CELEX: 32021D2326
Language: et
Date: 2021-11-30 00:00:00
Title: Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2326, 30. november 2021, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused suurte põletusseadmete jaoks (teatavaks tehtud numbri C(2021) 8580 all) (EMPs kohaldatav tekst)

30.12.2021   
               
               
                  ET
               
               
                  Euroopa Liidu Teataja
               
               
                  L 469/1
               
            
         KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/2326,
         30. november 2021,
         millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused suurte põletusseadmete jaoks
         
            
               (teatavaks tehtud numbri C(2021) 8580 all)
            
         
         (EMPs kohaldatav tekst)
         EUROOPA KOMISJON,
         võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
         võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll), (1) eriti selle artikli 13 lõiget 5,
         ning arvestades järgmist:
         
                     (1)
                  
                  
                     Parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused on võrdlusalus direktiivi 2010/75/EL II peatükiga hõlmatud käitiste kohta loatingimuste kehtestamisel ja pädevad asutused peavad kehtestama heite piirnormid, millega tagatakse, et heide tavapärastes käitamistingimustes ei ületa taset, mis on saavutatav PVT-järeldusi käsitlevates otsustes kirjeldatud parima võimaliku tehnikaga.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Liikmesriikide, asjaomaste tööstusharude ja keskkonnakaitset edendavate valitsusväliste organisatsioonide esindajate foorum, mis loodi komisjoni 16. mai 2011. aasta otsusega (millega luuakse foorum teabevahetuseks vastavalt direktiivi 2010/75/EL (tööstusheidete kohta) artiklile 13), (2) esitas komisjonile 20. oktoobril 2016 oma arvamuse suuri põletusseadmeid käsitleva PVT-viitedokumendi kavandatava sisu kohta. See arvamus on üldsusele kättesaadav.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     PVT-viitedokumendi põhielemendid kinnitati PVT-järeldustena komisjoni rakendusotsusega (EL) 2017/1442 (3).
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     27. jaanuari 2021. aasta otsusega kohtuasjas T-699/17 (4) (edaspidi „otsus kohtuasjas T-699/17“) tühistas Üldkohus rakendusotsuse (EL) 2017/1442.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Kohtuasjas T-699/17 tehtud otsuses märkis Üldkohus, et rakendusotsuse (EL) 2017/1442 vahetu tühistamine läheks vastuollu eesmärkidega tagada keskkonnakaitse kõrge tase ja parandada keskkonna kvaliteeti – mis on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 191 lõikes 2, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 37 ning direktiivi 2010/75/EL põhjendustes 2 ja 44 ning artiklis 1, – millele kõnealune rakendusotsus kaasa aitab.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Sellest tulenevalt otsustas Üldkohus jätta rakendusotsuse (EL) 2017/1442 tagajärjed kehtima, kuni mõistliku ajavahemiku möödudes, mis ei ületa 12 kuud alates otsuse vastuvõtmisest kohtuasjas T-699/17, jõustub uus õigusakt, millega asjaomane rakendusotsus asendatakse ja mis võetakse vastu aluslepingute protokolli nr 36 artikli 3 lõikes 3 sätestatud kvalifitseeritud häälteenamuse reeglite kohaselt.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     2. aprillil 2021 kaebas komisjon edasi otsuse kohtuasjas T-699/17 (kohtuasi C-207/21 P). Kuna kaebus ei peata otsuse täitmist, on enne Euroopa Kohtu otsuse tegemist kohtuasjas C-207/21 P vaja võtta vastu uus rakendusotsus, et täita kohtuasjas T-699/17 tehtud otsust ning tagada direktiivi 2010/75/EL tõhus ja täielik rakendamine. Uus otsus võetakse vastu pärast direktiivi 2010/75/EL artikli 75 lõike 1 alusel loodud komitee arvamust, mis on vastu võetud kooskõlas aluslepingute protokolli nr 36 artikli 3 lõikes 3 sätestatud kvalifitseeritud häälteenamuse reeglitega.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Tulenevalt kohtuasjas T-699/17 tehtud otsusest, millega jäetakse kehtima rakendusotsuse (EL) 2017/1442 tagajärjed, on vaja tagada õiguslik järjepidevus rakendusotsuse (EL) 2017/1442 ja käesoleva otsuse vahel. Eelkõige tuleks muutmata kujul uuesti vastu võtta rakendusotsuse (EL) 2017/1442 lisas esitatud PVT-järeldused, mis on PVT-viitedokumendi põhielement. Rakendusotsuse (EL) 2017/1442 tagajärgede kehtima jätmine tähendab ka, et PVT-järeldustes esitatud uue seadme määratluses olevat viidet „pärast käesolevate PVT-järelduste avaldamist“ tuleb käsitada rakendusotsuse (EL) 2017/1442 avaldamise kuupäevale, 17. augustile 2017 järgneva ajana.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     Õiguskindluse huvides on vaja sätestada normid käesoleva otsuse kohaldatavuse kohta, kui Euroopa Kohus otsustab tühistada otsuse kohtuasjas T-699/17.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2010/75/EL artikli 75 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,
                  
               ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
         
            Artikkel 1
            Kiidetakse heaks lisas esitatud parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused suurte põletusseadmete jaoks.
         
         
            Artikkel 2
            Juhul, kui Euroopa Kohus tühistab kohtuasjas T-699/17 tehtud otsuse, nii et rakendusotsus (EL) 2017/1442 jääb kehtima, lõpetatakse käesoleva otsuse kohaldamine kuupäeval, mil võetakse vastu otsus kohtuasjas C-207/21 P.
         
         
            Artikkel 3
            Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.
         
         
            Brüssel, 30. november 2021
            
               
                  Komisjoni nimel
               
               
                  komisjoni liige
               
               Virginijus SINKEVICIUS
            
         
         
            (1)  ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.
         
            (2)  ELT C 146, 17.5.2011, lk 3.
         
            (3)  Komisjoni 31. juuli 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/1442, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused suurte põletusseadmete jaoks (ELT L 212, 17.8.2017, lk 1).
         
            (4)  Üldkohtu 27. jaanuari 2021. aasta otsus kohtuasjas T-699/17, Poola vs. komisjon, ECLI:EU:T:2021:44.
      
      
         
            LISA
            
               JÄRELDUSED PARIMA VÕIMALIKU TEHNIKA (PVT) KOHTA
            
            KOHALDAMISALA
            Parima võimaliku tehnika (PVT) järeldusi kohaldatakse direktiivi 2010/75/EL I lisas nimetatud järgmistele tegevusvaldkondadele:
            
                        —
                     
                     
                        1.1: kütuste põletamine käitises summaarse nimisoojusvõimsusega vähemalt 50 MW, üksnes juhul, kui see tegevus toimub põletusseadmes summaarse nimisoojusvõimsusega vähemalt 50 MW;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        1.4: kivisöe või muude kütuste gaasistamine käitises summaarse nimisoojusvõimsusega vähemalt 20 MW, üksnes juhul, kui see tegevus on otseselt seotud põletusseadmega;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        5.2: jäätmete kõrvaldamine või taaskasutusse võtmine tavajäätmeid töötlevas koospõletustehases tootmisvõimsusega üle 3 tonni tunnis või ohtlikke jäätmeid töötlevas koospõletustehases tootmisvõimsusega üle 10 tonni ööpäevas, üksnes juhul, kui see tegevus toimub eespool punktis 1.1 kirjeldatud põletusseadmetes.
                     
                  Käesolevad PVT-järeldused hõlmavad eelkõige eespool nimetatud tegevustega otseselt seotud eelnevaid ja järgnevaid toiminguid, sealhulgas heite vältimist ja kasutatavaid kontrollimeetodeid.
            Käesolevates PVT-järeldustes käsitletavad kütused on igasugused tahked, vedelad ja/või gaasilised põlevmaterjalid, sealhulgas:
            
                        —
                     
                     
                        tahkekütused (nt kivisüsi, pruunsüsi [määruses 1999/2008 kasutatud terminit „ligniit“], turvas);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        biomass (nagu on määratletud direktiivi 2010/75/EL artikli 3 punktis 31);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        vedelkütused (nt raske kütteõli ja gaasiõli);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        küttegaasid (nt maagaas, vesinikku sisaldav gaas ja sünteesigaas);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        tööstusharupõhised kütused (nt keemia- ning raua- ja terasetööstuse kõrvalsaadused);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        jäätmed, välja arvatud segaolmejäätmed, nagu määratletud direktiivi 2010/75/EL artikli 3 punktis 39, ja muud jäätmed, mis on loetletud sama direktiivi artikli 42 lõike 2 punkti a alapunktides ii ja iii.
                     
                  Käesolevates PVT-järeldustes ei käsitleta järgmist:
            
                        —
                     
                     
                        kütuste põletamine üksuses nimisoojusvõimsusega alla 15 MW;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        põletusseade, mille suhtes kohaldatakse piiratud tööea või kaugkütte erandit, mis on sätestatud direktiivi 2010/75/EL artiklites 33 ja 35, kuni aeguvad nende lubades määratud erandid, mis on tehtud PVTga saavutatavate erandiga hõlmatud ning muude saasteainete heitetasemete suhtes, mida oleks vähendatud tehniliste meetmetega, kui ei oleks tehtud erandit;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        kütuste gaasistamine, kui see ei ole otseselt seotud saadava sünteesigaasi põletamisega;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        kütuste gaasistamine ja sellele järgnev sünteesigaasi põletamine, kui see on otseselt seotud mineraalõli ja gaasi rafineerimisega;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        eelnevad ja järgnevad toimingud, mis ei ole otseselt seotud põletamise või gaasistamisega;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        põletamine tööstusahjus või kuumutusseadmes;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        põletamine järelpõletusseadmes;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        tõrvikpõletamine;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        põletamine puitmassi- ja paberitootmiskäitise utilisaatorkatlas ning taandatud väävlit sisaldavate gaaside põletis, sest seda käsitletakse PVT-järeldustes puitmassi, paberi ja papi tootmise kohta;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        rafineerimistehase kütuse põletamine, sest seda käsitletakse PVT-järeldustes mineraalõli ja gaasi rafineerimise kohta;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        jäätmete kõrvaldamine või taaskasutusse võtmine:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    jäätmepõletustehastes (nagu määratletud direktiivi 2010/75/EL artikli 3 punktis 40),
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    jäätmekoospõletustehastes, kus üle 40 % eralduvast soojusest tekib ohtlike jäätmete põletamisel,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    jäätmekoospõletustehastes, kus põletatakse ainult jäätmeid, välja arvatud juhul, kui need jäätmed koosnevad vähemalt osaliselt biomassist vastavalt direktiivi 2010/75/EL artikli 3 punkti 31 alapunktis b esitatud määratlusele,
                                 
                              
                  sest neid käsitletakse PVT-järeldustes jäätmete põletamise kohta.
            Lisaks võivad PVT-järeldustes käsitletud tegevusvaldkondadega seoses olulised olla järgmised PVT-järeldused ja -viitedokumendid:
            
                        —
                     
                     
                        reovee ja heitgaaside ühised käitlemis- ja juhtimissüsteemid keemiatööstuses (CWW)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        keemiatööstuse PVT-viitedokumentide seeria (LVOC jne)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        majanduslik mõju ja terviklik keskkonnamõju (ECM)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        ladustamisel tekkiv heide (EFS)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        energiatõhusus (ENE)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        tööstuslikud jahutussüsteemid (ICS)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        raua ja terase tootmine (IS)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        õhku- ja vetteheite seire tööstusheidete direktiiviga hõlmatud käitistest (tulemustele suunatud seire, ROM)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        puitmassi, paberi ja papi tootmine (PP)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        mineraalõli ja gaasi rafineerimine (REF)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        jäätmete põletamine (WI)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        jäätmekäitlus (WT)
                     
                  MÕISTED
            PVT-järeldustes kasutatakse järgmisi mõisteid:
            
                        
                           Kasutatud mõiste
                        
                     
                     
                        
                           Definitsioon
                        
                     
                  
                        
                           Üldmõisted
                        
                     
                  
                        Katel
                     
                     
                        Igasugune põletusseade, välja arvatud mootor, gaasiturbiin, tööstusahi või kuumutusseade.
                     
                  
                        Kombineeritud tsükliga gaasiturbiin (CCGT)
                     
                     
                        Kombineeritud tsükliga gaasiturbiin on põletusseade, milles kasutatakse kaht termodünaamilist ringprotsessi (s.o Braytoni ja Rankine’i ringprotsessid). Kombineeritud tsükliga gaasiturbiini kasutamise korral muundatakse gaasiturbiini (mis töötab elektri tootmiseks Braytoni ringprotsessiga) suitsugaasi soojus kasulikuks energiaks soojusvahetiga aurugeneraatoris, kus seda kasutatakse auru tootmiseks, mis seejärel auruturbiinis (mis töötab lisaelektri tootmiseks Rankine’i ringprotsessiga) paisub.
                        Käesolevates PVT-järeldustes hõlmab kombineeritud tsükliga gaasiturbiin süsteemi, mis sisaldab soojusvahetiga aurugeneraatorit, millel kas on või puudub lisasüüde.
                     
                  
                        Põletusseade
                     
                     
                        Igasugune tehniline seade, milles oksüdeeritakse kütuseid, et kasutada selle tulemusena tekkivat soojust. Käesolevates PVT-järeldustes loetakse üheks põletusseadmeks, kui ühendatud on
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    kaks või enam eraldiseisvat põletusseadet, mille suitsugaas lastakse välja ühise korstna kaudu, või
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    eraldiseisvad põletusseadmed, mis on esmakordselt saanud kasutusloa 1. juulil 1987 või hiljem või mille käitajad on esitanud täieliku loataotluse sellel kuupäeval või pärast seda ja mis on paigaldatud nii, et tehnilisi ja majanduslikke tegureid arvesse võttes on nende suitsugaasi pädeva asutuse
                                 
                              hinnangu kohaselt võimalik välja lasta ühise korstna kaudu.
                        Niisuguse kombinatsiooni summaarse nimisoojusvõimsuse arvutamisel liidetakse kõigi niisuguste kõnealuste üksikpõletusseadmete võimsused, mille nimisoojusvõimsus on vähemalt 15 MW.
                     
                  
                        Põletusüksus
                     
                     
                        Üksikpõletusseade.
                     
                  
                        Pidev mõõtmine
                     
                     
                        Tootmiskohas püsipaigaldusega automaatmõõtesüsteemiga tehtav mõõtmine.
                     
                  
                        Otseheide
                     
                     
                        Laskmine keskkonda (veekokku) kohas, kus heide väljub käitisest ilma edasise töötlemiseta.
                     
                  
                        Suitsugaasi väävlitustamise süsteem
                     
                     
                        Ühe või mitme saastevähendusmeetodi kasutamisel põhinev süsteem, mille eesmärk on vähendada põletusseadmest väljutatava SOX-i kogust.
                     
                  
                        Olemasolev suitsugaasi väävlitustamise süsteem
                     
                     
                        Suitsugaasi väävlitustamise süsteem, mis ei ole uus suitsugaasi väävlitustamise süsteem.
                     
                  
                        Uus suitsugaasi väävlitustamise süsteem
                     
                     
                        Suitsugaasi väävlitustamise süsteem uues seadmes või suitsugaasi väävlitustamise süsteem, mis hõlmab vähemalt üht olemasolevas seadmes pärast käesolevate PVT-järelduste avaldamist kasutusele võetud või seal teise meetodi täielikult asendanud saastevähendusmeetodit.
                     
                  
                        Gaasiõli
                     
                     
                        Igasugune toornaftast saadud vedelkütus, mis kuulub CN-koodide 2710 19 25 , 2710 19 29 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 17  või 2710 20 19  alla.
                        Või igasugune toornaftast saadud vedelkütus, millest destilleerub ASTM D86 meetodi järgi temperatuuril 250 °C alla 65 mahuprotsendi (koos destillatsioonikadudega) ja temperatuuril 350 °C vähemalt 85 mahuprotsenti (koos destillatsioonikadudega).
                     
                  
                        Raske kütteõli
                     
                     
                        Igasugune toornaftast saadud vedelkütus, mis kuulub CN-koodide 2710 19 51  kuni 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 , 2710 20 39  alla.
                        Või igasugune toornaftast saadud vedelkütus, välja arvatud gaasiõli, mis oma destillatsiooniulatuse tõttu kuulub kütusena kasutatavate raskeõlide kategooriasse ja millest destilleerub ASTM D86 meetodi järgi temperatuuril 250 °C alla 65 mahuprotsendi (koos destillatsioonikadudega). Kui destillatsiooni ei saa ASTM D86 meetodi järgi kindlaks määrata, klassifitseeritakse naftasaadus samuti raske kütteõlina.
                     
                  
                        Elektriline netokasutegur (põletusüksus ning integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga turbiin)
                     
                     
                        Elektri netotoodangu (peatrafost kõrgepinge poolel toodetud elekter, millest lahutatakse imporditud energia, nt lisasüsteemide energiakulu) ja kütuse/lähteaine sisendenergia (kütuse/lähteaine alumine kütteväärtus) suhe põletusüksuse piiril teatava perioodi jooksul.
                     
                  
                        Mehaanilise energia netokasutegur
                     
                     
                        Koormuse ühenduskohas rakenduva mehaanilise võimsuse ja kütusest saadava soojusvõimsuse suhe.
                     
                  
                        Kütuse kasutamise summaarne kasutegur (põletusüksus ning integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga turbiin)
                     
                     
                        Energia netotoodangu (toodetud elekter, kuum vesi, aur, mehaaniline energia, millest lahutatakse imporditud elektri- ja/või soojusenergia (nt lisasüsteemide energiakulu)) ja kütuse sisendenergia (kütuse alumine kütteväärtus) suhe põletusüksuse piiril teatava perioodi jooksul.
                     
                  
                        Kütuse kasutamise summaarne kasutegur (gaasistusseade)
                     
                     
                        Energia netotoodangu (toodetud elekter, kuum vesi, aur, mehaaniline energia ning sünteesigaas (sünteesigaasi alumine kütteväärtus), millest lahutatakse imporditud elektri- ja/või soojusenergia (nt lisasüsteemide energiakulu)) ja kütuse/lähteaine sisendenergia (kütuse/lähteaine alumine kütteväärtus) suhe gaasistusseadme piiril teatava perioodi jooksul.
                     
                  
                        Töötunnid
                     
                     
                        Tundides väljendatud aeg (välja arvatud käivitus- ja seiskamisperiood), mille jooksul käitatakse kogu põletusseadet või osa sellest ning toimub õhkuheide.
                     
                  
                        Perioodiline mõõtmine
                     
                     
                        Mõõdetava näitaja (teatava mõõdetava koguse) määramine teatavate ajavahemike tagant.
                     
                  
                        Olemasolev seade
                     
                     
                        Põletusseade, mis ei ole uus seade.
                     
                  
                        Uus seade
                     
                     
                        Pärast käesolevate PVT-järelduste avaldamist käitises esmakordselt kasutusloa saanud põletusseade või põletusseade, mis on olemasolevas tegevuskohas täielikult välja vahetanud eelmise põletusseadme.
                     
                  
                        Järelpõletusseade
                     
                     
                        Süsteem, mis on kavandatud suitsugaasi puhastamiseks põletamise teel ning mida ei kasutata iseseisva põletusseadmena, näiteks termooksüdaator (st jääkgaasipõleti), mida kasutatakse saasteaine(te), nt lenduvate orgaaniliste ühendite eemaldamiseks suitsugaasist koos soojustagastusega või ilma selleta. Etapiviisilisi põletusmeetodeid, mille korral iga põlemisetapp toimub eraldi kambris, kus põlemisprotsessi näitajad (nt kütuse-õhu suhe, temperatuuriprofiil) võivad erineda, käsitatakse neid etappe põletusprotsessi osadena ja mitte järelpõletusseadmetena. Kui protsessi kuumutusseadmes või tööstusahjus või muu põletusprotsessi käigus tekkinud gaasid seejärel eraldi põletusseadmes (koos lisakütusega või ilma) oksüdeeritakse, et kasutada nende energeetilist väärtust elektri, auru, kuuma vee/õli või mehaanilise energia tootmiseks, siis ei käsitata viimatinimetatud seadet samuti järelpõletusseadmena.
                     
                  
                        Ennustav seiresüsteem (PEMS)
                     
                     
                        Süsteem heiteallikast väljuva saasteaine heite kontsentratsiooni pidevaks määramiseks, mis põhineb selle kontsentratsiooni seosel mitme pidevalt mõõdetava iseloomuliku protsessinäitajaga (nt küttegaasi kulu, õhu-kütuse suhe) ning kasutatava kütuse või lähteaine kvaliteedi näitajatega (nt väävlisisaldus).
                     
