CELEX: 32006D0751
Language: hu
Date: 2006-10-27 00:00:00
Title: 2006/751/EK: A Bizottság határozata ( 2006. október 27. ) az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzása tekintetében a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló 2000/147/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 5063. számú dokumentummal történt)   (EGT vonatkozású szöveg)

4.11.2006   
            
            
               HU
            
            
               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
            
            
               L 305/8
            
         A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
   (2006. október 27.)
   az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzása tekintetében a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló 2000/147/EK határozat módosításáról
   (az értesítés a C(2006) 5063. számú dokumentummal történt)
   (EGT vonatkozású szöveg)
   (2006/751/EK)
   AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
   tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
   tekintettel az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK irányelvre (1) és különösen annak 20. cikke (2) bekezdésére,
   mivel:
   
               (1)
            
            
               A 2000/147/EK bizottsági határozat (2) létrehozta az építési termékek tűzzel szembeni viselkedés alapján történő osztályzási rendszerét.
            
         
               (2)
            
            
               Egyes termékcsaládok vizsgálatát követően az elektromos kábelekre vonatkozóan külön tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályokat kell kialakítani.
            
         
               (3)
            
            
               Ezért a 2000/147/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.
            
         
               (4)
            
            
               Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak az építésügyi állandó bizottság véleményével,
            
         ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
   1. cikk
   A 2000/147/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.
   2. cikk
   Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
   
      Kelt Brüsszelben, 2006. október 27-én.
      
         
            a Bizottság részéről
         
         Günter VERHEUGEN
         
            alelnök
         
      
   
   
      (1)  HL L 40., 1989.2.11., 12. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.
   
      (2)  HL L 50., 2000.2.23., 14. o.
   
      MELLÉKLET
      A 2000/147/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:
      
                  1.
               
               
                  Az 1. táblázat címe helyébe a következő szöveg lép: „ÉPÍTÉSI TERMÉKEK – KIVÉVE A PADLÓBURKOLATOK, LINEÁRIS HŐSZIGETELŐ TERMÉKEK ÉS ELEKTROMOS KÁBELEK – TŰZZEL SZEMBENI VISELKEDÉS SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA”.
               
            
                  2.
               
               
                  Az 1. táblázat lábjegyzetét (*) el kell hagyni.
               
            
                  3.
               
               
                  A melléklet a következő szöveggel egészül ki:
                  „4.   táblázat
                  ELEKTROMOS KÁBELEK TŰZZEL SZEMBENI VISELKEDÉS SZERINTI OSZTÁLYAI
                  
                              Osztály
                           
                           
                              Vizsgálati módszer
                           
                           
                              Osztályozási kritérium
                           
                           
                              Kiegészítő osztályozás
                           
                        
                              Aca
                              
                           
                           
                              EN ISO 1716
                           
                           
                              PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                              B1ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 2. Szcenárió (5)
                              
                              
                                 és
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,75 m és THR1 200s ≤ 10 MJ és HRR-csúcsérték ≤ 20 kW és FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Füstképződés (2)
                                  (6), lángoló cseppek/részecskék (3) és savasság (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              B2ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 1. Szcenárió (5)
                              
                              
                                 és
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,5 m és THR1 200s ≤ 15 MJ és HRR-csúcsérték ≤ 30 kW és FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Füstképződés (2)
                                  (7), lángoló cseppek/részecskék (3) és savasság (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Cca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 1. Szcenárió (5)
                              
                              
                                 és
                              
                           
                           
                              FS ≤ 2,0 m és THR1 200s ≤ 30 MJ és HRR-csúcsérték ≤ 60 kW és FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Füstképződés (2)
                                  (7), lángoló cseppek/részecskék (3) és savasság (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Dca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 1. Szcenárió (5)
                              
                              
                                 és
                              
                           
                           
                              THR1 200s ≤ 70 MJ és HRR-csúcsérték ≤ 400 kW és FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Füstképződés (2)
                                  (7), lángoló cseppek/részecskék (3) és savasság (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Eca
                              
                           
                           
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                           
                               
                           
                        
                              Fca
                              
                           
                           
