5 mm
                           
                           
                              Kablarna skall buntas i buntar med 10 mm diameter. Buntarna får inte vridas. Mellanrummet mellan buntarna skall vara 10 mm.
                           
                        Tröskelvärdena avgörs med diametern avrundad till närmaste hela millimeter, utom för kablar med en diameter på mindre än 5 mm, i vilket fall diametern inte får avrundas.
                  Följande formler används för bestämning av antalet kabellängder per provning.
                  1.1.1.1   För kablar med en diameter som är större än eller lika med 20 mm
                  Antalet kablar, N, fås ur:
                  
                      …ekvation 1
                  där:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  är kabelns diameter (i mm och avrundad till närmaste hela millimeter).
                           
                        
                               
                           
                           
                              int = heltalsdelen av resultaten (dvs. värdet avrundat nedåt).
                           
                        1.1.1.2   För kablar med en diameter som är större än 5 mm men mindre än 20 mm
                  Antalet kablar, N, fås ur:
                  
                      …ekvation 2
                  där:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  är kabelns diameter (i mm och avrundad).
                           
                        
                               
                           
                           
                              int = heltalsdelen av resultaten (dvs. värdet avrundat nedåt).
                           
                        1.1.1.3   För kablar eller metalltrådar med en diameter som är mindre än eller lika med 5 mm
                  Antalet 10-millimetersbuntar, Nbu, av kablar fås ur:
                  
                      …ekvation 3
                  Således skall 15 buntar monteras med 10 millimeters mellanrum mellan buntarna.
                  Antalet kablar i varje bunt (n) är:
                  
                      …ekvation 4
                  där:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  är kabelns diameter (i mm och 
                                    inte
                                  avrundad).
                           
                        
                               
                           
                           
                              Antalet kabellängder (CL) för metalltrådar eller kablar med en diameter på mindre än 5 mm blir således:
                              
                                 CL = n × 15 … ekvation 5
                           
                        1.1.1.4   Total längd kabel per provning
                  Den totala längden L (m) per provning är:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 L = n × 15 × 3,5 för d
                                 c ≤ 5 mm
                              eller
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 L = N × 3,5 för d
                                 c > 5 mm … ekvation 6
                           
                        1.1.2   Klass B1ca
                  
                  På baksidan av kabelhållaren skall en icke-brännbar platta av kalciumsilikat med en densitet på 870 ± 50 kg/m3 och en tjocklek på 11 ± 2 mm monteras. Plattan får monteras i två delar.
                  På alla andra sätt är monteringen av kablarna identisk med den för klasserna B2ca, Cca och Dca.
                  2.   Definitioner av provningsparametrar
                  Tabell 4.2
                  DEFINITIONER AV PROVNINGSPARAMETRAR I FIPEC20 SCENARIERNA 1 OCH 2
                  Alla beräknade parametrar redovisas under 20 minuter från provets start (antändning av brännaren).
                  
                     
                  
                              Parameter
                           
                           
                              Förklaring
                           
                        
                              Provningsstart
                           
                           
                              Antändning av brännaren
                           
                        
                              Provningsslut
                           
                           
                              20 minuter efter antändning av brännaren (slut på perioden för beräkning av parametrar)
                           
                        
                              HRRsm30, kW
                           
                           
                              Värmeavgivning enligt 30 s glidande medelvärde
                           
                        
                              SPRsm60, m2/s
                           
                           
                              Rökproduktionstakt enligt 60 s glidande medelvärde
                           
                        
                              Peak HRR, kW
                           
                           
                              Maximivärdet av HRRsm30 mellan provningsstart och provningsslut, exklusive effekt från tändkällan
                           
                        
                              Peak SPR, m2/s
                           
                           
                              Maximivärdet av SPRsm60 mellan provningsstart och provningsslut
                           
                        
                              THR1 200, MJ
                           
                           
                              Total förbränningsvärme (HRRsm30) mellan provningsstart och provningsslut, utom bidrag från tändkällan
                           
                        
                              TSP1 200, m2
                              
                           
                           
                              Total rökproduktion (HRRsm60) från provningsstart till provningsslut
                           
                        
                              FIGRA, W/s
                           
                           
                              Brandutvecklingshastighet definieras som det högsta värdet av kvoten mellan HRRsm30, utom bidrag från tändkällan, och tiden. Tröskelvärden HRRsm30 = 3 kW och THR = 0,4 MJ
                           
                        
                              SMOGRA, cm2/s2
                              
                           
                           
                              Rökutvecklingshastighet definieras som det högsta värdet av kvoten mellan SPRsm60 och tiden, multiplicerat med 10 000. Tröskelvärden SPRsm60 0,1 m2/s och TSP = 6 m2
                              
                           
                        
                              PCS
                           
                           
                              Kalorimetriskt värmevärde
                           
                        
                              FS
                           
                           
                              Flamspridning (skadad längd)
                           
                        
                              H
                           
                           
                              Flamspridning
                           
                        
                              FIPEC
                           
                           
                              Fire Performance of Electric Cables (elektriska kablars brandegenskaper)”
                           
                        
            
         (1)  För produkten som helhet, utom metalliska material, och för produktens eventuella yttre beståndsdelar (dvs. mantel).
      
         (2)  
      
                  s1
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 50 m2
                     och Peak SPR ≤ 0,25 m2/s.
               
            
                  s1a
               
               
                  =
               
               
                  s1 och transmittans i enlighet med EN 61034-2 ≥ 80 %.
               
            
                  s1b
               
               
                  =
               
               
                  s1 och transmittans i enlighet med EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %.
               
            
                  s2
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 400 m2
                     och Peak SPR ≤ 1,5 m2/s.
               
            
                  s3
               
               
                  =
               
               
                  inte s1 eller s2.
               
            
         (3)  För FIPEC20 scenarierna 1 och 2: d0 = inga brinnande droppar/partiklar inom 1 200 s; d1 = inga brinnande droppar/partiklar kvarstår längre än 10 s inom 1 200 s; d2 = inte d0 eller d1.
      
         (4)  EN 50267-2-3: a1 = konduktivitet < 2,5 μS/mm och pH > 4,3; a2 = konduktivitet < 10 μS/mm och pH > 4,3; a3 = inte a1 eller a2. Ingen uppgift = prestanda ej fastställda.
      
         (5)  Luftflödet in i kammaren skall sättas till 8 000 ± 800 l/min.
      FIPEC20 scenario 1 = prEN 50399-2-1 med montering och fastgörning enligt nedan.
      FIPEC20 scenario 2= prEN 50399-2-2 med montering och fastgörning enligt nedan.
      
         (6)  Den rökklass som uppges för kablar i klass B1ca skall härröra från provning enligt FIPEC20 scenario 2.
      
         (7)  Den rökklass som uppges för kablar i klasserna B2ca, Cca, Dca skall härröra från provning enligt FIPEC20 scenario 1.
      
         (8)  Mätning av sådana farliga egenskaper hos gaser som utvecklas vid brand och som hindrar exponerade personers förmåga att vidta verkningsfulla åtgärder för att utrymma, inte en beskrivning av gasernas toxicitet.