                  
                        Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused
                     
                     
                        Nafta- ja keemiatööstuses tekkivad gaasilised ja/või vedelad kõrvalsaadused, mida kasutatakse mittekaubandusliku kütusena põletusseadmetes.
                     
                  
                        Tööstusahjud või kuumutusseadmed
                     
                     
                        Tööstusahjud või kuumutusseadmed on:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    põletusseadmed, mille suitsugaasi kasutatakse esemete või lähtematerjali termiliseks töötlemiseks otsese kontakti kaudu toimiva kuumutusmehhanismi abil (nt tsemendiahi või lubjapõletusahi, klaasiahi, asfaldiahi, kuivatusprotsessiseade, nafta- või keemiatööstuses kasutatav reaktor, mustmetallide töötlemise ahjud), või
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    põletusseadmed, millest kiirgav või soojusjuhtimise kaudu leviv soojus juhitakse objektide või lähtematerjalini läbi tahke seina ilma vahendavat vedeliksoojuskandjat kasutamata (nt koksiahi, kauper, nafta- või keemiatööstuse protsessivoogu kuumutav ahi või reaktor (nt aurkrakkimisahi), veeldatud maagaasi terminalides maagaasi taasgaasistamisprotsessi kuumutusseade).
                                 
                              Energia taaskasutamise hea tava rakendamise tulemusena võib protsessi kuumutusseadmete või tööstusahjudega olla seotud auru- või elektritootmissüsteem. Seda käsitatakse protsessi kuumutusseadme või tööstusahju konstruktsiooni lahutamatu osana, mida ei saa eraldi vaadelda.
                     
                  
                        Rafineerimistehase kütused
                     
                     
                        Tahked, vedelad ja gaasilised põlevmaterjalid toornafta rafineerimise destilleerimise ja muundamise etappidest. Näiteks rafineerimistehase küttegaas (RFG), sünteesigaas, rafineerimistehase õlid ja naftakoks.
                     
                  
                        Jäägid
                     
                     
                        Ained või esemed, mis tekivad jäätmete või kõrvalsaadustena käesolevas dokumendis käsitletavate tegevuste käigus.
                     
                  
                        Käivitus- ja seiskamisperiood
                     
                     
                        Ajavahemik seadme töös, mis on määratletud komisjoni rakendusotsuse 2012/249/EL (1) sätete kohaselt.
                     
                  
                        Olemasolev üksus
                     
                     
                        Põletusüksus, mis ei ole uus üksus.
                     
                  
                        Uus üksus
                     
                     
                        Pärast käesolevate PVT-järelduste avaldamist põletusseadme juures esmakordselt kasutusloa saanud põletusüksus või põletusüksus, mis on olemasoleva põletusseadme juures täielikult välja vahetanud eelmise põletusüksuse.
                     
                  
                        Kehtiv (tunnikeskmine)
                     
                     
                        Tunnikeskmine väärtus loetakse kehtivaks, kui ei ole toimunud automaatmõõtesüsteemi hooldustöid ega esinenud riket.
                     
                  
               
            
                        
                           Kasutatud mõiste
                        
                     
                     
                        
                           Definitsioon
                        
                     
                  
                        
                           Saasteained/näitajad
                        
                     
                  
                        As
                     
                     
                        Arseeni ja selle ühendite summa, väljendatud arseenina (As)
                     
                  
                        C3
                        
                     
                     
                        Süsivesinikud, mille süsinikuarv on 3
                     
                  
                        C4+
                     
                     
                        Süsivesinikud, mille süsinikuarv on vähemalt 4
                     
                  
                        Cd
                     
                     
                        Kaadmiumi ja selle ühendite summa, väljendatud kaadmiumina (Cd)
                     
                  
                        Cd+Tl
                     
                     
                        Kaadmiumi, talliumi ja nende ühendite summa, väljendatud kaadmiumi ja talliumi summana (Cd+Tl)
                     
                  
                        CH4
                        
                     
                     
                        Metaan
                     
                  
                        CO
                     
                     
                        Süsinikmonooksiid
                     
                  
                        KHT
                     
                     
                        Keemiline hapnikutarve. Hapnikukogus, mis on vajalik orgaanilise aine täielikuks keemiliseks oksüdeerimiseks süsihappegaasiks.
                     
                  
                        COS
                     
                     
                        Karbonüülsulfiid
                     
                  
                        Cr
                     
                     
                        Kroomi ja selle ühendite summa, väljendatud kroomina (Cr)
                     
                  
                        Cu
                     
                     
                        Vase ja selle ühendite summa, väljendatud vasena (Cu)
                     
                  
                        Tolm
                     
                     
                        Tahkete osakeste üldarv (õhus)
                     
                  
                        Fluoriid
                     
                     
                        Lahustunud fluoriid, väljendatud fluoriidioonina F–
                        
                     
                  
                        H2S
                     
                     
                        Vesiniksulfiid
                     
                  
                        HCl
                     
                     
                        Kõik anorgaanilised gaasilised klooriühendid, väljendatud vesinikkloriidina (HCl)
                     
                  
                        HCN
                     
                     
                        Vesiniktsüaniid
                     
                  
                        HF
                     
                     
                        Kõik anorgaanilised gaasilised fluoriühendid, väljendatud vesinikfluoriidina (HF)
                     
                  
                        Hg
                     
                     
                        Elavhõbeda ja selle ühendite summa, väljendatud elavhõbedana (Hg)
                     
                  
                        N2O
                     
                     
                        Dilämmastikmonooksiid (dilämmastikoksiid)
                     
                  
                        NH3
                        
                     
                     
                        Ammoniaak
                     
                  
                        Ni
                     
                     
                        Nikli ja selle ühendite summa, väljendatud niklina (Ni)
                     
                  
                        NOX
                        
                     
                     
                        Lämmastikmonooksiidi (NO) ja lämmastikdioksiidi (NO2) summa, väljendatud lämmastikdioksiidina (NO2).
                     
                  
                        Pb
                     
                     
                        Plii ja selle ühendite summa, väljendatud pliina (Pb)
                     
                  
                        PCDD/F
                     
                     
                        Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja -furaanid
                     
                  
                        RCG
                     
                     
                        Lahjendamata kontsentratsioon suitsugaasis. SO2 aastakeskmine kontsentratsioon töötlemata suitsugaasis (Peatükis „Üldised kaalutlused“ esitatud standardtingimustes) SOX-i sisalduse vähendamise süsteemi sisselaskeava juures, väljendatud hapnikusisalduse võrdlustasemel, mis on 6 mahuprotsenti O2.
                     
                  
                        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
                     
                     
                        Antimoni, arseeni, plii, kroomi, koobalti, vase, mangaani, nikli, vanaadiumi ja nende ühendite summa, väljendatud kujul Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
                     
                  
                        SO2
                        
                     
                     
                        Vääveldioksiid
                     
                  
                        SO3
                        
                     
                     
                        Vääveltrioksiid
                     
                  
                        SOX
                        
                     
                     
                        Vääveldioksiidi (SO2) ja vääveltrioksiidi (SO3) summa, väljendatud vääveldioksiidina (SO2)
                     
                  
                        Sulfaat
                     
                     
                        Lahustunud sulfaat, väljendatud sulfaatioonina SO4
                           2–
                        
                     
                  
                        Kergesti vabanev sulfiid
                     
                     
                        Lahustunud sulfiidide ja hapestamisel hõlpsasti vabanevate, lahustumata sulfiidide summa, väljendatud sulfiidioonina S2–
                        
                     
                  
                        Sulfit
                     
                     
                        Lahustunud sulfit, väljendatud sulfitioonina SO3
                           2–
                        
                     
                  
                        TOC
                     
                     
                        Orgaanilise süsiniku üldsisaldus, väljendatud süsinikuna (C, vees)
                     
                  
                        TSS
                     
                     
                        Hõljuvaine üldsisaldus. Kogu hõljuvaine (vees) massikontsentratsioon, mis on mõõdetud filtrimisega läbi klaaskiudfiltrite ja gravimeetrilise meetodiga.
                     
                  
                        TVOC
                     
                     
                        Lenduva orgaanilise süsiniku üldsisaldus, väljendatud süsinikuna (C, õhus)
                     
                  
                        Zn
                     
                     
                        Tsingi ja selle ühendite summa, väljendatud tsingina (Zn)
                     
                  LÜHENDID
            Käesolevates PVT-järeldustes kasutatakse järgmisi lühendeid.
            
                        
                           Lühend
                        
                     
                     
                        
                           Definitsioon
                        
                     
                  
                        ASU
                     
                     
                        Õhuvarustusseade
                     
                  
                        CCGT
                     
                     
                        Kombineeritud tsükliga gaasiturbiin, lisasüütega või ilma
                     
                  
                        CFB
                     
                     
                        Ringlev keevkiht
                     
                  
                        CHP
                     
                     
                        Soojus- ja elektrienergia koostootmine
                     
                  
                        COG
                     
                     
                        Koksiahjugaas
                     
                  
                        COS
                     
                     
                        Karbonüülsulfiid
                     
                  
                        DLN
                     
                     
                        Vähe lämmastikoksiide tekitavad kuivpõletid
                     
                  
                        DSI
                     
                     
                        Sorbendi sissepritsimine hõrenduse all olevasse gaasikäiku
                     
                  
                        ESP
                     
                     
                        Elektrifilter
                     
                  
                        FBC
                     
                     
                        Keevkihtpõletamine
                     
                  
                        FGD
                     
                     
                        Suitsugaasi väävlitustamine
                     
                  
                        HFO
                     
                     
                        Raske kütteõli
                     
                  
                        HRSG
                     
                     
                        Soojusvahetiga aurugeneraator
                     
                  
                        IGCC
                     
                     
                        Integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga turbiin
                     
                  
                        LHV
                     
                     
                        Alumine kütteväärtus
                     
                  
                        LNB
                     
                     
                        Vähe lämmastikoksiide tekitavad põletid
                     
                  
                        LNG
                     
                     
                        Veeldatud maagaas
                     
                  
                        OCGT
                     
                     
                        Avatud tsükliga gaasiturbiin
                     
                  
                        OTNOC
                     
                     
                        Muudel kui käitamise normaaltingimustel
                     
                  
                        PC
                     
                     
                        Tolmpõletus
                     
                  
                        PEMS
                     
                     
                        Ennustav seiresüsteem
                     
                  
                        SCR
                     
                     
                        Selektiivne katalüütiline taandamine
                     
                  
                        SDA
                     
                     
                        Pihustusega kuivabsorber
                     
                  
                        SNCR
                     
                     
                        Selektiivne mittekatalüütiline taandamine
                     
                  ÜLDISED KAALUTLUSED
            
               Parim võimalik tehnika
            
            Käesolevates PVT-järeldustes esitatud meetodite loetelu ja kirjeldused ei ole normatiivsed ega ammendavad. Lubatud on kasutada muid meetodeid, mis tagavad vähemalt samaväärse keskkonnakaitse taseme.
            Kui ei ole öeldud teisiti, on PVT-järeldused üldkohaldatavad.
            
               Parima võimaliku tehnikaga saavutatavad heitetasemed
            
            Kui parima võimaliku tehnikaga saavutatavad heitetasemed on esitatud eri keskmistamise ajavahemike kohta, tuleb järgida kõiki neid parima võimaliku tehnikaga saavutatavaid heitetasemeid.
            Käesolevates PVT-järeldustes sätestatud parima võimalik tehnikaga saavutatavad heitetasemed ei pruugi olla kohaldatavad vedelkütuse või küttegaasiga köetavate, avariiolukorras kasutatavate turbiinide ja mootorite korral, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, kui selline hädaolukorras kasutamine ei sobi kokku parima võimaliku tehnikaga saavutatavate heitetasemete järgimisega.
            
               Parima võimaliku tehnikaga saavutatavad õhkuheite tasemed
            
            Käesolevates PVT-järeldustes esitatud parima võimaliku tehnikaga saavutatavad õhkuheite tasemed on kontsentratsioonid, mis on väljendatud saasteaine massina suitsugaasi ruumalaühiku kohta järgmistes standardtingimustes: kuiv gaas temperatuuril 273,15 K ning rõhul 101,3 kPa, mõõtühikutes mg/Nm3, µg/Nm3 või ng I-TEQ/Nm3.
            Parima võimaliku tehnikaga saavutatava õhkuheite taseme seiret on käsitletud PVTs 4.
            Hapniku võrdlustingimused, mida käesolevas dokumendis on kasutatud parima võimaliku tehnikaga saavutatavate heitetasemete väljendamiseks, on esitatud allpool olevas tabelis.
            
                        
                           Tegevus
                        
                     
                     
                        
                           Hapnikusisalduse võrdlustase (OR)
                     
                  
                        Tahkekütuste põletamine
                     
                     
                        6 mahuprotsenti
                     
                  
                        Tahkekütuste põletamine koos vedelkütuste või küttegaasidega
                     
                  
                        Jäätmete koospõletamine
                     
                  
                        Vedelkütuse ja/või küttegaasi põletamine, mis ei toimu gaasiturbiinis ega mootoris
                     
                     
                        3 mahuprotsenti
                     
                  
                        Vedelkütuse ja/või küttegaasi põletamine gaasiturbiinis või mootoris
                     
                     
                        15 mahuprotsenti
                     
                  
                        Põletamine integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga seadmes
                     
                  Järgnevalt on esitatud valem heite kontsentratsiooni arvutamiseks hapnikusisalduse võrdlustasemel.
            
               
            kus
            
                        ER
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        heite kontsentratsioon hapnikusisalduse võrdlustasemel OR,
                     
                  
                        OR
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        hapnikusisalduse võrdlustase mahuprotsentides;
                     
                  
                        EM
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        heite mõõdetud kontsentratsioon;
                     
                  
                        OM
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        mõõdetud hapnikusisaldus mahuprotsentides.
                     
                  Keskmistamise ajavahemike puhul kasutatakse järgmisi mõisteid.
            
                        
                           Keskmistamise ajavahemik
                        
                     
                     
                        
                           Mõiste
                        
                     
                  
                        Ööpäeva keskmine
                     
                     
                        Usaldusväärsete pideva mõõtmise tulemusena saadud tunni keskmiste keskmine väärtus 24 tunni kohta
                     
                  
                        Aasta keskmine
                     
                     
                        Usaldusväärsete pideva mõõtmise tulemusena saadud tunni keskmiste keskmine väärtus aasta kohta
                     
                  
                        Proovivõtuperioodi keskmine
                     
                     
                        Kolme järjestikuse vähemalt 30 minutit kestva mõõtmise tulemuste keskväärtus  (2)
                        
                     
                  
                        Ühe aasta jooksul saadud proovide keskväärtus
                     
                     
                        Ühe aasta jooksul iga näitaja jaoks kindlaksmääratud seiresagedusega korrapäraselt mõõdetud väärtuste keskväärtus
                     
                  
               Parima võimaliku tehnikaga saavutatavad vetteheite tasemed
            
            Käesolevates PVT-järeldustes esitatud parima võimaliku tehnikaga saavutatavad vetteheite tasemed on kontsentratsioonid, mis on väljendatud heitaine massina vee ruumalaühiku kohta ühikutes µg/l, mg/l või g/l. Parima võimaliku tehnikaga saavutatavad heitetasemed on arvestatud ööpäeva keskmisena, st 24 tunni jooksul kogutud, vooluhulgaga võrdeliste koondproovide alusel. Ajaga võrdelisi koondproove võib kasutada tingimusel, et suudetakse tõendada voolu piisav stabiilsus.
            Parima võimaliku tehnikaga saavutatava vetteheite taseme seiret on käsitletud PVTs 5.
            
               Parima võimaliku tehnikaga saavutatavad energiatõhususe tasemed
            
            Parima võimaliku tehnikaga saavutatav energiatõhususe tase on põletusüksuse netoväljundenergia ja põletusüksuse kütusest/lähteainest saadava sisendenergia suhe konkreetses üksuses. Netoväljundenergia määratakse põletusüksuse, gaasistusseadme või IGCC seadme (kaasa arvatud lisasüsteemid, nt suitsugaasi töötlemise süsteemid) piiril üksuse täiskoormusega töö ajal.
            Kui tegemist on soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamaga, siis:
            
                        —
                     
                     
                        parima võimaliku tehnikaga saavutatav, kütuse kasutamise netokasuteguri põhine energiatõhususe tase osutab täiskoormusega töötavale põletusüksusele, kusjuures üksus on seadistatud maksimeerima eeskätt soojusenergia tootmist ja teiseks ülejäänud genereeritavat võimsust;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        PVTga saavutatav, elektrilise netokasuteguri põhine energiatõhususe tase osutab ainult elektrienergiat täiskoormusel tootvale põletusüksusele.
                     
                  Parima võimaliku tehnikaga saavutatavat energiatõhususe taset väljendatakse protsentides. Kütuse/lähteaine sisendenergiat väljendatakse alumise kütteväärtusena.
            Parima võimaliku tehnikaga saavutatava energiatõhususe taseme seiret on käsitletud PVTs 2.
            
               Põletusseadmete/-üksuste liigitamine nende summaarse nimisoojusvõimsuse järgi
            
            Kui käesolevates PVT-järeldustes kasutatakse summaarse nimisoojusvõimsuse väljendamiseks väärtuste vahemikku, tuleb seda mõista nii, et näitaja on „vahemiku alumisest väärtusest suurem või sellega võrdne ja ülemisest väärtusest madalam“. Näiteks põletusseadme kategooria 100–300 MWth tähendab põletusseadmeid, mille summaarne nimisoojusvõimsus on vähemalt 100 MW, kuid väiksem kui 300 MW.
            Kui põletusseadme osa, millest suitsugaas väljub ühise korstna kaudu läbi ühe või mitme eraldi gaasikäigu, käitatakse aastas alla 1 500 tunni, võib seda põletusseadme osa käesolevates PVT-järeldustes eraldi käsitleda. Põletusseadme kõigi osade kohta kehtivad parima võimaliku tehnikaga saavutatavad heitetasemed seoses põletusseadme summaarse nimisoojusvõimsusega. Selliste juhtudel peetakse iga gaasikäigu kaudu toimuva heite taseme üle eraldi arvestust.
            1.   ÜLDISED PVT-JÄRELDUSED
            Lisaks käesolevas punktis esitatud üldistele PVT-järeldustele kohaldatakse ka punktides 2–7 osutatud kütusepõhiseid PVT-järeldusi.
            
               1.1.   Keskkonnajuhtimissüsteemid
            
            
               BAT 1.   Üldise keskkonnatoime parandamiseks on PVT järgida ja rakendada keskkonnajuhtimissüsteemi, mis hõlmab kõiki järgmisi omadusi:
            
            
                        i.
                     
                     
                        juhtkonna, sh tippjuhtkonna pühendumus;
                     
                  
                        ii.
                     
                     
                        juhtkonna poolt sellise keskkonnapoliitika määratlemine, mis muu hulgas näeb ette käitise keskkonnasäästlikkuse pidevat täiustamist;
                     
                  
                        iii.
                     
                     
                        vajaliku korra, eesmärkide ja sihttasemete planeerimine ja kehtestamine koos finantsplaneerimise ja investeeringutega;
                     
                  
                        iv.
                     
                     
                        korra rakendamine, pöörates erilist tähelepanu järgmistele aspektidele:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    struktuur ja vastutus;
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    värbamine, väljaõpe, teadlikkus ja pädevus;
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    kommunikatsioon;
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    töötajate kaasamine;
                                 
                              
                                    e)
                                 
                                 
                                    dokumentatsioon;
                                 
                              
                                    f)
                                 
                                 
                                    tõhus protsessijuhtimine;
                                 
                              
                                    g)
                                 
                                 
                                    kavandatud korralise hoolduse programmid;
                                 
                              
                                    h)
                                 
                                 
                                    valmisolek hädaolukorraks ning hädaolukorras tegutsemine;
                                 
                              
                                    i)
                                 
                                 
                                    vastavus keskkonnaalastele õigusaktidele;
                                 
                              
                  
                        v.
                     
                     
                        täitmise kontrollimine ja parandusmeetmete võtmine, pöörates erilist tähelepanu järgmistele aspektidele:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    seire ja mõõtmine (vt ka Teadusuuringute Ühiskeskuse võrdlusaruanne tööstusheidete direktiiviga hõlmatud käitistest pärit heite seire kohta – tulemustele suunatud seire, ROM);
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    parandus- ja ennetusmeetmed;
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    dokumenteerimine;
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    sõltumatu (võimaluse korral) auditeerimine sise- ja välisaudiitori poolt, et teha kindlaks, kas keskkonnajuhtimissüsteem toimib kavakohaselt ja kas seda rakendatakse ning järgitakse nõuetekohaselt;
                                 
                              
                  
                        vi.
                     