                              Nincs megadott teljesítmény
                           
                        SZERELÉSI ÉS RÖGZÍTÉSI FELTÉTELEK ÉS A VIZSGÁLATI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSAI ELEKTROMOS KÁBELEK ESETÉBEN (A 4. TÁBLÁZAT (5) MEGJEGYZÉSÉBEN EMLÍTETTEK SZERINT)
                  1   Szerelési és rögzítési feltételek
                  1.1.   A B1ca, B2ca, Cca és Dca osztályok esetében általános vizsgálati minta szerelése
                  A kábeleket egy szabvány szerinti (EN 50266-1) létra elülső részére kell szerelni. 3,5 m hosszúságú kábeleket kell használni. Az elektromos kábelek alsó részének az égő alsó széle alatt 20 cm-rel kell lennie. A kábeleket a létra középső részén kell elhelyezni (a szélessége viszonylatában).
                  Minden egyes próbadarabot vagy köteget egyenként kell a létra fokaihoz rögzíteni, fémdrót (acél vagy réz) segítségével. A legalább 50 mm átmérőjű elektromos kábelek esetében 0,5 mm és legfeljebb 1,0 mm közötti átmérőjű drótot kell használni. 50 mm-nél nagyobb átmérőjű kábelek esetében 1,0 mm és 1,5 mm közötti átmérőjű drótot kell használni.
                  A próbadarabok szerelésekor az első próbadarabot hozzávetőlegesen a létra közepén kell elhelyezni, a további darabokat pedig mindkét oldalon, hogy a próbadarabok teljes sora körülbelül a létra középső részére kerüljön.
                  A térközhagyás és kötegelés ismertetését lásd lent.
                  Minden egyes 25 cm-es magassági ponton vízszintes vonalat kell húzni, a lángterjedés idő függvényében való méréséhez. Az első vonal (azaz az égővel azonos magasságban lévő nulla vonal).
                  A kábeleket az alábbiak szerint kell felszerelni az alkalmazandó osztályozástól függően.
                  1.1.1.   B2ca, Cca és Dca osztályú kábelek
                  A kiválasztott szerelési eljárás az elektromos kábel átmérőjétől függ, a 4.1. táblázatnak megfelelően.
                  4.1.   táblázat
                  SZERELÉS A KÁBELEK ÁTMÉRŐJE FÜGGVÉNYÉBEN
                  
                              Kábel átmérője
                           
                           
                              Szerelés
                           
                        
                              20 mm vagy annál nagyobb
                           
                           
                              20 mm-es távolság a kábelek között
                           
                        
                              5 és 20 mm között
                           
                           
                              Egy kábelátmérőnyi távolság a kábelek között
                           
                        
                              5 mm vagy annál kisebb
                           
                           
                              A kábeleket 10 mm-es átmérőjű kötegekbe kell kötni. A kábeleket nem szabad sodorni. A kötegek közötti távolság 10 mm kell, hogy legyen.
                           
                        A küszöbértékeket a legközelebbi mm-re kerekített átmérő szerint határozzák meg, kivéve az 5 mm-nél kisebb átmérőjű kábeleket, ahol az átmérőt nem kell kerekíteni.
                  Az alábbi képletek segítségével határozzák meg a kábelek hosszát vizsgálatonként.
                  1.1.1.1.   20 mm vagy annál nagyobb átmérőjű kábelek
                  A kábelek számának (N) kiszámítása az alábbi képlet szerint történik:
                  
                      … 1. egyenlet
                  ahol
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  a kábel átmérője (mm-ben és a legközelebbi mm-re kerekítve).
                           
                        
                               
                           
                           
                              int függvény = az eredmény egész számmal kifejezett része (azaz a lekerekített érték).
                           
                        1.1.1.2.   5 mm-nél nagyobb, de 20 mm-nél kisebb átmérőjű kábelek
                  A kábelek számának (N) kiszámítása az alábbi képlet szerint történik:
                  
                      … 2. egyenlet
                  ahol
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  a kábel átmérője (mm-ben és a legközelebbi mm-re kerekítve).
                           
                        
                               
                           
                           
                              int függvény = az eredmény egész számmal kifejezett része (azaz a lekerekített érték).
                           
                        1.1.1.3.   5 mm-es vagy annál kisebb átmérőjű kábelek és drótok
                  A kábelek 10 mm-es kötegei (Nbu) számának kiszámítása az alábbi képlet szerint történik:
                  
                      … 3. egyenlet
                  Így tehát 15 köteget kell felszerelni, a kötegek között 10 mm-es távolsággal.
                  A kábelek száma kötegenként (n):
                  
                      … 4. egyenlet
                  ahol
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  a kábel átmérője (mm-ben és 
                                    nem
                                  kerekítve).
                           
                        
                               
                           
                           
                              A kábelek hossza (CL) 5 mm-nél kisebb átmérőjű drótok és kábelek esetében így a következő:
                              
                                 CL = n × 15 … 5. egyenlet
                           
                        1.1.1.4.   Kábel teljes hossza vizsgálatonként
                  A teljes hossz (m) vizsgálatonként:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 L = n × 15 × 3,5 d
                                 c ≤ 5 mm esetében
                              vagy
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 L = N × 3,5 d
                                 c > 5 mm esetében … 6. egyenlet
                           
                        1.1.2.   B1ca osztály
                  A kábeltálca hátsó oldalára nem gyúlékony, 870 ± 50 kg/m3 sűrűségű és 11 ± 2 mm vastagságú kálcium-szilikátlapot kell szerelni. Ezt a lapot két részben is fel lehet szerelni.
                  Minden más tekintetben a kábelek szerelése ugyanolyan módon történik, mint a B2ca, Cca és Dca osztályok esetében.
                  2.   Vizsgálati paraméterek meghatározása
                  4.2.   táblázat
                  VIZSGÁLATI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA FIPEC20 1. ÉS 2. SZCENÁRIÓ ESETÉBEN:
                  Minden kiszámított paramétert a vizsgálat kezdetétől (az égő meggyújtása) számított 20 percen belül kell értékelni.
                  