                     
                        keskkonnajuhtimissüsteemi ja selle jätkuva sobivuse, piisavuse ja tõhususe hindamine tippjuhtkonna poolt;
                     
                  
                        vii.
                     
                     
                        puhtama tehnoloogia arengu jälgimine;
                     
                  
                        viii.
                     
                     
                        uute seadmete projekteerimise ajal seadmete tulevase demonteerimise ning kogu nende tööea jooksul aset leidva keskkonnamõjuga arvestamine, sealhulgas:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    allmaarajatiste vältimine;
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    demonteerimist soodustavate lahenduste kasutamine projektis;
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    lihtsalt puhastatavate pinnakatete valimine;
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    sellise seadmekonfiguratsiooni kasutamine, kus on vähendatud suletud kemikaalitaskute teke ning mille tühjendamine või puhastamine on lihtne;
                                 
                              
                                    e)
                                 
                                 
                                    etapiviisiliselt suletava paindliku seadmestiku projekteerimine;
                                 
                              
                                    f)
                                 
                                 
                                    võimaluse korral biolagunevate ja ringlussevõetavate materjalide kasutamine;
                                 
                              
                  
                        ix.
                     
                     
                        korrapärane sektorisiseste võrdlusanalüüside tegemine.
                        Konkreetselt selle sektoriga seoses on oluline käsitleda ka keskkonnajuhtimissüsteemi järgmisi omadusi, mida on kirjeldatud asjakohase PVT juures:
                     
                  
                        x.
                     
                     
                        kvaliteeditagamis-/kvaliteedijuhtimisprogrammid, millega tagatakse kõigi kütuste omaduste määramine ja kontrollimine (vt PVT 9);
                     
                  
                        xi.
                     
                     
                        juhtimiskava õhku- ja/või vetteheite vähendamiseks muudes kui tavapärastes käitamistingimustes, kaasa arvatud käivitus- ja seiskamisperiood (vt PVT 10 ja PVT 11);
                     
                  
                        xii.
                     
                     
                        jäätmekava, millega tagatakse jäätmete tekke vältimine või nende korduskasutuseks, ringlussevõtuks või muul viisil taaskasutuseks ettevalmistamine ja mis hõlmab PVT 16 juures kirjeldatud meetodeid;
                     
                  
                        xiii.
                     
                     
                        süstemaatiline meetod võimaliku kontrollimatu ja/või ettenägematu keskkonnaheite tuvastamiseks ja ohjamiseks, eriti järgmiste heidete korral:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    heited pinnasesse ja põhjavette kütuste, lisaainete, kõrvalsaaduste ja jäätmete käitlemise ja ladustamise tõttu;
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    ladustamis- ja käitlemistoimingute käigus toimuva kütuse isekuumenemise ja/või -süttimisega seotud heited;
                                 
                              
                  
                        xiv.
                     
                     
                        tolmukontrollikava, millega välditakse, või kui see ei ole teostatav, siis vähendatakse kütuste, jääkide ja lisaainete laadimisel, ladustamisel ja/või käitlemisel tekkivat hajusheidet;
                     
                  
                        xv.
                     
                     
                        müratekke piiramise kava, kui eeldatakse mürasaaste tekkimist või püsimist tundlikel aladel; kava hõlmab järgmist:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    müraseirekava müra jälgimiseks seadme piiril;
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    müratekke vähendamise kava;
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    müratekkejuhtumitele reageerimise kava, mis hõlmab asjakohaseid meetmeid ja tähtaegu;
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    varasemate müratekkejuhtumite ja parandusmeetmete läbivaatamine ning teabe levitamine müratekkejuhtumite kohta mõjutatud isikutele;
                                 
                              
                  
                        xvi.
                     
                     
                        halvalõhnaliste ainete põletamise, gaasistamise või koospõletamise korral lõhnatekke piiramise kava, mis hõlmab järgmist:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    lõhnaseire kava;
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    vajaduse korral lõhnatekke kõrvaldamise kava lõhnaheite tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks või vähendamiseks;
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    lõhnatekkejuhtumite registreerimise kava koos asjakohaste meetmete ja tähtaegadega;
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    varasemate lõhnatekkejuhtumite ja parandusmeetmete läbivaatamine ning teabe levitamine lõhnatekkejuhtumite kohta mõjutatud isikutele.
                                 
                              
                  Kui hindamisest selgub, et mis tahes osa, mis on loetletud punktides x kuni xvi, ei ole vajalik, dokumenteeritakse see otsus koos põhjustega.
            
               Kohaldatavus
            
            Keskkonnajuhtimissüsteemi ulatus (nt üksikasjalikkus) ja laad (nt standarditud või mittestandarditud) on üldiselt seotud käitise laadi, suuruse ja keerukusega ning võimalike keskkonnamõjudega.
            
               1.2.   Seire
            
            
               BAT 2.   PVT on gaasistusseadmete, IGCC seadmete ja/või põletusüksuste elektrilise netokasuteguri ja/või kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri ja/või mehaanilise netokasuteguri kindlaks tegemine EN-standarditele vastaval täiskoormusega toimimise katsel (1) pärast seadme kasutussevõttu ja igat muutmist, mis võib elektrilist netokasutegurit ja/või kütuse kasutamise summaarset netokasutegurit ja/või mehaanilist netokasutegurit oluliselt mõjutada. EN-standardite puudumise korral on PVT selliste ISO, riiklike või muude rahvusvaheliste standardite kohaldamine, mis tagavad samaväärse teadusliku tasemega andmete saamise.
            
            
                        (1)
                     
                     
                        Kui soojus- ja elektrienergia koostootmisüksuse korral ei ole tehnilistel põhjustel võimalik toimivuskatset läbi viia nii, et üksus töötab täiskoormusel soojuse tootmiseks, võib katset täiendada või asendada arvutustega, milles kasutatakse täiskoormust iseloomustavaid näitajaid.
                     
                  
               BAT 3.   PVT on õhku- ja vetteheite seisukohalt oluliste protsessinäitajate, sealhulgas allpool esitatud näitajate pidev jälgimine.
            
            
                        
                           Voog
                        
                     
                     
                        
                           Näitajad
                        
                     
                     
                        
                           Seire
                        
                     
                  
                        Suitsugaas
                     
                     
                        Vool
                     
                     
                        Perioodiline või pidev määramine
                     
                  
                        Hapnikusisaldus, temperatuur ja rõhk
                     
                     
                        Perioodiline või pidev mõõtmine
                     
                  
                        Veeaurusisaldus  (3)
                        
                     
                  
                        Reovesi suitsugaasi töötlemisest
                     
                     
                        Vool, pH ja temperatuur
                     
                     
                        Pidev mõõtmine
                     
                  
               BAT 4.   PVT on õhkuheite jälgimine vähemalt allpool esitatud sagedusega ja vastavalt EN-standarditele. EN-standardite puudumise korral on PVT selliste ISO, riiklike või muude rahvusvaheliste standardite kohaldamine, mis tagavad samaväärse teadusliku tasemega andmete saamise.
            
            
                        
                           Aine/näitaja
                        
                     
                     
                        
                           Kütus/protsess/põletusseadme tüüp
                        
                     
                     
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                     
                     
                        
                           Standard(id)
                            (4)
                        
                     
                     
                        
                           Minimaalne seiresagedus
                            (5)
                        
                     
                     
                        
                           Seire seoses järgmiste PVT-dega
                        
                     
                  
                        NH3
                        
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Kui kasutatakse selektiivset ja/või mitteselektiivset katalüütilist taandamist
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        Üldised EN-standardid
                     
                     
                        Pidev  (6)
                            (7)
                        
                     
                     
                        PVT 7
                     
                  
                        NOX
                        
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Kivi- ja/või pruunsüsi koos jäätmete koospõletamisega
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Tahke biomass ja/või turvas koos jäätmete koospõletamisega
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavad katlad ja mootorid
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Gaasiõlil töötavad gaasiturbiinid
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Maagaasil töötavad katlad, mootorid ja turbiinid
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Raua- ja terasetööstuse protsessigaasid
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga seadmed
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        Üldised EN-standardid
                     
                     
                        Pidev  (6)
                            (8)
                        
                     
                     
                        PVT 20
                        PVT 24
                        PVT 28
                        PVT 32
                        PVT 37
                        PVT 41
                        PVT 42
                        PVT 43
                        PVT 47
                        PVT 48
                        PVT 56
                        PVT 64
                        PVT 65
                        PVT 73
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Avamereplatvormidel asuvad põletusseadmed
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        EN 14792
                     
                     
                        Üks kord aastas  (9)
                        
                     
                     
                        PVT 53
                     
                  
                        N2O
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Kivi- ja pruunsüsi ringleva keevkihiga kateldes
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Tahke biomass ja/või turvas ringleva keevkihiga kateldes
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        EN 21258
                     
                     
                        Üks kord aastas  (10)
                        
                     
                     
                        PVT 20
                        PVT 24
                     
                  
                        CO
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Kivi- ja/või pruunsüsi koos jäätmete koospõletamisega
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Tahke biomass ja/või turvas koos jäätmete koospõletamisega
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavad katlad ja mootorid
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Gaasiõlil töötavad gaasiturbiinid
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Maagaasil töötavad katlad, mootorid ja turbiinid
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Raua- ja terasetööstuse protsessigaasid
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga seadmed
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        Üldised EN-standardid
                     
                     
                        Pidev  (6)
                            (8)
                        
                     
                     
                        PVT 20
                        PVT 24
                        PVT 28
                        PVT 33
                        PVT 38
                        PVT 44
                        PVT 49
                        PVT 56
                        PVT 64
                        PVT 65
                        PVT 73
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Avamereplatvormidel asuvad põletusseadmed
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        EN 15058
                     
                     
                        Üks kord aastas  (9)
                        
                     
                     
                        PVT 54
                     
                  
                        SO2
                        
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Kivi- ja/või pruunsüsi koos jäätmete koospõletamisega
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Tahke biomass ja/või turvas koos jäätmete koospõletamisega
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavad katlad
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavad mootorid
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Gaasiõlil töötavad gaasiturbiinid
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Raua- ja terasetööstuse protsessigaasid
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused kateldes
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga seadmed
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        Üldised EN-standardid ja EN 14791
                     
                     
                        Pidev  (6)
                            (11)
                            (12)
                        
                     
                     
                        PVT 21
                        PVT 25
                        PVT 29
                        PVT 34
                        PVT 39
                        PVT 50
                        PVT 57
                        PVT 66
                        PVT 67
                        PVT 74
                     
                  
                        SO3
                        
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Kui kasutatakse selektiivset katalüütilist taandamist
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        EN-standardid ei ole kättesaadavad
                     
                     
                        Üks kord aastas
                     
                     
                        —
                     
                  
                        Gaasilised kloriidid, väljendatud HCl-na
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Kivi- ja/või pruunsüsi
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused kateldes
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        EN 1911
                     
                     
                        Iga 3 kuu tagant  (6)
                            (13)
                            (14)
                        
                     
                     
                        PVT 21
                        PVT 57
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Tahke biomass ja/või turvas
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        Üldised EN-standardid
                     
                     
                        Pidev  (15)
                            (16)
                        
                     
                     
                        PVT 25
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Jäätmete koospõletamine
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        Üldised EN-standardid
                     
                     
                        Pidev  (6)
                            (16)
                        
                     
                     
                        PVT 66
                        PVT 67
                     
                  
                        HF
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Kivi- ja/või pruunsüsi
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused kateldes
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        EN-standardid ei ole kättesaadavad
                     
                     
                        Iga 3 kuu tagant  (6)
                            (13)
                            (14)
                        
                     
                     
                        PVT 21
                        PVT 57
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Tahke biomass ja/või turvas
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        EN-standardid ei ole kättesaadavad
                     
                     
                        Üks kord aastas
                     
                     
                        PVT 25
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Jäätmete koospõletamine
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        Üldised EN-standardid
                     
                     
                        Pidev  (6)
                            (16)
                        
                     
                     
                        PVT 66
                        PVT 67
                     
                  
                        Tolm
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Kivi- ja/või pruunsüsi
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Tahke biomass ja/või turvas
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavad katlad
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Raua- ja terasetööstuse protsessigaasid
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused kateldes
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga seadmed
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavad mootorid
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Gaasiõlil töötavad gaasiturbiinid
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        Üldised EN-standardid ning EN 13284-1 ja EN 13284-2
                     
                     
                        Pidev  (6)
                            (17)
                        
                     
                     
                        PVT 22
                        PVT 26
                        PVT 30
                        PVT 35
                        PVT 39
                        PVT 51
                        PVT 58
                        PVT 75
                     
                  
                        Jäätmete koospõletamine
                     
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        Üldised EN-standardid ja EN 13284-2
                     
                     
                        Pidev
                     
                     
                        PVT 68
                        PVT 69
                     
                  
                        Metallid ja poolmetallid, välja arvatud elavhõbe (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Kivi- ja/või pruunsüsi
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Tahke biomass ja/või turvas
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavad katlad ja mootorid
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        EN 14385
                     
                     
                        Üks kord aastas  (18)
                        
                     
                     
                        PVT 22
                        PVT 26
                        PVT 30
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Jäätmete koospõletamine
                                 
                              
                     
                        < 300 MWth
                        
                     
                     
                        EN 14385
                     
                     
                        Iga 6 kuu tagant  (13)
                        
                     
                     
                        PVT 68
                        PVT 69
                     
                  
                        = 300 MWth
                        
                     
                     
                        EN 14385
                     
                     
                        Iga 3 kuu tagant  (19)
                            (13)
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga seadmed
                                 
                              
                     
                        = 100 MWth
                        
                     
                     
                        EN 14385
                     
                     
                        Üks kord aastas  (18)
                        
                     
                     
                        PVT 75
                     
                  
                        Hg
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Kivi- ja/või pruunsüsi koos jäätmete koospõletamisega
                                 
                              
                     
                        < 300 MWth
                        
                     
                     
                        EN 13211
                     
                     
                        Iga 3 kuu tagant  (13)
                            (20)
                        
                     
                     
                        PVT 23
                     
                  
                        = 300 MWth
                        
                     
                     
                        Üldised EN-standardid ja EN 14884
                     
                     
                        Pidev  (16)
                            (21)
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Tahke biomass ja/või turvas
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        EN 13211
                     
                     
                        Üks kord aastas  (22)
                        
                     
                     
                        PVT 27
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Jäätmete koospõletus tahke biomassi ja/või turbaga
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        EN 13211
                     
                     
                        Iga kolme kuu järel  (13)
                        
                     
                     
                        PVT 70
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga seadmed
                                 
                              
                     
                        = 100 MWth
                        
                     
                     
                        EN 13211
                     
                     
                        Üks kord aastas  (23)
                        
                     
                     
                        PVT 75
                     
                  
                        Lenduva orgaanilise süsiniku üldsisaldus
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavad mootorid
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused kateldes
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        EN 12619
                     
                     
                        Iga 6 kuu tagant  (13)
                        
                     
                     
                        PVT 33
                        PVT 59
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Jäätmete koospõletus kivisöe, pruunsöe, tahke biomassi ja/või turbaga
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        Üldised EN-standardid
                     
                     
                        Pidev
                     
                     
                        PVT 71
                     
                  
                        Formaldehüüd
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Maagaas lahjasegul töötavates sädesüütega gaasimootorites ja kahekütuselistes mootorites
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        EN-standardid ei ole kättesaadavad
                     
                     
                        Üks kord aastas
                     
                     
                        PVT 45
                     
                  
                        CH4
                        
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Maagaasil töötavad mootorid
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        EN ISO 25139
                     
                     
                        Üks kord aastas  (24)
                        
                     
                     
                        PVT 45
                     
                  
                        PCDD/F
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused kateldes
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Jäätmete koospõletamine
                                 
                              
                     
                        Kõik suurused
                     
                     
                        EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3
                     
                     
                        Iga 6 kuu tagant  (13)
                            (25)
                        
                     
                     
                        PVT 59
                        PVT 71
                     
                  
               BAT 5.   PVT on suitsugaasi töötlemisel tekkiva vetteheite jälgimine vähemalt allpool esitatud sagedusega ja vastavalt EN-standarditele. EN-standardite puudumise korral on PVT selliste ISO, riiklike või muude rahvusvaheliste standardite kohaldamine, mis tagavad samaväärse teadusliku tasemega andmete saamise.
            
            
                        
                           Aine/näitaja
                        
                     
                     
                        
                           Standard(id)
                        
                     
                     
                        
                           Minimaalne seiresagedus
                        
                     
                     
                        
                           Seire seoses järgmiste PVT-dega
                        
                     
                  
                        Orgaanilise süsiniku kogusisaldus (TOC)  (26)
                        
                     
                     
                        EN 1484
                     
                     
                        Üks kord kuus
                     
                     
                        PVT 15
                     
                  
                        Keemiline hapnikutarve (KHT)  (26)
                        
                     
                     
                        EN-standardid ei ole kättesaadavad
                     
                  
                        Hõljuvaine kokku (TSS)
                     
                     
                        EN 872
                     
                  
                        Fluoriid (F-)
                     
                     
                        EN ISO 10304-1
                     
                  
                        Sulfaat (SO4
                           2–)
                     
                     
                        EN ISO 10304-1
                     
                  
                        Kergesti vabanev sulfiid (S2–)
                     
                     
                        EN-standardid ei ole kättesaadavad
                     
                  
                        Sulfit (SO3
                           2–)
                     
                     
                        EN ISO 10304-3
                     
                  
                        Metallid ja poolmetallid
                     
                     
                        As
                     
                     
                        On mitmeid EN-standardeid (nt EN ISO 11885 või EN ISO 17294-2)
                     
                  
                        Cd
                     
                  
                        Cr
                     
                  
                        Cu
                     
                  
                        Ni
                     
                  
                        Pb
                     
                  
                        Zn
                     
                  
                        Hg
                     
                     
                        On mitmeid EN-standardeid (nt EN ISO 12846 või EN ISO 17852)
                     
                  
                        Kloriid (Cl-)
                     
                     
                        On mitmeid EN-standardeid (nt EN ISO 10304-1 või EN ISO 15682)
                     
                     
                        —
                     
                  
                        Üldlämmastik
                     
                     
                        EN 12260
                     
                     
                        —
                     
                  
               1.3.   Üldine keskkonnatoime ja põletamise tõhusus
            
            
               BAT 6.   Põletusseadmete üldise keskkonnatoime parandamiseks ning CO ja põlemata ainete õhkuheite vähendamiseks on PVT optimeeritud põlemise tagamine ja allpool esitatud meetodite asjakohase kombinatsiooni kasutamine.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Kütuste segamine
                     
                     
                        Kui segatakse eri kvaliteediga sama tüüpi kütuseid, tagatakse stabiilsed põlemistingimused ja/või vähendatakse saasteainete heidet
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Põletussüsteemi hooldus
                     
                     
                        Korrapärased plaanilised hooldustööd vastavalt tarnija soovitustele
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Täiustatud juhtimissüsteem
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.1.
                     
                     
                        Kohaldatavust võib vana põletusseadme puhul piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Põletusseadmete hea konstruktsioon
                     
                     
                        Ahju, põletuskambrite, põletite ja seotud seadmete hea konstruktsioon
                     
                     
                        Üldkohaldatav uute põletusseadmete puhul
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Valitakse saadaolevate kütuste seast teine kütus (teised kütused), millel on parem keskkonnaprofiil (nt madal väävli- ja/või elavhõbedasisaldus), ja minnakse osaliselt või täielikult sellele üle, kaasa arvatud käivitamisel ja varukütusena kasutamisel
                     
                     
                        Kohaldatavust piirab tervikuna parema keskkonnaprofiiliga sobivat tüüpi kütuste kättesaadavus, mis omakorda võib oleneda liikmesriigi energiapoliitikast, või tööstusprotsessidest saadavate kütuste põletamise korral on seotud tehasest saadavate kütuste koostise ja vahekorraga.
                        Olemasolevates põletusseadmetes võivad kütuse valimist piirata seadme konfiguratsioon ja konstruktsioon
                     
                  
               BAT 7.   Selleks, et vähendada ammoniaagi õhkuheidet NOX-i heite vähendamiseks kasutatava selektiivse katalüütilise ja/või mittekatalüütilise taandamise tulemusena, on PVT selektiivse katalüütilise ja/või mittekatalüütilise taandamise korralduse ja kasutamise optimeerimine (nt reagendi ja NOx-i optimaalne suhe, reagendi homogeenne jaotus ja reagenditilkade optimaalne suurus).
            
            
               PVTga saavutatav heitetase
            
            PVTga saavutatav NH3 õhkuheite tase selektiivse katalüütilise ja/või mittekatalüütilise taandamise tulemusena on < 3–10 mg/Nm3 aasta või proovivõtuperioodi keskmisena. Vahemiku alampiiri on võimalik saavutada, kui kasutatakse selektiivset katalüütilist taandamist, ning ülempiiri, kui kasutatakse selektiivset mittekatalüütilist taandamist ilma heitevähenduse märgmeetoditeta. Biomassi põletavate muutuva koormusega töötavate seadmete ning rasket kütteõli ja/või gaasiõli põletavate mootorite korral on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 15 mg/Nm3.
            
               BAT 8.   Õhkuheite vältimiseks või vähendamiseks tavapärastes käitamistingimustes on PVT asjakohase konstruktsiooni, käitamise ja hoolduse abil kasutada heitevähendussüsteeme optimaalsel võimsusel ja tagada nende töökorras olek.
            
            
               BAT 9.   Põletus- ja/või gaasistamisseadmete üldise keskkonnatoime parandamiseks ja õhkuheite vähendamiseks on PVT koostada keskkonnajuhtimissüsteemi (vt PVT 1) osana kõigi kasutatavate kütuste kvaliteedi tagamise ja juhtimise programmid, mis hõlmavad järgmisi elemente:
            
            
                        i.
                     
                     
                        kasutatava kütuse esialgne täielik kirjeldus, mis sisaldab vähemalt allpool loetletud näitajaid ja on kooskõlas EN-standarditega. Kasutada võib ISO, riiklikke või muid rahvusvahelisi standardeid, kui need tagavad samaväärse teadusliku kvaliteediga andmed;
                     
                  
                        ii.
                     
                     
                        kütuse kvaliteedi regulaarne katseline kontroll, et veenduda kütuse vastavuses esialgsele kirjeldusele ja seadme konstruktsioonist tulenevatele eeskirjadele. Kontrollimise sagedus ja allpool esitatud tabelist valitavad näitajad põhinevad kütuse varieeruvusel ja saasteainete heite asjakohasuse hindamisel (nt kontsentratsioon kütuses, kasutatav suitsugaasitöötlus);
                     
                  
                        iii.
                     
                     
                        seadme seadete järgnev reguleerimine, kui see on vajalik ja teostatav (nt kütuse kirjelduse ja kontrollimise integreerimine täiustatud juhtimissüsteemi (vt kirjeldus, punkt 8.1)).
                     
                  
               Kirjeldus
            
            Kütust regulaarselt kontrollida ja selle esialgse kirjelduse koostada võib käitaja ja/või kütuse tarnija. Kui seda teeb tarnija, esitab ta käitajale täielikud tulemused toote (kütuse) tarnija spetsifikatsiooni ja/või garantiidokumendi kujul.
            
                        
                           Kütus(ed)
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldatavad ained/näitajad
                        
                     
                  
                        Biomass/turvas
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    alumine kütteväärtus
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    niiskus
                                 
                              
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    tuhk
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    C, Cl, F, N, S, K, Na
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Metallid ja poolmetallid (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)
                                 
                              
                  
                        Kivi-/pruunsüsi
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    alumine kütteväärtus
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    niiskus
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    lenduvad ained, tuhk, seotud süsinik, C, H, N, O, S
                                 
                              
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Br, Cl, F
                                 
                              
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    metallid ja poolmetallid (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                 
                              
                  
                        Raske kütteõli
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    tuhk
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    C, S, N, Ni, V
                                 
                              
                  
                        Gaasiõli
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    tuhk
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    N, C, S
                                 
                              
                  
                        Maagaas
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    alumine kütteväärtus
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, Wobbe indeks
                                 
                              
                  
                        Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused  (27)
                        
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Br, C, Cl, F, H, N, O, S
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    metallid ja poolmetallid (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                 
                              
                  
                        Raua- ja terasetööstuse protsessigaasid
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    alumine kütteväärtus, CH4 (koksiahjugaasi korral), CXHY (koksiahjugaasi korral), CO2, H2, N2, üldväävel, tolm, Wobbe indeks
                                 
                              
                  
                        Jäätmed  (28)
                        
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    alumine kütteväärtus
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    niiskus
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    lenduvad ained, tuhk, Br, C, Cl, F, H, N, O, S
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    metallid ja poolmetallid (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                 
                              
                  
               BAT 10.   Õhku- ja/või vetteheite vähendamiseks muudes kui tavapärastes käitamistingimustes on PVT koostada keskkonnajuhtimissüsteemi (vt PVT 1) osana juhtimiskava ja see rakendada, kusjuures see peab vastama võimalike saasteainete heite olulisusele ja hõlmama järgmisi elemente:
            
            
                        —
                     
                     
                        nende süsteemide asjakohane konstruktsioon, mida peetakse oluliseks niisuguste muude kui tavapäraste käitamistingimuste põhjustamisel, mis võivad mõjutada heidet õhku, vette ja/või pinnasesse (nt madalkoormuse projektilahendused, mille eesmärk on vähendada miinimumkoormust käivitamisel ja seiskamisel, et tagada stabiilne tootmine gaasiturbiinides);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        nende asjaomaste süsteemide spetsiaalse ennetava hoolduse kava koostamine ja rakendamine;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        muude kui tavapäraste käitamistingimuste põhjustatud heidete ja seotud asjaolude läbivaatamine ja registreerimine ning vajaduse korral parandusmeetmete võtmine;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        muude kui tavapäraste käitamistingimuste ajal tekkiva üldise heite perioodiline hindamine (nt juhtumine sagedus, kestus, heitkoguse arvväärtuse leidmine/hindamine) ning vajaduse korral parandusmeetmete võtmine.
                     
                  
               BAT 11.   PVT on õhku- ja/või vetteheite asjakohane seire muude kui tavapäraste käitamistingimuste korral.
            
            
               Kirjeldus
            
            Seiret saab läbi viia heite otsese mõõtmise või kaudsete näitajate jälgimise teel, kui viimase teaduslik kvaliteet osutub samaväärseks või paremaks kui heite otsene mõõtmine. Käivituse ja seiskamise ajal tekkivat heidet saab hinnata üksikasjaliku heitemõõtmise põhjal, mida tehakse tüüpilise käivitus- ja seiskamisprotsessi puhul vähemalt kord aastas, ning kasutades selle mõõtmise tulemusi iga aasta jooksul toimuva käivitamise ja seiskamise korral tekkiva heite hindamiseks.
            
               1.4.   Energiatõhusus
            
            
               BAT 12.   Vähemalt 1 500 tundi aastas käitatavate põletus- ja gaasistamisüksuste ning IGCC seadmete energiatõhususe suurendamiseks on PVT allpool esitatud meetoditest asjakohase kombinatsiooni kasutamine.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Põlemisprotsessi optimeerimine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                        Põlemisprotsessi optimeerimine minimeerib põlemata ainete sisaldust suitsugaasis ja tahkes põlemisjäägis.
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Töökeskkonna tingimuste optimeerimine
                     
                     
                        Käitamine töögaasi või -auru suurima võimalik rõhu ja temperatuuri juures, arvestades piiranguid, mis on seotud näiteks NOX-i heite reguleerimise või vajaliku energia omadustega
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Aurutsükli optimeerimine
                     
                     
                        Käitamine turbiini heitgaasi madalama rõhu juures, kasutades kondensaatori jahutusvee madalaimat võimalikku temperatuuri konstruktsioonist tulenevate tingimuste piires
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Energiakulu minimeerimine
                     
                     
                        Sisemise energiakulu minimeerimine (nt toitevee pumba suurem kasutegur)
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Põletusõhu eelkuumutamine
                     
                     
                        Põlemise suitsugaasist tagastatud soojuseosa kasutamine põlemiseks kasutatava õhu eelsoojendamiseks
                     
                     
                        Üldkohaldatav, arvestades NOX-i heite reguleerimise vajadusega seotud piiranguid
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Kütuse eelkuumutamine
                     
                     
                        Kütuse eelkuumutamine tagastatud soojusega
                     
                     
                        Üldkohaldatav, arvestades katla konstruktsiooni ja NOX-i heite reguleerimise vajadusega seotud piiranguid
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Täiustatud juhtimissüsteem
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                        Põlemisprotsessi peamiste näitajate arvutipõhine juhtimine võimaldab parandada põlemistõhusust
                     
                     
                        Üldkohaldatav uute üksuste puhul. Vana üksuse puhul võib kohaldatavust piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Toitevee eelsoojendus tagastatud soojusega
                     
                     
                        Aurukondensaatorist väljuva vee eelsoojendamine tagastatud soojuse abil enne vee taaskasutamist katlas
                     
                     
                        Kohaldatav ainult aurukontuuridele ja mitte kuumadele kateldele.
                        Kohaldatavust võivad olemasolevate üksuste korral piirata seadme konfiguratsiooni ja tagastatava soojuse kogusega seotud tingimused
                     
                  
                        i.
                     
                     
                        Soojustagastus soojus- ja elektrienergia koostootmisel
                     
                     
                        Soojustagastus (peamiselt aurusüsteemist) tööstusprotsessides või üldkasutatavas kaugküttevõrgus kasutatava kuuma vee/auru tootmiseks. Täiendavalt võivad soojust tagastada:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    suitsugaas
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    võrejahutus
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    ringlev keevkiht
                                 
                              
                     
                        Kohaldatav, arvestades kohalikust soojuse ja energia nõudlusest tulenevaid piiranguid.
                        Kohaldavus võib olla piiratud ennustamatu töösoojusprofiiliga gaasikompressorite korral
                     
                  
                        j.
                     
                     
                        Soojus- ja elektrienergia koostootmise valmidus
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                     
                     
                        Kohaldatav üksnes uue üksuse korral, kui on olemas reaalne võimalus tulevikus üksuse läheduses soojust kasutada
                     
                  
                        k.
                     
                     
                        Suitsugaasikondensaator
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                     
                     
                        Üldkohaldatav soojus- ja elektrienergia koostootmisüksuste puhul tingimusel, et on piisavalt nõudlust madalama temperatuuriga soojuse järele
                     
                  
                        l.
                     
                     
                        Soojuse salvestamine
                     
                     
                        Soojuse salvestamine soojus- ja elektrienergia koostootmisrežiimis
                     
                     
                        Kohaldatav vaid soojus- ja elektrienergia koostootmisüksuse puhul.
                        Kohaldatavus võib olla piiratud madala soojuskoormuse vajaduse korral
                     
                  
                        m.
                     
                     
                        Märg korsten
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                     
                     
                        Üldkohaldatav uue ja olemasoleva üksuse puhul, kus kasutatakse suitsugaasi märgväävlitustamist
                     
                  
                        n.
                     
                     
                        Väljalaskmine jahutustornist
                     
                     
                        Õhkuheite väljalaskmine jahutustorni ja mitte ettenähtud korstna kaudu
                     
                     
                        Kohaldatav ainult üksuses, kus kasutatakse suitsugaasi märgväävlitustamist ja kus on vajalik suitsugaasi taaskuumutamine enne väljalaskmist, seejuures peab üksuse jahutussüsteemiks olema jahutustorn
                     
                  
                        o.
                     
                     
                        Kütuse eelkuivatamine
                     
                     
                        Kütuse niiskusesisalduse vähendamine enne põletamist, et parandada põlemistingimusi
                     
                     
                        Kohaldatav biomassi ja/või turba põletamise korral, arvestades isesüttimisega seotud ohtudest tulenevaid piiranguid (nt turba niiskusesisaldust hoitakse kogu tarneahela ulatuses üle 40 %).
                        Olemasolevate seadmete moderniseerimist võivad piirata kuivatamisega saavutatav täiendav kütteväärtus ning mõne katla konstruktsioonist või seadme konfiguratsioonist tulenevad piiratud moderniseerimisvõimalused
                     
                  
                        p.
                     
                     
                        Soojuskao minimeerimine
                     
                     
                        Minimeeritakse jääksoojuse kaod, nt need, mis toimuvad räbu kaudu või mida saab vähendada soojust kiirgavate allikate soojustamisega
                     
                     
                        Kohaldatav ainult tahkekütusega töötava põletus- ja gaasistamisüksuse ning IGCC seadme korral
                     
                  
                        q.
                     
                     
                        Kõrgtehnoloogilised materjalid
                     
                     
                        Niisuguste kõrgtehnoloogiliste materjalide kasutamine, mis on osutunud vastupidavaks kõrgele töötemperatuurile ja -rõhule ning võimaldavad sellega seoses saavutada suuremat auru-/põlemisprotsessi kasutegurit
                     
                     
                        Kohaldatav üksnes uue seadme korral
                     
                  
                        r.
                     
                     
                        Auruturbiini täiustamine
                     
                     
                        Hõlmab niisuguseid meetodeid nagu keskmise rõhuga auru temperatuuri ja rõhu tõstmine, madalrõhuturbiini lisamine ning turbiini rootorilabade geomeetria muutmine
                     
                     
                        Kohaldatavust võivad piirata nõudlus, auru olek ja/või seadme piiratud tööiga
                     
                  
                        s.
                     
                     
                        Auru superkriitiline ja ultrasuperkriitiline olek
                     
                     
                        Niisuguse aurukontuuri, sealhulgas auru taaskuumutussüsteemi kasutamine, kus aur võib superkriitilise oleku saavutamiseks ületada rõhu 220,6 bar ja temperatuuri 374 °C ning ultrasuperkriitilise oleku saavutamiseks ületada 250–300 bar ja temperatuuri 580–600 °C
                     
                     
                        Kohaldatav ainult uute vähemalt 600 MWth üksuste korral, mida käitatakse vähemalt 4 000  tundi aastas.
                        Ei ole kohaldatav, kui üksuse ülesanne on töötleva tööstuse tarbeks madala temperatuuri ja/või rõhuga auru tootmine.
                        Ei ole kohaldatav soojus- ja elektrienergia koostootmisrežiimis auru tootva gaasiturbiini ja mootori korral.
                        Biomassi põletamise üksuses võib teatava biomassi korral kasutamist piirata kõrgel temperatuuril toimuv korrosioon
                     
                  
               1.5.   Vee tarbimine ja vetteheide
            
            
               BAT 13.   Vee tarbimise ja heitveekoguse vähendamiseks on PVT kasutada ühte või mõlemat allpool esitatud meetodit.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Vee ringlussevõtt
                     
                     
                        Seadme jääkvesi, kaasa arvatud äravoolavat sademevett kasutatakse uuesti muudel eesmärkidel. Ringlussevõtu määr on piiratud vastuvõtva vooluveekogu kvaliteedinõuetega ja seadme veebilansiga
                     
                     
                        Ei kasutata jahutussüsteemide reovee korral, kui see sisaldab veetöötluskemikaale ja/või suures kontsentratsioonis mereveest pärit sooli
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Kuiva koldetuha käitlemine
                     
                     
                        Kuiv ja kuum koldetuhk kukub ahjust mehaanilisse konveiersüsteemi ja jahtub ümbritseva õhu toimel. Protsessi käigus vett ei kasutata.
                     
                     
                        Kohaldatav ainult tahkekütuseid põletava seadme korral.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimise puhul võib esineda tehnilisi piiranguid
                     
                  
               BAT 14.   Saastumata reovee saastumise vältimiseks ja vetteheite vähendamiseks on PVT reoveevoogude eraldamine ja nende eraldi töötlemine olenevalt saasteainete sisaldusest.
            
            
               Kirjeldus
            
            Reoveevood, mis tavaliselt eraldatakse ja eraldi töödeldakse, hõlmavad pindmist äravooluvett, jahutusvett ja suitsugaasitöötlusest pärit reovett.
            
               Kohaldatavus
            
            Kohaldatavus võib olemasoleva seadme korral olla piiratud äravoolusüsteemi konfiguratsiooni tõttu.
            
               BAT 15.   Suitsugaasitöötlusest pärit saasteainete vetteheite vähendamiseks on PVT allpool kirjeldatud meetodite asjakohase kombinatsiooni kasutamine ning lahjenemise vältimiseks sekundaarmeetodite kasutamine allikale võimalikult lähedal.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Tüüpilised saasteained, mille heidet välditakse/vähendatakse
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Primaarmeetodid
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Optimeeritud põlemine (vt PVT 6) ja suitsugaasi töötlemise süsteemid (nt selektiivne katalüütiline või mittekatalüütiline taandamine, vt PVT 7)
                     
                     
                        Orgaanilised ühendid, ammoniaak (NH3)
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Sekundaarmeetodid
                            (29)
                        
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Adsorbeerimine aktiivsöele
                     
                     
                        Orgaanilised ühendid, elavhõbe (Hg)
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Aeroobne bioloogiline töötlemine
                     
                     
                        Biolagunevad orgaanilised ühendid, ammoonium (NH4
                           +)
                     
                     
                        Üldkohaldatav orgaaniliste ühendite töötlemiseks. Kloriidide suure kontsentratsiooni (st ligikaudu 10 g/l) korral võib ammooniumi (NH4
                           +) aeroobne bioloogiline töötlemine osutuda võimatuks.
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Anoksiline/anaeroobne bioloogiline töötlemine
                     
                     
                        Elavhõbe (Hg), nitraat (NO3
                           –), nitrit (NO2
                           –)
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Koagulatsioon ja helvestamine
                     
                     
                        Hõljuvaine
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Kristallimine
                     
                     
                        Metallid ja poolmetallid, sulfaat (SO4
                           2–), fluoriid (F–)
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Filtrimine (nt liivfiltrimine, ultrafiltrimine, mikrofiltrimine)
                     
                     
                        Hõljuvaine, metallid
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Flotatsioon
                     
                     
                        Hõljuvaine, vaba õli
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        i.
                     
                     
                        Ioonivahetus
                     
                     
                        Metallid
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        j.
                     
                     
                        Neutraliseerimine
                     
                     
                        Happed, leelised
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        k.
                     
                     
                        Oksüdeerimine
                     
                     
                        Sulfiid (S2–), sulfit (SO3
                           2–)
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        l.
                     
                     
                        Sadestamine
                     
                     
                        Metallid ja poolmetallid, sulfaat (SO4
                           2–), fluoriid (F–)
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        m.
                     
                     
                        Setitamine
                     
                     
                        Hõljuvaine
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        n.
                     
                     
                        Läbipuhumine
                     
                     
                        Ammoniaak (NH3)
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  PVTga saavutatavad heitetasemed on esitatud otseheite kohta heite käitisest vastuvõtvasse veekogusse väljumise kohas.
            
               Tabel 1
            
            PVTga saavutatavad heitetasemed suitsugaasi puhastamisel tekkinud otseheite korral vastuvõtvasse veekogusse
            
                        
                           Aine/näitaja
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatavad heitetasemed
                        
                     
                  
                        
                           Ööpäeva keskmine
                        
                     
                  
                        Orgaanilise süsiniku üldsisaldus
                     
                     
                        20 –50  mg/l  (30)
                            (31)
                            (32)
                        
                     
                  
                        Keemiline hapnikutarve (KHT)
                     
                     
                        60 –150  mg/l  (30)
                            (31)
                            (32)
                        
                     
                  
                        Hõljuvaine kokku (TSS)
                     
                     
                        10 –30  mg/l
                     
                  
                        Fluoriid (F–)
                     
                     
                        10 –25  mg/l  (32)
                        
                     
                  
                        Sulfaat (SO4
                           2–)
                     
                     
                        1,3 –2,0  g/l  (32)
                            (33)
                            (34)
                            (35)
                        
                     
                  
                        Kergesti vabanev sulfiid (S2–)
                     
                     
                        0,1 –0,2  mg/l (32)
                        
                     
                  
                        Sulfit (SO3
                           2–)
                     
                     
                        1 –20  mg/l (32)
                        
                     
                  
                        Metallid ja poolmetallid
                     
                     
                        As
                     
                     
                        10 –50  µg/l
                     
                  
                        Cd
                     
                     
                        2 –5  µg/l
                     
                  
                        Cr
                     
                     
                        10 –50  µg/l
                     
                  
                        Cu
                     
                     
                        10 –50  µg/l
                     
                  
                        Hg
                     
                     
                        0,2 –3  µg/l
                     
                  
                        Ni
                     
                     
                        10 –50  µg/l
                     
                  
                        Pb
                     
                     
                        10 –20  µg/l
                     
                  
                        Zn
                     
                     
                        50 –200  µg/l
                     
                  
               1.6.   Jäätmekäitlus
            
            
               BAT 16.   Põlemis- ja/või gaasistamisprotsessil ning heitevähendusmeetodite kasutamisel tekkivate ja kõrvaldamisele saadetavate jäätmete koguse vähendamiseks on PVT korraldada töö selliselt, et viia tähtsuse järjekorras ja olelusringil põhinevat lähenemisviisi järgides maksimumini:
            
            
                        a.
                     
                     
                        jäätmetekke vältimine, nt nende jääkide osakaalu suurendamine, mis on kasutatavad kõrvalsaadustena;
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        jäätmete ettevalmistamine korduskasutuseks, nt vastavalt konkreetsetele nõutavatele kvaliteedikriteeriumidele;
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        jäätmete ringlussevõtt;
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        muu jäätmete/jääkide taaskasutamine (nt energia taaskasutus).
                     