                     
                  
                              Paraméter
                           
                           
                              Magyarázat
                           
                        
                              Vizsgálat kezdete
                           
                           
                              Égő meggyújtása
                           
                        
                              Vizsgálat vége
                           
                           
                              20 perccel az égő meggyújtását követően (a paraméterek kiszámítási idejének vége)
                           
                        
                              HRRsm30, kW
                           
                           
                              Hőfejlődési ráta 30 s csúszó átlaggal átlagolva
                           
                        
                              SPRsm60, m2/s
                           
                           
                              Füstképződési ráta 60 s csúszó átlaggal átlagolva
                           
                        
                              Peak HRR, kW
                           
                           
                              Maximális hőfejlődési ráta a vizsgálat kezdete és vége között, a gyújtóforrásból származó hozzájárulás kivételével
                           
                        
                              Peak SPR, m2/s
                           
                           
                              Maximális füstképződési ráta a vizsgálat kezdete és vége között
                           
                        
                              THR1 200, MJ
                           
                           
                              Összes hőleadás (HRRsm30) a vizsgálat kezdetétől a végéig, a gyújtóforrásból származó hozzájárulás kivételével
                           
                        
                              TSP1 200, m2
                              
                           
                           
                              Teljes füstképződés (HRRsm60) a vizsgálat kezdetétől a végéig
                           
                        
                              FIGRA, W/s
                           
                           
                              Tűzterjedés mértékének mutatója a HRRsm30 (gyújtóforrásból származó hozzájárulás kivételével) és az idő hányadosa legmagasabb értékében meghatározva. Küszöbértékek HRRsm30 = 3 kW és THR = 0,4 MJ
                           
                        
                              SMOGRA, cm2/s2
                              
                           
                           
                              Füstterjedés mértékének mutatója, az SPRsm60 és az idő hányadosa legmagasabb értékében maghatározva, 10 000-rel beszorozva. Küszöbértékek SPRsm60 0,1 m2/s és TSP = 6 m2
                              
                           
                        
                              PCS
                           
                           
                              Bruttó hőtermelő képesség
                           
                        
                              FS
                           
                           
                              Lángterjedés (károsult terület nagysága)
                           
                        
                              H
                           
                           
                               
                           
                        
                              FIPEC
                           
                           
                              Elektromos kábelek tűzzel szembeni viselkedése”
                           
                        
            
         (1)  A termék teljes egészére nézve, kivéve a fém részeket, és a termék bármely külső összetevőjénél (azaz a burkolat).
      
         (2)  
      
                  s1
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 50 m2
                     és SPR-csúcsérték ≤ 0,25 m2/s
               
            
                  s1a
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 és az EN 61034-2 szerint megfelelő átvitel ≥ 80 %
               
            
                  s1b
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 és az EN szerint 61034-2 megfelelő átvitel ≥ 60 % < 80 %
               
            
                  s2
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 400 m2
                     és SPR-csúcsérték ≤ 1,5 m2/s
               
            
                  s3
               
               
                  =
               
               
                  nem s1 vagy s2.
               
            
         (3)  A FIPEC20 1. és 2. szcenárió esetében: d0 = 1 200 s-on belül nem jelennek meg lángoló cseppek/részecskék; d1 = 1 200 s-on belül nem jelennek meg 10 s-nál tovább égő lángoló cseppek/részecskék; d2 = nem d0 vagy d1.
      
         (4)  EN 50267-2-3: a1 = vezetőképesség < 2,5 μS/mm és pH > 4,3; a2 = vezetőképesség < 10 μS/mm és pH > 4,3; a3 = nem a1 vagy a2. Nincs adat = nincs megadott teljesítmény.
      
         (5)  A kamrában a légáramlást 8 000 ± 800 l/min-re kell beállítani.
      FIPEC20 1. szcenárió = prEN 50399-2-1 a 2. mellékletnek megfelelő összeszereléssel és rögzítéssel
      FIPEC20 2. szcenárió = prEN 50399-2-1 a 2. mellékletnek megfelelő összeszereléssel és rögzítéssel.
      
         (6)  A B1ca osztályú kábelek bejelentett füstosztályát a FIPEC20 2. szcenárió-vizsgálattal kell meghatározni.
      
         (7)  A B2ca, Cca, Dca osztályú kábelek bejelentett füstosztályát a FIPEC20 1. szcenárió-vizsgálattal kell meghatározni.
      
         (8)  Tűz esetén kifejlődő azon gázok veszélyes tulajdonságainak mérése, amelyek veszélyeztetik az ezeknek kitett személyek azon képességét, hogy a menekülés érdekében hatékonyan cselekedjenek – az ezen gázok toxicitása ismertetése nélkül.