                  Selleks tuleb rakendada näiteks järgmiste meetodite asjakohast kombinatsiooni.
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Kipsi saamine kõrvalsaadusena
                     
                     
                        Suitsugaasi märgväävlitustamisel tekkivate kaltsiumipõhiste jääkide kvaliteedi optimeerimine nii, et neid jääke saab kasutada kaevandatava kipsi asemel (nt toorainena kipsplaatide tootmises). Saadud kipsi puhtust mõjutab suitsugaasi märgväävlitustamisel kasutatava lubjakivi kvaliteet
                     
                     
                        Üldkohaldatav, arvestades piirangutega, mida seavad kipsi nõutav kvaliteet, konkreetse kasutuseesmärgiga seotud tervisekaitsenõuded ja turutingimused
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Jääkide ringlussevõtt või taaskasutus ehitussektoris
                     
                     
                        Jääkide (nt poolkuival väävlitustamisel tekkivad jäägid, lendtuhk, koldetuhk) ringlussevõtt või taaskasutamine ehitusmaterjalina (nt teede ehitamisel, liiva asendajana betooni valmistamisel või tsemenditööstuses)
                     
                     
                        Üldkohaldatav, arvestades piirangutega, mida seavad materjali konkreetse kasutuseesmärgiga seotud nõutav kvaliteet (nt füüsikalised omadused, kahjulike ainete sisaldus) ja turul valitsevad tingimused
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Energia taaskasutus jäätmete kasutamisega kütusesegus
                     
                     
                        Kivisöe, pruunsöe, raske kütteõli, turba või biomassi põletamisel tekkivas süsinikurohkes tuhas ja setetes sisalduvat jääkenergiat saab taaskasutada näiteks jääke kütuse hulka segades
                     
                     
                        Üldkohaldatav, kui jäätmed kütusesegus ei riku seadmeid ja kütuse suunamine põlemiskambrisse on tehniliselt teostatav
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Kasutatud katalüsaatori regenereerimine
                     
                     
                        Katalüsaatori regenereerimine (nt selektiivse taandamise katalüsaatori puhul kuni neli korda) taastab osaliselt või täielikult esialgse toimivuse, pikendades katalüsaatori kasutusaega mitmekümne aasta võrra. Kasutatud katalüsaatori regenereerimine on osa katalüsaatori käitlemise süsteemist
                     
                     
                        Kohaldatavust võivad piirata katalüsaatori mehaaniline seisund ning nõutav toimivus seoses NOx-i ja NH3 heite ohjamisega
                     
                  
               1.7.   Mürateke
            
            
               BAT 17.   Müratekke vähendamiseks on PVT ühe või mitme allpool esitatud meetodi kasutamine.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Töökorralduslikud meetmed
                     
                     
                        Need hõlmavad järgmist:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    seadmete kontrolli ja hoolduse parandamine;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    võimaluse korral kinniste ruumide uste ja akende sulgemine;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    seadmete käitamine kogenud töötajate poolt;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    võimaluse korral öösel mürarohke tegevuse vältimine;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    hooldustööde käigus mürataseme kontrollimise nõue.
                                 
                              
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Vähest müra tekitavad seadmed
                     
                     
                        Siia hulka võivad kuuluda kompressorid, pumbad ja plaadid
                     
                     
                        Üldkohaldatav ainult juhul, kui hangitakse uus seade või asendatakse vana seade
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Müra tõkestamine
                     
                     
                        Müra levikut saab vähendada, kui seada tõkked müraallika ja vastuvõtja vahele. Asjakohasteks tõketeks võivad olla kaitseseinad, vallid ja hooned
                     
                     
                        Üldkohaldatav uue seadme korral. Olemasoleva seadme korral võib müratõkete paigaldamist piirata ruumipuudus
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Müratõrjeseadmed
                     
                     
                        Need hõlmavad järgmist:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    müravähendid;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    seadmete isoleerimine;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    mürarohke seadme sulgemine kinnisesse ruumi;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    hoonete helikindluse suurendamine.
                                 
                              
                     
                        Kohaldatavust võib piirata ruumipuudus
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Seadmete ja ehitiste sobiv paigutus
                     
                     
                        Müra saab vähendada, kui suurendatakse vahemaad müraallika ja vastuvõtja vahel ning kasutatakse hooneid müraekraanina
                     
                     
                        Üldkohaldatav uue seadme korral. Olemasoleva seadme korral võib tootmisüksuste ümberpaigutamist piirata ruumipuudus või ülemäärased kulutused
                     
                  2.   PVT-JÄRELDUSED TAHKEKÜTUSTE PÕLETAMISE KOHTA
            
               2.1.   PVT-järeldused kivi- ja pruunsöe põletamise kohta
            
            Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad kivi- ja/või pruunsöe põletamise korral. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
            2.1.1.   Üldine keskkonnatoime
            
            
               BAT 18.   Kivi- ja/või pruunsöe põletamise üldise keskkonnatoime parandamiseks on lisaks PVT-le 6 PVT järgmise meetodi kasutamine.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Ühendatud põlemisprotsess, mis tagab katla kõrge kasuteguri ja hõlmab NOX-i heite vähendamise primaarmeetodid (nt õhu astmeline lisamine, kütuse astmeline lisamine, vähe lämmastikoksiide tekitava põleti kasutamine ja/või suitsugaasi ringlus)
                     
                     
                        Sellist ühendamist võimaldavad põlemisprotsessid nagu tolmpõletus, keevkihtpõletus ja restpõletus
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  2.1.2.   Energiatõhusus
            
            
               BAT 19.   Kivi- ja/või pruunsöe põletamise energiatõhususe suurendamiseks on PVT allpool ja PVTs 12 esitatud meetodite asjakohase kombinatsiooni kasutamine.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Kuiva koldetuha käitlemine
                     
                     
                        Kuiv ja kuum koldetuhk kukub ahjust mehaanilisse konveiersüsteemi, suunatakse korduspõletamiseks tagasi ahju ja jahtub seejärel ümbritseva õhu toimel. Kasuliku energia taaskasutus toimub nii tuha korduspõletamisel kui ka jahutamisel
                     
                     
                        Olemasoleva põletusüksuse moderniseerimise puhul võib esineda tehnilisi piiranguid
                     
                  
               
            
               Tabel 2
            
            PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed kivi- ja/või pruunsöe põletamisel
            
                        
                           Põletusüksuse tüüp
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav energiatõhususe tase
                            (36)
                            (37)
                        
                     
                  
                        
                           Elektriline netokasutegur (%)
                            (38)
                        
                     
                     
                        
                           Kütuse kasutamise summaarne netokasutegur (%)
                            (38)
                            (39)
                            (40)
                        
                     
                  
                        Uus üksus  (41)
                            (42)
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev üksus
                            (41)
                            (43)
                        
                     
                     
                        
                           Uus või olemasolev üksus
                        
                     
                  
                        Kivisöega köetav, = 1 000  MWth
                        
                     
                     
                        45 –46 
                     
                     
                        33,5 –44 
                     
                     
                        75 –97 
                     
                  
                        Pruunsöega köetav, = 1 000  MWth
                        
                     
                     
                        42 –44  (44)
                        
                     
                     
                        33,5 –42,5 
                     
                     
                        75 –97 
                     
                  
                        Kivisöega köetav, < 1 000  MWth
                        
                     
                     
                        36,5 –41,5  (45)
                        
                     
                     
                        32,5 –41,5 
                     
                     
                        75 –97 
                     
                  
                        Pruunsöega köetav, < 1 000  MWth
                        
                     
                     
                        36,5 –40  (46)
                        
                     
                     
                        31,5 –39,5 
                     
                     
                        75 –97 
                     
                  2.1.3.   NOX-i, N2O ja CO õhkuheide
            
            
               BAT 20.   Kivi- ja/või pruunsöe põletamisel tekkiva NOX-i õhkuheite vältimiseks või vähendamiseks, piirates samas CO ja N2O õhkuheidet, on PVT ühe või mitme järgmise meetodi kasutamine.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Põlemisprotsessi optimeerimine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Üldkohaldatav kombineeritult muude meetoditega
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Muude primaarsete NOx-i sisalduse vähendamise meetodite (nt õhu astmeline lisamine, kütuse astmeline lisamine, suitsugaasi ringlus, vähe lämmastikoksiide tekitava põleti kasutamine) kombineerimine
                     
                     
                        Kõigi meetodite kirjeldus on esitatud punktis 8.3.
                        Asjakohase primaarmeetodi või nende kombinatsiooni valikut ja toimivust võib mõjutada katla konstruktsioon
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Selektiivne mittekatalüütiline taandamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Saab kasutada koos läbipääsenud ammoniaagi selektiivse katalüütilise taandamisega
                     
                     
                        Kohaldatavus võib olla piiratud niisuguse katla korral, mille suur ristlõikeala takistab NH3 ja NOx-i homogeense segu saamist.
                        Kohaldatavus võib olla piiratud põletusseadme puhul, mida käitatakse alla 1 500  tunni aastas katla väga erinevate koormuste juures
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Selektiivne katalüütiline taandamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                     
                     
                        Ei kohaldata < 300 MWth põletusseadme suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Ei ole üldkohaldatav põletusseadme korral, mille võimsus on < 100 MWth.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas või põletusseadet võimsusega = 300 MWth käitatakse alla 500 tunni aastas.
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        NOX-i ja SOX-i heite vähendamise kombineeritud meetodid
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                     
                     
                        Kasutatakse juhtumipõhiselt olenevalt kütuse omadustest ja põlemisprotsessist
                     
                  
               
            
               Tabel 3
            
            PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase kivisöe ja/või pruunsöe põletamisel
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (47)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (48)
                            (49)
                        
                     
                  
                        < 100 
                     
                     
                        100 –150 
                     
                     
                        100 –270 
                     
                     
                        155 –200 
                     
                     
                        165 –330 
                     
                  
                        100 –300 
                     
                     
                        50 –100 
                     
                     
                        100 –180 
                     
                     
                        80 –130 
                     
                     
                        155 –210 
                     
                  
                        = 300, kivi- ja/või pruunsöeküttel keevkihtkatel ja pruunsöeküttel tolmpõletuskatel
                     
                     
                        50 –85 
                     
                     
                        < 85 –150  (50)
                            (51)
                        
                     
                     
                        80 –125 
                     
                     
                        140 –165  (52)
                        
                     
                  
                        = 300, kivisöeküttel tolmpõletuskatel
                     
                     
                        65 –85 
                     
                     
                        65 –150 
                     
                     
                        80 –125 
                     
                     
                        < 85 –165  (53)
                        
                     
                  Orienteerivalt on aasta keskmine vingugaasiheide (CO) olemasolevate põletusseadmete korral, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, ja uute põletusseadmete korral üldiselt järgmine:
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           CO heite orienteeriv tase (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        < 300
                     
                     
                        < 30 –140 
                     
                  
                        = 300, kivi- ja/või pruunsöeküttel keevkihtkatel ja pruunsöeküttel tolmpõletuskatel
                     
                     
                        < 30 –100  (54)
                        
                     
                  
                        = 300, kivisöeküttel tolmpõletuskatel
                     
                     
                        < 5 –100  (54)
                        
                     
                  2.1.4.   SOX-i, HCl-i ja HF-i õhkuheide
            
            
               BAT 21.   Kivi- ja/või pruunsöe põletamisel tekkiva SOX-i, HCl-i ja HF-i õhkuheite vältimiseks või vähendamiseks on PVT ühe või mitme järgmise meetodi kasutamine.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Sorbendi sissepritsimine katlasse (ahju või keevkihti)
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Sorbendi sissepritsimine hõrenduse all olevasse gaasikäiku (duct sorbent injection, DSI)
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                        Meetodit saab kasutada HCl-i/HF-i eemaldamiseks, kui ei kasutata spetsiaalset meetodit suitsugaasi väävlitustamiseks korstnas
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Pihustusega kuivabsorber
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Ringleva keevkihiga kuivskraber
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Märgskraber
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                        Meetodeid saab kasutada HCl-i/HF-i eemaldamiseks, kui ei kasutata spetsiaalset meetodit suitsugaasi väävlitustamiseks korstnas
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Suitsugaasi märgväävlitustamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                     
                     
                        Ei kohaldata põletusseadme suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Meetodi kohaldamist alla 300 MWth võimsusega põletusseadme puhul ja moderniseerimist olemasoleva põletusseadme puhul, mida käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas, võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud.
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Suitsugaasi väävlitustamine mereveega
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        NOX-i ja SOX-i heite vähendamise kombineeritud meetodid
                     
                     
                        Kasutatakse juhtumipõhiselt olenevalt kütuse omadustest ja põlemisprotsessist
                     
                  
                        i.
                     
                     
                        Suitsugaasi märgväävlitustamise seadme järel paikneva gaas-gaas-soojusvaheti asendamine või eemaldamine
                     
                     
                        Suitsugaasi märgväävlitustamise seadme järel paikneva gaas-gaas-soojusvaheti asendamine mitme toruga soojusvahetiga või suitsugaasi eemaldamine ja väljalaskmine jahutustorni või märja korstna kaudu
                     
                     
                        Kasutatakse ainult juhul, kui suitsugaasi märgväävlitustamise ja selle järel paikneva gaas-gaas-soojusvahetiga põletusseadmetes on vaja soojusvahetit muuta või asendada
                     
                  
                        j.
                     
                     
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                        Madala väävli- (st alates 0,1 massiprotsenti kuivaines), kloori- või fluorisisaldusega kütuse kasutamine
                     
                     
                        Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika. Kohaldatavus võib olla piiratud konstruktsioonist tulenevate piirangutega, kui põletusseadmes põletatakse väga spetsiifilisi kohalikke kütuseid
                     
                  
               
            
               Tabel 4
            
            VTga saavutatav SO2 õhkuheite tase kivi- ja/või pruunsöe põletamisel
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (55)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (56)
                        
                     
                  
                        < 100 
                     
                     
                        150 –200 
                     
                     
                        150 –360 
                     
                     
                        170 –220 
                     
                     
                        170 –400 
                     
                  
                        100 –300 
                     
                     
                        80 –150 
                     
                     
                        95 –200 
                     
                     
                        135 –200 
                     
                     
                        135 –220  (57)
                        
                     
                  
                        = 300 , tolmpõletuskatel
                     
                     
                        10 –75 
                     
                     
                        10 –130  (58)
                        
                     
                     
                        25 –110 
                     
                     
                        25 –165  (59)
                        
                     
                  
                        = 300 , keevkihtkatel  (60)
                        
                     
                     
                        20 –75 
                     
                     
                        20 –180 
                     
                     
                        25 –110 
                     
                     
                        50 –220 
                     
                  Tabelis 4 sätestatud PVT-kohased ööpäeva keskmised heitetasemed ei kehti niisuguse põletusseadme puhul, mille summaarne nimisoojusvõimsus on suurem kui 300 MW, mis on konkreetselt kavandatud kohalike pruunsöekütuste põletamiseks ja mille korral on tõendatav, et tehnilis-majanduslikel põhjustel ei ole tabelis 4 esitatud PVTga saavutatavaid heitetasemeid võimalik saavutada, ning PVTga saavutatavate aasta keskmiste heitetasemete vahemiku ülempiir on järgmine:
            
                        i)
                     
                     
                        uue suitsugaasi väävlitustamise süsteemi korral RCG × 0,01 ja maksimaalselt 200 mg/Nm3;
                     
                  
                        ii)
                     
                     
                        olemasoleva suitsugaasi väävlitustamise süsteemi korral RCG × 0,03 ja maksimaalselt 320 mg/Nm3;
                        kus RCG on SO2 aasta keskmine kontsentratsioon töötlemata suitsugaasis (peatükis „Üldised kaalutlused“ esitatud standardtingimustes) SOX-i heite vähendamise süsteemi sisselaskeava juures, väljendatud hapnikusisalduse võrdlustasemel, mis on 6 mahuprotsenti O2;
                     
                  
                        iii)
                     
                     
                        kui suitsugaasi väävlitustamise süsteemi osana kasutatakse sorbendi sissepritsimist katlasse, võib RCG-d korrigeerida järgmiselt, võttes arvesse selle arvutusmeetodiga kaasnevat SO2 heite vähendamise tõhusust (??SI): RCG (kohandatud) = RCG (mõõdetud)/(1–??SI).
                     
                  
               Tabel 5
            
            PVTga saavutatav HCl-i ja HF-i õhkuheite tase kivi- ja/või pruunsöe põletamisel
            
                        
                           Saasteaine
                        
                     
                     
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine või ühe aasta jooksul saadud proovide keskväärtus
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (61)
                        
                     
                  
                        HCl
                     
                     
                        < 100 
                     
                     
                        1 –6 
                     
                     
                        2 –10  (62)
                        
                     
                  
                        = 100 
                     
                     
                        1 –3 
                     
                     
                        1 –5  (62)
                            (63)
                        
                     
                  
                        HF
                     
                     
                        < 100 
                     
                     
                        < 1 –3 
                     
                     
                        < 1 –6  (64)
                        
                     
                  
                        = 100 
                     
                     
                        < 1 –2 
                     
                     
                        < 1 –3  (64)
                        
                     
                  2.1.5.   Tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide õhkuheide
            
            
               BAT 22.   Kivi- ja/või pruunsöe põletamisel tekkiva tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide õhkuheite vähendamiseks on PVT ühe või mitme järgmise meetodi kasutamine.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Elektrifilter (ESP)
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Kottfilter
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Sorbendi sissepritsimine katlasse
                        (ahju või keevkihti)
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                        Neid meetodeid kasutatakse peamiselt SOX-i, HCl-i ja HF-i heite vähendamiseks
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Kuiv või poolkuiv suitsugaasi väävlitustamine
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Suitsugaasi märgväävlitustamine
                     
                     
                        Kohaldatavus vt PVT 21
                     
                  
               
            
               Tabel 6
            
            PVTga saavutatav tolmu õhkuheite tase kivi- ja/või pruunsöe põletamisel
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (65)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (66)
                        
                     
                  
                        < 100 
                     
                     
                        2 –5 
                     
                     
                        2 –18 
                     
                     
                        4 –16 
                     
                     
                        4 –22  (67)
                        
                     
                  
                        100 –300 
                     
                     
                        2 –5 
                     
                     
                        2 –14 
                     
                     
                        3 –15 
                     
                     
                        4 –22  (68)
                        
                     
                  
                        300 –1 000 
                     
                     
                        2 –5 
                     
                     
                        2 –10  (69)
                        
                     
                     
                        3 –10 
                     
                     
                        3 –11  (70)
                        
                     
                  
                        = 1 000 
                     
                     
                        2 –5 
                     
                     
                        2 –8 
                     
                     
                        3 –10 
                     
                     
                        3 –11  (71)
                        
                     
                  2.1.6.   Elavhõbeda õhkuheide
            
            
               BAT 23.   Kivi- ja/või pruunsöe põletamisel tekkiva elavhõbeda õhkuheite vältimiseks või vähendamiseks on PVT ühe või mitme järgmise meetodi kasutamine.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        
                           Eelkõige muude saasteainete heite vähendamiseks kasutatavate meetodite kasulik kõrvaltoime
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Elektrifilter (ESP)
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                        Elavhõbeda eemaldamise tõhusus on suurem, kui suitsugaasi temperatuur on alla 130 °C.
                        Meetodit kasutatakse peamiselt tolmuheite vähendamiseks
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Kottfilter
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                        Meetodit kasutatakse peamiselt tolmuheite vähendamiseks
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Kuiv või poolkuiv suitsugaasi väävlitustamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                        Neid meetodeid kasutatakse peamiselt SOX-i, HCl-i ja HF-i heite vähendamiseks
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Suitsugaasi märgväävlitustamine
                     
                     
                        Kohaldatavus vt PVT 21
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Selektiivne katalüütiline taandamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Kasutatakse ainult koos muude meetoditega, et soodustada või vähendada elavhõbeda oksüdeerimist enne järgnevat kogumist suitsugaasi väävlitustamise või tolmuärastussüsteemis.
                        Meetodit kasutatakse peamiselt NOX-i heite vähendamiseks
                     
                     
                        Kohaldatavus vt PVT 20
                     
                  
                        
                           Spetsiaalsed elavhõbedaheite vähendamise meetodid
                        
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Süsiniksorbendi (nt aktiivsüsi või halogeenitud aktiivsüsi) sissepritsimine suitsugaasi
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                        Üldiselt kasutatakse koos elektri- või kottfiltriga. Selle meetodi kasutamisel korral võivad olla vajalikud lisatöötlusetapid, et enne lendtuha edasist taaskasutamist eraldada elavhõbedat sisaldav süsinikufraktsioon
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Halogeenitud lisaainete kasutamine kütuses või nende sissepritsimine ahju
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                     
                     
                        Üldkohaldatav juhul, kui kütuse halogeenisisaldus on väike
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Kütuse eeltöötlus
                     
                     
                        Kütuse pesemine ja segamine, et piirata/vähendada elavhõbedasisaldust või parandada elavhõbeda sidumist saaste vähendamise seadmetes
                     
                     
                        Kohaldatavus eeldab kütuse iseloomustamiseks ja meetodi võimaliku tõhususe hindamiseks eeluuringu tegemist
                     
                  
                        i.
                     
                     
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                     
                     
                        Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                     
                  
               
            
               Tabel 7
            
            PVTga saavutatav elavhõbeda õhkuheite tase kivi- ja pruunsöe põletamisel
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (µg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine või ühe aasta jooksul saadud proovide keskväärtus
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (72)
                        
                     
                  
                        kivisüsi
                     
                     
                        pruunsüsi
                     
                     
                        kivisüsi
                     
                     
                        pruunsüsi
                     
                  
                        < 300 
                     
                     
                        < 1 –3 
                     
                     
                        < 1 –5 
                     
                     
                        < 1 –9 
                     
                     
                        < 1 –10 
                     
                  
                        = 300 
                     
                     
                        < 1 –2 
                     
                     
                        < 1 –4 
                     
                     
                        < 1 –4 
                     
                     
                        < 1 –7 
                     
                  
               2.2.   PVT-järeldused tahke biomassi ja/või turba põletamise kohta
            
            Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad tahke biomassi ja/või turba põletamisele. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
            2.2.1.   Energiatõhusus
            
            
               Tabel 8
            
            PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed tahke biomassi ja/või turba põletamise puhul
            
                        
                           Põletusüksuse tüüp
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav energiatõhususe tase
                            (73)
                            (74)
                        
                     
                  
                        
                           Elektriline netokasutegur (%)
                            (75)
                        
                     
                     
                        
                           Kütuse kasutamise summaarne netokasutegur (%)
                            (76)
                            (77)
                        
                     
                  
                        
                           Uus üksus
                            (78)
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev üksus
                        
                     
                     
                        
                           Uus üksus
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev üksus
                        
                     
                  
                        Tahke biomassi ja/või turbakatel
                     
                     
                        33,5  kuni > 38 
                     
                     
                        28 –38 
                     
                     
                        73 –99 
                     
                     
                        73 –99 
                     
                  2.2.2.   NOX-i, N2O ja CO õhkuheide
            
            
               BAT 24.   Kivi- ja/või pruunsöe põletamisel tekkiva NOX-i õhkuheite vältimiseks või vähendamiseks, piirates samas CO ja N2O õhkuheidet, on PVT ühe või mitme järgmise meetodi kasutamine.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Põlemisprotsessi optimeerimine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Õhu astmeline lisamine
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Kütuse astmeline lisamine
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Suitsugaasi ringlus
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Selektiivne mittekatalüütiline taandamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Saab kasutada koos läbipääsenud ammoniaagi selektiivse katalüütilise taandamisega
                     
                     
                        Ei kohaldata põletusseadme suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas väga erinevate koormustega.
                        Kohaldatavus võib olla piiratud põletusseadme puhul, mida käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas väga erinevate koormustega.
                        Kohaldatav olemasoleva põletusseadme korral, võttes arvesse sissepritsitavate reagentide puhul nõutava temperatuurivahemiku ja viibeajaga seotud piiranguid
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Selektiivne katalüütiline taandamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Väga leeliseliste kütuste (nt õled) kasutamisel võib vajalik olla selektiivse katalüütilise taandamise süsteemi paigaldamine tolmuheite vähendamise süsteemi järele
                     
                     
                        Ei kohaldata põletusseadme korral, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Niisuguse olemasoleva põletusseadme moderniseerimisel, mille võimsus on < 300 MWth, võivad eksisteerida majanduslikud piirangud.
                        Ei ole üldiselt kohaldatav niisuguse olemasoleva põletusseadme korral, mille võimsus on < 100 MWth.
                     
                  
               
            
               Tabel 9
            
            PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase tahke biomassi ja/või turba põletamisel
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (79)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (80)
                        
                     
                  
                        50 –100 
                     
                     
                        70 –150  (81)
                        
                     
                     
                        70 –225  (82)
                        
                     
                     
                        120 –200  (83)
                        
                     
                     
                        120 –275  (84)
                        
                     
                  
                        100 –300 
                     
                     
                        50 –140 
                     
                     
                        50 –180 
                     
                     
                        100 –200 
                     
                     
                        100 –220 
                     
                  
                        = 300 
                     
                     
                        40 –140 
                     
                     
                        40 –150  (85)
                        
                     
                     
                        65 –150 
                     
                     
                        95 –165  (86)
                        
                     
                  CO heite aasta keskmine tase on orienteerivalt järgmine:
            
                        —
                     
                     
                        < 30–250 mg/Nm3 olemasoleva põletusseadme puhul, mille võimsus on 50–100 MWth ja mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, või uue põletusseadme puhul võimsusega 50–100 MWth;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        < 30–160 mg/Nm3 olemasoleva põletusseadme puhul, mille võimsus on 100–300 MWth ja mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, või uue põletusseadme puhul võimsusega 100–300 MWth;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        < 30–80 mg/Nm3 olemasoleva põletusseadme puhul, mille võimsus on = 300 MWth ja mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, või uue põletusseadme puhul võimsusega = 300 MWth.
                     
                  2.2.3.   SOX-i, HCl-i ja HF-i õhkuheide
            
            
               BAT 25.   Tahke biomassi ja/või turba põletamisel tekkiva SOX-i, HCl-i ja HF-i õhkuheite vältimiseks või vähendamiseks on PVT ühe või mitme järgmise meetodi kasutamine.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Sorbendi sissepritsimine katlasse (ahju või keevkihti)
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.4.
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Sorbendi sissepritsimine hõrenduse all olevasse gaasikäiku (duct sorbent injection, DSI)
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Pihustusega kuivabsorber
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Ringleva keevkihiga kuivskraber
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Märgskraber
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Suitsugaasikondensaator
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Suitsugaasi märgväävlitustamine
                     
                     
                        Ei kohaldata põletusseadme korral, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                     
                  
               
            
               Tabel 10
            
            PVTga saavutatav SO2 õhkuheite tase tahke biomassi ja/või turba põletamisel
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase SO2 puhul (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (87)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (88)
                        
                     
                  
                        < 100 
                     
                     
                        15 –70 
                     
                     
                        15 –100 
                     
                     
                        30 –175 
                     
                     
                        30 –215 
                     
                  
                        100 –300 
                     
                     
                        < 10 –50 
                     
                     
                        < 10 –70  (89)
                        
                     
                     
                        < 20 –85 
                     
                     
                        < 20 –175  (90)
                        
                     
                  
                        = 300 
                     
                     
                        < 10 –35 
                     
                     
                        < 10 –50  (89)
                        
                     
                     
                        < 20 –70 
                     
                     
                        < 20 –85  (91)
                        
                     
                  
               
            
               Tabel 11
            
            PVTga saavutatav HCl-i ja HF-i õhkuheite tase tahke biomassi ja/või turba põletamisel
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav HCl-i heite tase (mg/Nm3)
                            (92)
                            (93)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav HF-i heite tase (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine või ühe aasta jooksul saadud proovide keskväärtus
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                        
                        
                            (94)
                            (95)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (96)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (96)
                        
                     
                  
                        < 100 
                     
                     
                        1 –7 
                     
                     
                        1 –15 
                     
                     
                        1 –12 
                     
                     
                        1 –35 
                     
                     
                        < 1 
                     
                     
                        < 1,5 
                     
                  
                        100 –300 
                     
                     
                        1 –5 
                     
                     
                        1 –9 
                     
                     
                        1 –12 
                     
                     
                        1 –12 
                     
                     
                        < 1 
                     
                     
                        < 1 
                     
                  
                        = 300 
                     
                     
                        1 –5 
                     
                     
                        1 –5 
                     
                     
                        1 –12 
                     
                     
                        1 –12 
                     
                     
                        < 1 
                     
                     
                        < 1 
                     
                  2.2.4.   Tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide õhkuheide
            
            
               BAT 26.   Tahke biomassi ja/või turba põletamisel tekkiva tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide õhkuheite vähendamiseks on PVT ühe või mitme järgmise meetodi kasutamine.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Elektrifilter (ESP)
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Kottfilter
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Kuiv või poolkuiv suitsugaasi väävlitustamine
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.5.
                        Neid meetodeid kasutatakse peamiselt SOX-i, HCl-i ja HF-i heite vähendamiseks
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Suitsugaasi märgväävlitustamine
                     
                     
                        Kohaldatavus vt PVT 25
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                     
                     
                        Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                     
                  
               
            
               Tabel 12
            
            PVTga saavutatav tolmu õhkuheite tase tahke biomassi ja/või turba põletamisel
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase tolmu puhul (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (97)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (98)
                        
                     
                  
                        < 100 
                     
                     
                        2 –5 
                     
                     
                        2 –15 
                     
                     
                        2 –10 
                     
                     
                        2 –22 
                     
                  
                        100 –300 
                     
                     
                        2 –5 
                     
                     
                        2 –12 
                     
                     
                        2 –10 
                     
                     
                        2 –18 
                     
                  
                        = 300 
                     
                     
                        2 –5 
                     
                     
                        2 –10 
                     
                     
                        2 –10 
                     
                     
                        2 –16 
                     
                  2.2.5.   Elavhõbeda õhkuheide
            
            
               BAT 27.   Tahke biomassi ja/või turba põletamisel tekkiva elavhõbeda õhkuheite vältimiseks või vähendamiseks on PVT ühe või mitme järgmise meetodi kasutamine.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        
                           Spetsiaalsed elavhõbedaheite vähendamise meetodid
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Süsiniksorbendi (nt aktiivsüsi või halogeenitud aktiivsüsi) sissepritsimine suitsugaasi
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.5.
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Halogeenitud lisaainete kasutamine kütuses või nende sissepritsimine ahju
                     
                     
                        Üldkohaldatav juhul, kui kütuse halogeenisisaldus on väike
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                     
                  
                        
                           Eelkõige muude saasteainete heite vähendamiseks kasutatavate meetodite kasulik kõrvaltoime
                        
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Elektrifilter (ESP)
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.5.
                        Neid meetodeid kasutatakse peamiselt tolmu vähendamiseks
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Kottfilter
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Kuiv või poolkuiv suitsugaasi väävlitustamine
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.5.
                        Neid meetodeid kasutatakse peamiselt SOX-i, HCl-i ja HF-i heite vähendamiseks
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Suitsugaasi märgväävlitustamine
                     
                     
                        Kohaldatavus vt PVT 25
                     
                  PVTga saavutatav proovivõtuperioodi keskmine heitetase tahke biomassi ja/või turba põletamisel tekkiva elavhõbeda õhkuheite korral on < 1–5 µg/Nm3.
            3.   PVT-JÄRELDUSED VEDELKÜTUSTE PÕLETAMISE KOHTA
            Käesolevas punktis esitatud PVT-järeldusi ei kohaldata avamereplatvormidel asuvate põletusseadmete suhtes; viimaseid on käsitletud punktis 4.3.
            
               3.1.   Raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavad katlad
            
            Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavate katelde suhtes. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
            3.1.1.   Energiatõhusus
            
            
               Tabel 13
            
            PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed raske kütteõli ja/või gaasiõli põletamisel kateldes
            
                        
                           Põletusüksuse tüüp
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav energiatõhususe tase
                            (99)
                            (100)
                        
                     
                  
                        
                           Elektriline netokasutegur (%)
                        
                     
                     
                        
                           Kütuse kasutamise summaarne netokasutegur (%)
                            (101)
                        
                     
                  
                        
                           Uus üksus
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev üksus
                        
                     
                     
                        
                           Uus üksus
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev üksus
                        
                     
                  
                        Raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötav katel
                     
                     
                        > 36,4 
                     
                     
                        35,6 –37,4 
                     
                     
                        80 –96 
                     
                     
                        80 –96 
                     
                  3.1.2.   NOX-i ja CO õhkuheide
            
            
               BAT 28.   Katlas raske kütteõli ja/või gaasiõli põletamisel tekkiva NOX-i õhkuheite vältimiseks või vähendamiseks, piirates samas CO õhkuheidet, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Õhu astmeline lisamine
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.3.
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Kütuse astmeline põletamine
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Suitsugaasi ringlus
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Vee/auru lisamine
                     
                     
                        Kohaldatavus on piiratud vee kättesaadavusega
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Selektiivne mittekatalüütiline taandamine
                     
                     
                        Ei kohaldata põletusseadme suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas väga erinevate koormustega.
                        Kohaldatavus võib olla piiratud põletusseadme puhul, mida käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas väga erinevate koormustega.
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Selektiivne katalüütiline taandamine
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.3.
                     
                     
                        Ei rakendata põletusseadme suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas.
                        Ei ole üldkohaldatav põletusseadme korral, mille võimsus on < 100 MWth.
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Täiustatud juhtimissüsteem
                     
                     
                        Üldkohaldatav uute põletusseadmete puhul. Vana põletusseadme puhul võib kohaldatavust piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele.
                     
                  
                        i.
                     
                     
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                     
                  
               
            
               Tabel 14
            
            PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase raske kütteõli ja/või gaasiõli põletamisel kateldes
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        Olemasolev seade (102)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (103)
                        
                     
                  
                        < 100 
                     
                     
                        75 –200 
                     
                     
                        150 –270 
                     
                     
                        100 –215 
                     
                     
                        210 –330  (104)
                        
                     
                  
                        = 100 
                     
                     
                        45 –75 
                     
                     
                        45 –100  (105)
                        
                     
                     
                        85 –100 
                     
                     
                        85 –110  (106)
                            (107)
                        
                     
                  CO heite aasta keskmine tase on orienteerivalt järgmine:
            
                        —
                     
                     
                        10–30 mg/Nm3 olemasoleva võimsusega < 100 MWth põletusseadme puhul, mida käitatakse = 1 500 tundi aastas, või uue põletusseadme puhul võimsusega < 100 MWth;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        10–20 mg/Nm3 olemasoleva võimsusega = 100 MWth põletusseadme puhul, mida käitatakse = 1 500 tundi aastas, või uue põletusseadme puhul võimsusega = 100 MWth.
                     
                  3.1.3.   SOX-i, HCl-i ja HF-i õhkuheide
            
            
               BAT 29.   Selleks, et vältida või vähendada SOX-i, HCl-i ja HF-i õhkuheidet raske kütteõli ja/või gaasiõli põletamisel kateldes, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Sorbendi sissepritsimine hõrenduse all olevasse gaasikäiku (duct sorbent injection, DSI)
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Pihustusega kuivabsorber
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Suitsugaasikondensaator
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Suitsugaasi märgväävlitustamine
                        (märg-FGD)
                     
                     
                        Põletusseadmete korral võimsusega < 300 MWth võivad selle meetodi kasutamist piirata tehnilised ja majanduslikud piirangud.
                        Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Suitsugaasi väävlitustamine mereveega
                     
                     
                        Põletusseadmete korral võimsusega < 300 MWth võivad selle meetodi kasutamist piirata tehnilised ja majanduslikud piirangud.
                        Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                     
                  
               
            
               Tabel 15
            
            PVTga saavutatav SO2 õhkuheite tase raske kütteõli ja/või gaasiõli põletamisel kateldes
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase SO2 puhul (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (108)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (109)
                        
                     
                  
                        < 300 
                     
                     
                        50 –175 
                     
                     
                        50 –175 
                     
                     
                        150 –200 
                     
                     
                        150 –200  (110)
                        
                     
                  
                        = 300 
                     
                     
                        35 –50 
                     
                     
                        50 –110 
                     
                     
                        50 –120 
                     
                     
                        150 –165  (111)
                            (112)
                        
                     
                  3.1.4.   Tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide õhkuheide
            
            
               BAT 30.   Selleks, et vältida või vähendada tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide õhkuheidet raske kütteõli ja/või gaasiõli põletamisel kateldes, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Elektrifilter (ESP)
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Kottfilter
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Multitsüklonid
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                        Multitsükloneid võib kasutada kombineeritult muude tolmueemaldusmeetoditega
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Suitsugaasi kuiv või poolkuiv väävlitustamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                        Meetodit kasutatakse peamiselt SOX-i, HCl-i ja HF-i heite vähendamiseks.
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Suitsugaasi märgväävlitustamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                        Meetodit kasutatakse peamiselt SOX-i, HCl-i ja HF-i heite vähendamiseks.
                     
                     
                        Kohaldatavus vt PVT 29
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                     
                     
                        Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                     
                  
               
            
               Tabel 16
            
            PVTga saavutatav tolmu õhkuheite tase raske kütteõli ja/või gaasiõli põletamisel kateldes
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase tolmu puhul (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (113)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (114)
                        
                     
                  
                        < 300 
                     
                     
                        2 –10 
                     
                     
                        2 –20 
                     
                     
                        7 –18 
                     
                     
                        7 –22  (115)
                        
                     
                  
                        = 300 
                     
                     
                        2 –5 
                     
                     
                        2 –10 
                     
                     
                        7 –10 
                     
                     
                        7 –11  (116)
                        
                     
                  
               3.2.   Raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavad mootorid
            
            Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad raskel kütteõlil või gaasiõlil töötavate kolbmootorite puhul. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
            Raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavate mootorite puhul ei pruugi NOX-i, SO2 ja tolmu heite vähendamise sekundaarmeetodid olla kohaldatavad mootoritele saartel, mis kuuluvad väiksesse isoleeritud süsteemi (1) või isoleeritud mikrosüsteemi (2), arvestades tehnilisi, majanduslikke ja logistilisi või taristuga seotud piiranguid, kuni need ühendatakse mandri elektrivõrkudega või luuakse juurdepääs maagaasitaristule. Selliste mootorite korral kohaldatakse PVTga saavutatavaid heitetasemeid seepärast üksnes väikestes isoleeritud süsteemides või isoleeritud mikrosüsteemides alates 1. jaanuarist 2025 uute mootorite puhul ja alates 1. jaanuarist 2030 olemasolevate mootorite puhul.
            
                        (1)
                     
                     
                        Nagu on määratletud direktiivi 2009/72/EÜ artikli 2 punktis 26.
                     
                  
                        (2)
                     
                     
                        Nagu on määratletud direktiivi 2009/72/EÜ artikli 2 punktis 27.
                     
                  3.2.1.   Energiatõhusus
            
            
               BAT 31.   Selleks, et suurendada raskel kütteõlil või gaasiõlil töötavate kolbmootorite energiatõhusust, on PVT kasutada sobivat kombinatsiooni allpool ja PVTs 12 esitatud meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Kombineeritud tsükkel
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                     
                     
                        Üldkohaldatav uute üksuste suhtes, mida käitatakse vähemalt 1 500  tundi aastas.
                        Kohaldatav olemasolevate üksuste suhtes, arvestades piiranguid, mis on seotud aurutsükli ülesehituse ja kasutatava ruumi suurusega.
                        Ei kohaldata olemasolevate üksuste suhtes, mida käitatakse alla 1 500  tunni aastas.
                     
                  
               
            
               Tabel 17
            
            PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed raske kütteõli ja/või gaasiõli põletamisel kolbmootorites
            
                        
                           Põletusüksuse tüüp
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav energiatõhususe tase
                            (117)
                        
                     
                  
                        
                           Elektriline netokasutegur (%)
                            (118)
                        
                     
                  
                        
                           Uus üksus
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev üksus
                        
                     
                  
                        Raskel kütteõlil või gaasiõlil töötav kolbmootor – ühetsükliline mootor
                     
                     
                        41,5 –44,5  (119)
                        
                     
                     
                        38,3 –44,5  (119)
                        
                     
                  
                        Raskel kütteõlil või gaasiõlil töötav kolbmootor – kombineeritud tsükliga kolbmootor
                     
                     
                        > 48  (120)
                        
                     
                     
                        PVTga saavutatav energiatõhususe tase puudub.
                     
                  3.2.2.   NOX-i, CO ja lenduvate orgaaniliste ühendite õhkuheide
            
            
               BAT 32.   Selleks, et vältida või vähendada NOX-i õhkuheidet raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavate kolbmootorite käitamisel, on PVT kasutada üht või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Vähese NOX-i heitega põletamine diiselmootori puhul
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.3.
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Heitgaasitagastus (EGR)
                     
                     
                        Ei ole kohaldatav neljataktiliste mootorite suhtes
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Vee/auru lisamine
                     
                     
                        Kohaldatavus on piiratud vee kättesaadavusega.
                        Kohaldatavus võib olla piiratud, kui moderniseerimispakett ei ole kättesaadav.
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Selektiivne katalüütiline taandamine
                     
                     
                        Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine
                     
                  
               BAT 33.   Selleks, et vältida või vähendada CO ja lenduvate orgaaniliste ühendite õhkuheidet raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavate kolbmootorite käitamisel, on PVT kasutada ühte järgmistest meetoditest või mõlemaid koos.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Põlemisprotsessi optimeerimine
                     
                     
                         
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Oksüdatsioonikatalüsaatorid
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.3.
                     
                     
                        Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Kohaldatavust võib piirata kütuse suur väävlisisaldus.
                     
                  
               
            
               Tabel 18
            
            PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavate kolbmootorite käitamisel
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (121)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (122)
                            (123)
                        
                     
                  
                        = 50 
                     
                     
                        115 –190  (124)
                        
                     
                     
                        125 –625 
                     
                     
                        145 –300 
                     
                     
                        150 –750 
                     
                  Olemasoleval põletusseadmel, milles põletatakse üksnes rasket kütteõli ja mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, ja uuel üksnes rasket kütteõli kasutaval seadmel:
            
                        —
                     
                     
                        on aasta keskmine CO heite tase üldiselt 50–175 mg/Nm3;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        on proovivõtuperioodi keskmine summaarne lenduvate orgaaniliste ühendite heite tase üldiselt 10–40 mg/Nm3.
                     
                  3.2.3.   SOX-i, HCl-i ja HF-i õhkuheide
            
            
               BAT 34.   Selleks, et vältida või vähendada SOX-i, HCl-i ja HF-i õhkuheidet raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavate kolbmootorite käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.4.
                     
                     
                        Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Sorbendi sissepritsimine hõrenduse all olevasse gaasikäiku (duct sorbent injection, DSI)
                     
                     
                        Olemasoleva põletusseadme puhul võib esineda tehnilisi piiranguid.
                        Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Suitsugaasi märgväävlitustamine
                     
                     
                        Põletusseadmete korral võimsusega < 300 MWth võivad selle meetodi kohaldamist piirata tehnilised ja majanduslikud piirangud.
                        Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas
                     
                  
               
            
               Tabel 19
            
            PVTga saavutatav SO2 õhkuheite tase raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavate kolbmootorite käitamisel
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase SO2 puhul (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (125)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (126)
                        
                     
                  
                        Kõik suurused
                     
                     
                        45 –100 
                     
                     
                        100 –200  (127)
                        
                     
                     
                        60 –110 
                     
                     
                        105 –235  (127)
                        
                     
                  3.2.4.   Tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide õhkuheide
            
            
               BAT 35.   Selleks, et vältida või vähendada tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide õhkuheidet raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavate kolbmootorite käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.5.
                     
                     
                        Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Elektrifilter (ESP)
                     
                     
                        Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Kottfilter
                     
                  
               
            
               Tabel 20
            
            PVTga saavutatav tolmu õhkuheite tase raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavate kolbmootorite käitamisel
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase tolmu puhul (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (128)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (129)
                        
                     
                  
                        = 50 
                     
                     
                        5 –10 
                     
                     
                        5 –35 
                     
                     
                        10 –20 
                     
                     
                        10 –45 
                     
                  
               3.3.   Gaasiõlil töötavad gaasiturbiinid
            
            Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad gaasiõlil töötavate gaasiturbiinide puhul. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
            3.3.1.   Energiatõhusus
            
            
               BAT 36.   Selleks, et suurendada gaasiõlil töötavate gaasiturbiinide energiatõhusust, on PVT kasutada sobivat kombinatsiooni allpool ja PVTs 12 esitatud meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Kombineeritud tsükkel
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                     
                     
                        Üldkohaldatav uute üksuste suhtes, mida käitatakse vähemalt 1 500  tundi aastas.
                        Kohaldatav olemasolevate üksuste suhtes, arvestades piiranguid, mis on seotud aurutsükli ülesehituse ja kasutatava ruumi suurusega.
                        Ei kohaldata olemasolevate üksuste suhtes, mida käitatakse alla 1 500  tunni aastas.
                     
                  
               
            
               Tabel 21
            
            PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed gaasiõlil töötavate gaasiturbiinide puhul
            
                        
                           Põletusüksuse tüüp
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav energiatõhususe tase
                            (130)
                        
                     
                  
                        
                           Elektriline netokasutegur (%)
                            (131)
                        
                     
                  
                        
                           Uus üksus
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev üksus
                        
                     
                  
                        Gaasiõlil töötav avatud tsükliga gaasiturbiin
                     
                     
                        > 33 
                     
                     
                        25 –35,7 
                     
                  
                        Gaasiõlil töötav kombineeritud tsükliga gaasiturbiin
                     
                     
                        > 40 
                     
                     
                        33 –44 
                     
                  3.3.2.   NOX-i ja CO õhkuheide
            
            
               BAT 37.   Selleks, et vältida või vähendada NOX-i õhkuheidet gaasiõlil töötavate gaasiturbiinide käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Vee/auru lisamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                     
                     
                        Kohaldatavus võib olla piiratud vee kättesaadavusega.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                     
                     
                        Kohaldatav üksnes sellistele turbiinimudelitele, mille jaoks on turul kättesaadavad vähe lämmastikoksiide tekitavad põletid.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Selektiivne katalüütiline taandamine
                     
                     
                        Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine
                     
                  
               BAT 38.   Selleks, et vältida või vähendada CO õhkuheidet gaasiõlil töötavate gaasiturbiinide käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Põlemisprotsessi optimeerimine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Oksüdatsioonikatalüsaatorid
                     
                     
                        Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine
                     
                  Orienteerivalt on NOX-i õhkuheide gaasiõli põletamisel kahekütuselises gaasiturbiinis, mida kasutatakse avariiolukorras ja alla 500 tunni aastas, üldiselt 145–250 mg/Nm3 ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmisena.
            3.3.3.   SOX-i ja tolmu õhkuheide
            
            
               BAT 39.   Selleks, et vältida või vähendada SOX-i ja tolmu õhkuheidet gaasiõlil töötavate gaasiturbiinide käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                     
                     
                        Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                     
                  
               
            
               Tabel 22
            
            PVTga saavutatav SO2 ja tolmu õhkuheite tase gaasiõli põletamisel gaasiturbiinides, kaasa arvatud kahekütuselised gaasiturbiinid
            
                        
                           Põletusseadme tüüp
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           SO2
                           
                        
                     
                     
                        
                           Tolm
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                            (132)
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                            (133)
                        
                     
                     
                        
                           Aasta keskmine
                            (132)
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                            (133)
                        
                     
                  
                        Uued ja olemasolevad seadmed
                     
                     
                        35 –60 
                     
                     
                        50 –66 
                     
                     
                        2 –5 
                     
                     
                        2 –10 
                     
                  4.   PVT-JÄRELDUSED GAASILISTE KÜTUSTE PÕLETAMISE KOHTA
            
               4.1.   PVT-järeldused maagaasi põletamise kohta
            
            Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad maagaasi põletamisele. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1. Neid ei kohaldata avamereplatvormidel asuvatele põletusseadmetele; viimaseid on käsitletud punktis 4.3.
            4.1.1.   Energiatõhusus
            
            
               BAT 40.   Selleks, et suurendada maagaasi põletamise energiatõhusust, on PVT kasutada sobivat kombinatsiooni allpool ja PVTs 12 esitatud meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Kombineeritud tsükkel
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                     
                     
                        Üldkohaldatav uue gaasiturbiini ja mootori suhtes, välja arvatud sellised, mida käitatakse alla 1 500  tunni aastas.
                        Kohaldatav olemasoleva gaasiturbiini ja mootori suhtes, arvestades piiranguid, mis on seotud aurutsükli ülesehituse ja kasutatava ruumi suurusega.
                        Ei kohaldata olemasoleva gaasiturbiini ja mootori suhtes, mida käitatakse alla 1 500  tunni aastas.
                        Ei kohaldata mehaanilise ajamisüsteemiga gaasiturbiini suhtes, mida käitatakse perioodilises režiimis, ulatuslike koormusemuutuste ning sagedaste käivitamiste ja seiskamistega.
                        Ei kohaldata katelde suhtes.
                     
                  
               
            
               Tabel 23
            
            PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed maagaasi põletamise puhul
            
                        
                           Põletusüksuse tüüp
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav energiatõhususe tase
                            (134)
                            (135)
                        
                     
                  
                        
                           Elektriline netokasutegur (%)
                        
                     
                     
                        
                           Kütuse kasutamise summaarne netokasutegur (%)
                            (136)
                            (137)
                        
                     
                     
                        
                           Mehaanilise energia netokasutegur (%)
                            (137)
                            (138)
                        
                     
                  
                        
                           Uus üksus
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev üksus
                        
                     
                     
                        
                           Uus üksus
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev üksus
                        
                     
                  
                        
                           Gaasimootor
                        
                     
                     
                        39,5 –44  (139)
                        
                     
                     
                        35 –44  (139)
                        
                     
                     
                        56 –85  (139)
                        
                     
                     
                        PVTga saavutatav energiatõhususe tase puudub.
                     
                  
                        
                           Gaasikatel
                        
                     
                     
                        39 –42,5 
                     
                     
                        38 –40 
                     
                     
                        78 –95 
                     
                     
                        PVTga saavutatav energiatõhususe tase puudub.
                     
                  
                        
                           Avatud tsükliga gaasiturbiin,
                        
                        
                           = 50 MWth
                        
                     
                     
                        36 –41,5 
                     
                     
                        33 –41,5 
                     
                     
                        PVTga saavutatav energiatõhususe tase väärtus puudub.
                     
                     
                        36,5 –41 
                     
                     
                        33,5 –41 
                     
                  
                        
                           Kombineeritud tsükliga gaasiturbiin (CCGT)
                        
                     
                  
                        CCGT, 50–600 MWth
                        
                     
                     
                        53 –58,5 
                     
                     
                        46 –54 
                     
                     
                        PVTga saavutatav energiatõhususe tase puudub.
                     
                     
                        PVTga saavutatav energiatõhususe tase puudub.
                     
                  
                        CCGT, = 600 MWth
                        
                     
                     
                        57 –60,5 
                     
                     
                        50 –60 
                     
                     
                        PVTga saavutatav energiatõhususe tase puudub.
                     
                     
                        PVTga saavutatav energiatõhususe tase puudub.
                     
                  
                        Soojus- ja elektrienergia koostootmisjaam, CCGT, 50–600 MWth
                        
                     
                     
                        53 –58,5 
                     
                     
                        46 –54 
                     
                     
                        65 –95 
                     
                     
                        PVTga saavutatav energiatõhususe tase puudub.
                     
                  
                        Soojus- ja elektrienergia koostootmisjaam, CCGT, = 600 MWth
                        
                     
                     
                        57 –60,5 
                     
                     
                        50 –60 
                     
                     
                        65 –95 
                     
                     
                        PVTga saavutatav energiatõhususe tase puudub.
                     
                  4.1.2.   NOX-i, CO, muude lenduvate orgaaniliste ühendite kui metaan ja metaani (CH4) õhkuheide
            
            
               BAT 41.   Selleks, et vältida või vähendada NOX-i õhkuheidet maagaasi põletamisel kateldes, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Õhu astmeline lisamine ja/või kütuse astmeline põletamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Õhu astmelist lisamist rakendatakse sageli vähe lämmastikoksiide tekitavate põletite puhul
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Suitsugaasi ringlus
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Täiustatud juhtimissüsteem
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Seda meetodit kasutatakse sageli koos muude meetoditega; alla 500 tunni aastas käitatavate põletusseadmete korral võidakse kasutada ainsa meetodina
                     
                     
                        Vana põletusseadme puhul võib kohaldatavust piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele.
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Põletusõhu temperatuuri langetamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                     
                     
                        Üldkohaldatav, arvestades protsessi vajadustega seotud piiranguid
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Selektiivne mittekatalüütiline taandamine (SNCR)
                     
                     
                        Ei kohaldata põletusseadme suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas väga erinevate koormustega.
                        Kohaldatavus võib olla piiratud põletusseadmete puhul, mida käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas väga erinevate koormustega.
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Selektiivne katalüütiline taandamine (SCR)
                     
                     
                        Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Ei ole üldkohaldatav põletusseadmetele võimsusega < 100 MWth.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas
                     
                  
               BAT 42.   Selleks, et vältida või vähendada NOX-i õhkuheidet maagaasil töötavate gaasiturbiinide käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Täiustatud juhtimissüsteem
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Seda meetodit kasutatakse sageli koos muude meetoditega; alla 500 tunni aastas käitatavate põletusseadmete korral võidakse kasutada ainsa meetodina.
                     
                     
                        Vana põletusseadme puhul võib kohaldatavust piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Vee/auru lisamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                     
                     
                        Kohaldatavus võib olla piiratud vee kättesaadavusega.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Vähe lämmastikoksiide tekitavad kuivpõletid
                     
                     
                        Kohaldatavus võib olla piiratud turbiinide puhul, mille jaoks moderniseerimispakett ei ole kättesaadav või millele on paigaldatud vee/auru lisamise süsteemid
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Madalkoormuse projektilahendus
                     
                     
                        Protsessi juhtimise ja sellekohaste vahendite kohandamine hea põlemistõhususe hoidmisele, kui nõudlus energia järele muutub, näiteks siseneva õhuvoolu juhtimise suutlikkuse parandamisega või põlemisprotsessi jagamisega sõltumatuteks põlemisetappideks
                     
                     
                        Kohaldatavust võib piirata gaasiturbiini konstruktsioon
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                     
                     
                        Üldkohaldatav lisapõletamisele soojustagastusega aurugeneraatoris (heat recovery steam generators, HRSG) kombineeritud tsükliga gaasiturbiini (CCGT) kasutavas põletusseadmes
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Selektiivne katalüütiline taandamine (SCR)
                     
                     
                        Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Ei ole üldkohaldatav olemasoleva põletusseadme suhtes võimsusega < 100 MWth.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas.
                     
                  
               BAT 43.   Selleks, et vältida või vähendada NOX-i õhkuheidet maagaasil töötavate mootorite käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Täiustatud juhtimissüsteem
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Seda meetodit kasutatakse sageli koos muude meetoditega; alla 500 tunni aastas käitatavate põletusseadmete korral võidakse kasutada ainsa meetodina.
                     
                     
                        Vana põletusseadme puhul võib kohaldatavust piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Lahjasegupõletus
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Üldkohaldatav kombineeritult selektiivse katalüütilise taandamisega
                     
                     
                        Kohaldatakse üksnes uute gaasil töötavate mootorite suhtes
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Täiustatud lahjasegupõletus
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.3.
                     
                     
                        Kohaldatav üksnes uute süüteküünlaga mootorite puhul
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Selektiivne katalüütiline taandamine
                     
                     
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine.
                        Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas
                     
                  
               BAT 44.   Selleks, et vältida või vähendada CO õhkuheidet maagaasi põletamisel, on PVT tagada optimeeritud põlemine ja/või kasutada oksüdatsioonikatalüsaatoreid.
            
            
               Kirjeldus
            
            Vt kirjeldused, punkt 10.8.3.
            
               Tabel 24
            
            PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase maagaasi põletamisel gaasiturbiinides
            
                        
                           Põletusseadme tüüp
                        
                     
                     
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                            (140)
                            (141)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                        
                        
                            (142)
                            (143)
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Avatud tsükliga gaasiturbiinid (open-cycle gas turbines, OCGT)
                            (144)
                            (145)
                        
                     
                  
                        Uus OCGT
                     
                     
                        = 50 
                     
                     
                        15 –35 
                     
                     
                        25 –50 
                     
                  
                        Olemasolev OCGT (v.a mehaanilise ajamiga turbiinirakendused) – kõik seadmed, mida käitatakse 500 või rohkem tundi aastas
                     
                     
                        = 50 
                     
                     
                        15 –50 
                     
                     
                        25 –55  (146)
                        
                     
                  
                        
                           Kombineeritud tsükliga gaasiturbiinid (combined-cycle gas turbines, CCGT)
                            (144)
                            (147)
                        
                     
                  
                        Uus CCGT
                     
                     
                        = 50 
                     
                     
                        10 –30 
                     
                     
                        15 –40 
                     
                  
                        Olemasolev CCGT, mille kütuse kasutamise summaarne netokasutegur on väiksem kui 75 %
                     
                     
                        = 600 
                     
                     
                        10 –40 
                     
                     
                        18 –50 
                     
                  
                        Olemasolev CCGT, mille kütuse kasutamise summaarne netokasutegur on 75 % või suurem
                     
                     
                        = 600 
                     
                     
                        10 –50 
                     
                     
                        18 –55  (148)
                        
                     
                  
                        Olemasolev CCGT, mille kütuse kasutamise summaarne netokasutegur on väiksem kui 75 %
                     
                     
                        50 –600 
                     
                     
                        10 –45 
                     
                     
                        35 –55 
                     
                  
                        Olemasolev CCGT, mille kütuse kasutamise summaarne netokasutegur on 75 % või suurem
                     
                     
                        50 –600 
                     
                     
                        25 –50  (149)
                        
                     
                     
                        35 –55  (150)
                        
                     
                  
                        
                           Avatud ja kombineeritud tsükliga gaasiturbiinid
                        
                     
                  
                        Hiljemalt 27. novembril 2003 kasutusse võetud gaasiturbiin või olemasolev gaasiturbiin hädaolukorras kasutamiseks, mida käitatakse alla 500 tunni aastas
                     
                     
                        = 50 
                     
                     
                        PVTga saavutatav heitetase puudub
                     
                     
                        60 –140  (151)
                            (152)
                        
                     
                  
                        Olemasolev mehaanilise ajamiga gaasiturbiinirakendus – kõik seadmed, mida käitatakse vähemalt 500 tundi aastas
                     
                     
                        = 50 
                     
                     
                        15 –50  (153)
                        
                     
                     
                        25 –55  (154)
                        
                     
                  Orienteerivalt on aasta keskmine vingugaasi (CO) heide iga tüüpi olemasoleva põletusseadme korral, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, ja iga tüüpi uue põletusseadme korral üldiselt järgmine:
            
                        —
                     
                     
                        Uus avatud tsükliga gaasiturbiin (OCGT) võimsusega vähemalt 50 MWth: < 5–40 mg/Nm3. Seadme puhul, mille elektriline netokasutegur (EE) on suurem kui 39 %, võib selle vahemiku ülempiiril kasutada parandustegurit [ülempiir] × EE/39, kus EE on seadme elektriline netokasutegur või mehaaniline netokasutegur, mis on määratud ISO baaskoormuse tingimustes.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Olemasolev OCGT võimsusega vähemalt 50 MWth (v.a mehaanilise ajamiga turbiinirakendused): < 5–40 mg/Nm3. Olemasoleva seadme korral, mida ei saa varustada lisaseadmega NOX-i heite vähendamiseks kuivmeetodil, on selle vahemiku ülempiir üldiselt 80 mg/Nm3 või madalal koormusel töötava seadme korral 50 mg/Nm3.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Uus kombineeritud tsükliga gaasiturbiin (CCGT) võimsusega vähemalt 50 MWth: < 5–30 mg/Nm3. Seadme puhul, mille elektriline netokasutegur (EE) on suurem kui 55 %, võib selle vahemiku ülempiiril kasutada parandustegurit [ülempiir] × EE/55, kus EE on seadme elektriline netokasutegur, mis on määratud ISO baaskoormuse tingimustes.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Olemasolev CCGT võimsusega vähemalt 50 MWth: < 5–30 mg/Nm3. Madalal koormusel töötava seadme korral on selle vahemiku ülempiir üldiselt 50 mg/Nm3
                        
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Olemasolev gaasiturbiin võimsusega vähemalt 50 MWth mehaanilise ajamiga rakenduse puhul: < 5–40 mg/Nm3. Madalal koormusel töötava seadme korral on selle vahemiku ülempiir üldiselt 50 mg/Nm3.
                     
                  Kui gaasiturbiin on varustatud vähe lämmastikoksiide tekitava kuivpõletiga, kehtivad need orienteerivad PVTga saavutatavad heitetasemed ainult siis, kui nimetatud põleti on kasutuses.
            
               Tabel 25
            
            PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase maagaasi põletamisel kateldes ja mootorites
            
                        
                           Põletusseadme tüüp
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                            (155)
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (156)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (157)
                        
                     
                  
                        Katel
                     
                     
                        10 –60 
                     
                     
                        50 –100 
                     
                     
                        30 –85 
                     
                     
                        85 –110 
                     
                  
                        Mootor  (158)
                        
                     
                     
                        20 –75 
                     
                     
                        20 –100 
                     
                     
                        55 –85 
                     
                     
                        55 –110  (159)
                        
                     
                  CO heite aasta keskmine tase on orienteerivalt järgmine:
            
                        —
                     
                     
                        < 5–40 mg/Nm3 olemasoleva katla korral, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        < 5–15 mg/Nm3 uue katla puhul;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        < 30–100 mg/Nm3 olemasoleva mootori korral, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, ja uue mootori korral.
                     
                  
               BAT 45.   Selleks, et vältida või vähendada metaanivabade lenduvate orgaaniliste ühendite ja metaani (CH4) õhkuheidet maagaasi põletamisel lahjasegul töötavates sädesüütega gaasimootorites, on PVT tagada optimeeritud põlemine ja/või kasutada oksüdatsioonikatalüsaatoreid.
            
            
               Kirjeldus
            
            Vt kirjeldused, punkt 10.8.3. Oksüdatsioonikatalüsaatorid ei ole tõhusad selliste küllastunud süsivesinike heite vähendamisel, milles on vähem kui neli süsinikuaatomit.
            
               Tabel 26
            
            PVTga saavutatav formaldehüüdi ja CH4 õhkuheite tase maagaasi põletamisel lahjasegul töötavates sädesüütega gaasimootorites
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Formaldehüüd
                        
                     
                     
                        
                           CH4
                           
                        
                     
                  
                        
                           Proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus või olemasolev seade
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                        
                     
                  
                        = 50 
                     
                     
                        5 –15  (160)
                        
                     
                     
                        215 –500  (161)
                        
                     
                     
                        215 –560  (160)
                            (161)
                        
                     
                  
               4.2.   PVT-järeldused raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamise kohta
            
            Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad raua- ja terasetööstuse protsessigaaside (kõrgahjugaas, koksiahjugaas, hapnikkonverteri gaas) põletamisele kas üksikult, kombineeritult või koos muude gaasiliste ja/või vedelate kütustega. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
            4.2.1.   Energiatõhusus
            
            
               BAT 46.   Selleks, et suurendada raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamise energiatõhusust, on PVT kasutada sobivat kombinatsiooni allpool ja PVTs 12 esitatud meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Protsessigaaside juhtimise süsteem
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                     
                     
                        Kohaldatav üksnes integreeritud terasetehaste suhtes
                     
                  
               
            
               Tabel 27
            
            PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel kateldes
            
                        
                           Põletusüksuse tüüp
                        
                     
                     
                        PVTga saavutatav energiatõhususe tase  (162)
                            (163)
                        
                     
                  
                        
                           Elektriline netokasutegur (%)
                        
                     
                     
                        
                           Kütuse kasutamise summaarne netokasutegur (%)
                            (164)
                        
                     
                  
                        Olemasolev mitmekütuseline gaasipõletuskatel
                     
                     
                        30 –40 
                     
                     
                        50 –84 
                     
                  
                        Uus mitmekütuseline gaasipõletuskatel  (165)
                        
                     
                     
                        36 –42,5 
                     
                     
                        50 –84 
                     
                  
               
            
               Tabel 28
            
            PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel kombineeritud tsükliga gaasiturbiinis (CCGT)
            
                        
                           Põletusüksuse tüüp
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav energiatõhususe tase
                            (166)
                            (167)
                        
                     
                  
                        
                           Elektriline netokasutegur (%)
                        
                     
                     
                        
                           Kütuse kasutamise summaarne netokasutegur (%)
                            (168)
                        
                     
                  
                        
                           Uus üksus
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev üksus
                        
                     
                  
                        Soojus- ja elektrienergia koostootmisjaam, CCGT
                     
                     
                        > 47 
                     
                     
                        40 –48 
                     
                     
                        60 –82 
                     
                  
                        CCGT
                     
                     
                        > 47 
                     
                     
                        40 –48 
                     
                     
                        PVTga saavutatav energiatõhususe tase puudub.
                     
                  4.2.2.   NOX-i ja CO õhkuheide
            
            
               BAT 47.   Selleks, et vältida või vähendada NOX-i õhkuheidet raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel kateldes, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Erikonstruktsiooniga, olenevalt kütuse tüübist eri ridadesse paigaldatud, või mitme kütuse põletamiseks (nt mitu spetsiaalset düüsi eri kütuste põletamiseks või koos kütuste eelsegu valmistamisega) vajalike erifunktsioonidega vähe lämmastikoksiide tekitavad põletid
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Õhu astmeline lisamine
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.3.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Kütuse astmeline põletamine
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Suitsugaasi ringlus
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Protsessigaaside juhtimise süsteem
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                     
                     
                        Üldkohaldatav nende piirangute raames, mis on seotud eri kütusetüüpide kättesaadavusega.
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Täiustatud juhtimissüsteem
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Seda meetodit kasutatakse koos muude meetoditega.
                     
                     
                        Vana põletusseadme puhul võib kohaldatavust piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele.
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Selektiivne mittekatalüütiline taandamine (SNCR)
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.3.
                     
                     
                        Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Selektiivne katalüütiline taandamine (SCR)
                     
                     
                        Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Ei ole üldiselt kohaldatav põletusseadme suhtes võimsusega < 100 MWth.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine ja põletusseadme konfiguratsioon.
                     
                  
               BAT 48.   Selleks, et vältida või vähendada NOX-i õhkuheidet raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel kombineeritud tsükliga gaasiturbiinis, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Protsessigaaside juhtimise süsteem
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                     
                     
                        Üldkohaldatav nende piirangute raames, mis on seotud eri kütusetüüpide kättesaadavusega
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Täiustatud juhtimissüsteem
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Seda meetodit kasutatakse koos muude meetoditega.
                     
                     
                        Vana põletusseadme puhul võib kohaldatavust piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Vee/auru lisamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Kahekütuselistes gaasiturbiinides, milles raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel kasutatakse vähe lämmastikoksiide tekitavat kuivpõletit, kasutatakse maagaasi põletamisel tavaliselt vee/auru lisamist.
                     
                     
                        Kohaldatavus võib olla piiratud vee kättesaadavusega.
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Vähe lämmastikoksiide tekitavad kuivpõletid
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Vähe lämmastikoksiide tekitav kuivpõleti, millega põletatakse raua- ja terasetööstuse protsessigaase, erineb põletist, mida kasutatakse üksnes maagaasi põletamiseks.
                     
                     
                        Kasutatakse piirangutega, mis on seotud raua- ja terasetööstuse protsessigaaside, näiteks koksiahjugaasi reaktsioonivõimega.
                        Kohaldatavus võib olla piiratud turbiinide puhul, mille jaoks moderniseerimispakett ei ole kättesaadav või millele on paigaldatud vee/auru lisamise süsteemid
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                     
                     
                        Kohaldatav üksnes lisapõletamisele soojustagastusega aurugeneraatoris (heat recovery steam generator, HRSG) kombineeritud tsükliga gaasiturbiini (CCGT) kasutavas põletusseadmes
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Selektiivne katalüütiline taandamine
                     
                     
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine
                     
                  
               BAT 49.   Selleks, et vältida või vähendada CO õhkuheidet raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                         
                     
                     
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Põlemisprotsessi optimeerimine
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.3.
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Oksüdatsioonikatalüsaatorid
                     
                     
                        Kohaldatav üksnes kombineeritud tsükliga gaasiturbiini (CCGT) suhtes.
                        Kohaldatavust võivad piirata ruumipuudus, koormusega seotud nõuded ja kütuse suur väävlisisaldus.
                     
                  
               
            
               Tabel 29
            
            PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase 100 % raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel
            
                        
                           Põletusseadme tüüp
                        
                     
                     
                        
                           O2 võrdlustase (mahuprotsent)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                            (169)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        Uus katel
                     
                     
                        3 
                     
                     
                        15 –65 
                     
                     
                        22 –100 
                     
                  
                        Olemasolev katel
                     
                     
                        3 
                     
                     
                        20 –100  (170)
                            (171)
                        
                     
                     
                        22 –110  (170)
                            (172)
                            (173)
                        
                     
                  
                        Uus CCGT
                     
                     
                        15 
                     
                     
                        20 –35 
                     
                     
                        30 –50 
                     
                  
                        Olemasolev CCGT
                     
                     
                        15 
                     
                     
                        20 –50  (170)
                            (171)
                        
                     
                     
                        30 –55  (173)
                            (174)
                        
                     
                  CO heite aasta keskmine tase on orienteerivalt järgmine:
            
                        —
                     
                     
                        < 5–100 mg/Nm3 olemasoleva katla korral, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        < 5–35 mg/Nm3 uue katla korral;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        < 5–20 mg/Nm3 olemasoleva CCGT korral, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, või uue CCGT korral.
                     
                  4.2.3.   SOX-i õhkuheide
            
            
               BAT 50.   Selleks, et vältida või vähendada SOX-i õhkuheidet raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Protsessigaaside juhtimise süsteem ja abikütuste valimise võimalused
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                        Kuivõrd seda võimaldavad raua- ja terasetootmise tingimused, kasutatakse maksimaalselt järgmist:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    kütuste hulgas peaks enamiku moodustama madala väävlisisaldusega kõrgahjugaas;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    selline kütuste segu, mille keskmine väävlisisaldus on madal, nt üksikprotsessidest pärinevad väga madala väävlisisaldusega kütused:
                                    
                                                —
                                             
                                             
                                                kõrgahjugaas väävlisisaldusega < 10 mg/Nm3;
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                koksiahjugaas väävlisisaldusega < 300 mg/Nm3;
                                             
                                          
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    ja abikütused, nagu:
                                    
                                                —
                                             
                                             
                                                maagaas;
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                vedelkütused väävlisisaldusega mitte üle 0,4 % (kateldes).
                                             
                                          
                              Suure väävlisisaldusega kütuste kasutamine piiratud koguses.
                     
                     
                        Üldkohaldatav nende piirangute raames, mis on seotud eri kütusetüüpide kättesaadavusega.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Koksiahjugaasi eeltöötlemine raua- ja terasetootmisettevõttes
                     
                     
                        Kasutatakse ühte järgmistest meetoditest:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    väävlitustamine absorptsioonisüsteemidega;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    oksüdatiivne märgväävlitustamine
                                 
                              
                     
                        Kohaldatav üksnes koksiahjugaasi põletamise seadmete puhul
                     
                  
               
            
               Tabel 30
            
            PVTga saavutatav SO2-i õhkuheite tase 100 % raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel
            
                        
                           Põletusseadme tüüp
                        
                     
                     
                        
                           O2 võrdlustase (%)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase SO2 puhul (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                            (175)
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                            (176)
                        
                     
                  
                        Uus või olemasolev katel
                     
                     
                        3 
                     
                     
                        25 –150 
                     
                     
                        50 –200  (177)
                        
                     
                  
                        Uus või olemasolev CCGT
                     
                     
                        15 
                     
                     
                        10 –45 
                     
                     
                        20 –70 
                     
                  4.2.4.   Tolmu õhkuheide
            
            
               BAT 51.   Selleks, et vähendada tolmu õhkuheidet raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Kütuse valimine/juhtimine
                     
                     
                        Kasutatakse protsessigaaside ja abikütuste segu, mille keskmine tolmu- või tuhasisaldus on väike
                     
                     
                        Üldkohaldatav nende piirangute raames, mis on seotud eri kütusetüüpide kättesaadavusega.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Kõrgahjugaasi eeltöötlemine raua- ja terasetootmisettevõttes
                     
                     
                        Kasutatakse üht või mitut tolmuärastusvahendit (deflektor, tolmupüüdur, tsüklon, elektrifilter) ja/või järgnevat tolmuvähendusmeetodit (Venturi skraber, restskraber, rõngasskraber, märgelektrifilter, desintegraator)
                     
                     
                        Kohaldatav üksnes kõrgahjugaasi põletamise korral
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Hapnikkonverteri gaasi eeltöötlemine raua- ja terasetootmisettevõttes
                     
                     
                        Tolmuärastuse kuiv- (nt elektrifilter või kottfilter) või märgmeetodi (märgelektrifilter või skraber) kasutamine. Lähem kirjeldus on esitatud raua- ja terasetootmise BREF-dokumendis
                     
                     
                        Kohaldatav üksnes konverterigaasi põletamise korral
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Elektrifilter (ESP)
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.5.
                     
                     
                        Kohaldatav üksnes põletusseadme puhul, kus suure osa põletatavast kütusest moodustavad suure tuhasisaldusega abikütused
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Kottfilter
                     
                  
               
            
               Tabel 31
            
            PVTga saavutatav tolmu õhkuheite tase 100 % raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel
            
                        
                           Põletusseadme tüüp
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase tolmu puhul (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                            (178)
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                            (179)
                        
                     
                  
                        Uus või olemasolev katel
                     
                     
                        2 –7 
                     
                     
                        2 –10 
                     
                  
                        Uus või olemasolev CCGT
                     
                     
                        2 –5 
                     
                     
                        2 –5 
                     
                  
               4.3.   PVT-järeldused gaas- ja/või vedelkütuste põletamise kohta avamereplatvormidel
            
            Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad gaas- ja/või vedelkütuste põletamisele avamereplatvormidel. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
            
               BAT 52.   Selleks, et parandada avamereplatvormidel gaas- ja/või vedelkütuste põletamise üldist keskkonnamõju, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Protsessi optimeerimine
                     
                     
                        Protsessi optimeeritakse selleks, et vähendada nõutavat mehaanilist võimsust
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Rõhukaod võetakse kontrolli alla
                     
                     
                        Sisselaske- ja heitgaaside väljalaskesüsteeme optimeeritakse nii, et rõhukaod oleksid püsivalt võimalikult väikesed
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Kütuse etteande juhtimine
                     
                     
                        Mitme generaatori või kompressori käitamine koormusel, mis vähendab heidet
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Viiakse miinimumini nn roteeruv reserv
                     
                     
                        Kui käitamisel kasutatakse roteeruvat reservi töökindluse kaalutlustel, siis viiakse miinimumini lisaturbiinide arv, välja arvatud erandjuhud
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Kütusena kasutatakse gaasi, mis pärineb hästi reguleeritud nafta- või gaasiprotsessist, mis tagab kütuse põlemisprotsessi oluliste näitajate, nt kütteväärtuse miinimumvahemiku ja vähima väävliühendite sisalduse, et viia miinimumini SO2 moodustumine. Vedelate destillaatkütuste puhul eelistatakse madala väävlisisaldusega kütuseid
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Sissepritse ajastus
                     
                     
                        Mootorites optimeeritakse sissepritse ajastus
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Soojustagastus
                     
                     
                        Gaasiturbiini/-mootori heitgaaside kasutamine kütmisvajaduste rahuldamiseks platvormil Üldkohaldatav uue põletusseadme puhul.
                     
                     
                        Olemasoleva põletusseadme korral võib kohaldamist piirata soojusenergia nõudluse tase ja põletusseadme konstruktsioon (ruumipiirangud)
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Mitme gaasi-/naftavälja elektrivarustuse ühendamine
                     
                     
                        Keskse toiteallika kasutamine mitmel eri gaasi-/naftaväljal asuva osaleva platvormi varustamiseks
                     
                     
                        Kohaldatavus võib olla piiratud, sõltuvalt eri gaasi-/naftaväljade asukohast ja osalevate platvormide töö korraldusest, sealhulgas tootmise planeerimise, alustamise ja lõpetamise ajakavade ühitatavusest.
                     
                  
               BAT 53.   Selleks, et vältida või vähendada NOX-i õhkuheidet avamereplatvormidel gaasilise ja/või vedelkütuse põletamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Täiustatud juhtimissüsteem
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.3.
                     
                     
                        Vana põletusseadme puhul võib kohaldatavust piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Vähe lämmastikoksiide tekitavad kuivpõletid
                     
                     
                        Kohaldatav uute (standardvarustusega) gaasiturbiinide suhtes, arvestades piiranguid, mis on tingitud kütuse kvaliteedi erinevustest.
                        Kohaldatavust olemasoleva gaasiturbiini puhul võivad piirata: moderniseerimispaketi olemasolu (lahjasegupõletuse jaoks), platvormi töökorralduse keerukus ja ruumi olemasolu
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Lahjasegupõletus
                     
                     
                        Kohaldatakse üksnes uute gaasil töötavate mootorite suhtes
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                     
                     
                        Kohaldatakse üksnes katelde suhtes
                     
                  
               BAT 54.   Selleks, et vältida või vähendada CO õhkuheidet avamereplatvormidel asuvates gaasiturbiinides gaasilise ja/või vedelkütuse põletamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Põlemisprotsessi optimeerimine
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.3.
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Oksüdatsioonikatalüsaatorid
                     
                     
                        Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine ja seadmete massiga seotud piirangud.
                     
                  
               
            
               Tabel 32
            
            PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase gaasiliste kütuste põletamisel avamereplatvormidel asuvates avatud tsükliga gaasiturbiinides
            
                        
                           Põletusseadme tüüp
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                            (180)
                        
                     
                  
                        
                           Proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        Uus gaasiturbiin, milles põletatakse gaasilisi kütuseid  (181)
                        
                     
                     
                        15 –50  (182)
                        
                     
                  
                        Olemasolev gaasiturbiin, milles põletatakse gaasilisi kütuseid  (181)
                        
                     
                     
                        < 50 –350  (183)
                        
                     
                  CO heite keskmine tase proovivõtuperioodil on orienteerivalt järgmine:
            
                        —
                     
                     
                        avamereplatvormil gaasilisel kütusel töötava, vähemalt 1 500 tundi aastas käitatava olemasoleva gaasiturbiini puhul < 100 mg/Nm3;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        avamereplatvormil gaasilisel kütusel töötava uue gaasiturbiini puhul < 75 mg/Nm3.
                     
                  5.   PVT-JÄRELDUSED MITMEL KÜTUSEL TÖÖTAVATE PÕLETUSSEADMETE KOHTA
            
               5.1.   PVT-järeldused keemiatööstuse protsessidest saadavate kütuste põletamise kohta
            
            Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad keemiatööstuse protsessidest saadavate kütuste põletamise suhtes kas üksikult, kombineeritult või koos muude gaasiliste ja/või vedelate kütustega. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
            5.1.1.   Üldine keskkonnatoime
            
            
               BAT 55.   Selleks, et parandada keemiatööstuse protsessidest saadavate kütuste kateldes põletamise üldist keskkonnatoimet, on PVT kasutada sobivat kombinatsiooni allpool ja PVTs 6 esitatud meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Keemiatööstuse protsessidest saadavate kütuste eeltöötlemine
                     
                     
                        Kütuste põletamise üldise keskkonnatoime parandamiseks eeltöödeldakse kütuseid kas põletusseadme asukohas või mujal
                     
                     
                        Kohaldatav piirangute raames, mis on seotud kütuse omaduste ja vaba ruumi olemasoluga
                     
                  5.1.2.   Energiatõhusus
            
            
               Tabel 33
            
            PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed keemiatööstuse protsessidest saadavate kütuste põletamisel kateldes
            
                        
                           Põletusüksuse tüüp
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav energiatõhususe tase
                            (184)
                            (185)
                        
                     
                  
                        
                           Elektriline netokasutegur (%)
                        
                     
                     
                        
                           Kütuse kasutamise summaarne netokasutegur (%)
                            (186)
                            (187)
                        
                     
                  
                        
                           Uus üksus
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev üksus
                        
                     
                     
                        
                           Uus üksus
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev üksus
                        
                     
                  
                        Katlad, milles kasutatakse keemiatööstuse protsessidest saadavaid vedelaid kütuseid, sealhulgas segatult raske kütteõliga ja/või muude vedelkütustega
                     
                     
                        > 36,4 
                     
                     
                        35,6 –37,4 
                     
                     
                        80 –96 
                     
                     
                        80 –96 
                     
                  
                        Katlad, milles kasutatakse keemiatööstuse protsessidest saadavaid gaasilisi kütuseid, sealhulgas segatult maagaasi ja/või muude gaasiliste kütustega
                     
                     
                        39 –42,5 
                     
                     
                        38 –40 
                     
                     
                        78 –95 
                     
                     
                        78 –95 
                     
                  5.1.3.   NOX-i ja CO õhkuheide
            
            
               BAT 56.   Selleks, et vältida või vähendada NOX-i õhkuheidet, piirates samas CO õhkuheidet keemiatööstuse protsessidest saadavate kütuste põletamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        Kirjeldus
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.3.
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Õhu astmeline lisamine
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Kütuse astmeline lisamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Vedelkütusesegude kasutamisel tuleb rakendada kütuse astmelist põletust, milleks on vaja spetsiaalse konstruktsiooniga põletit
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Suitsugaasi ringlus
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                     
                     
                        Üldkohaldatav uue põletusseadme puhul.
                        Kohaldatav olemasoleva põletusseadme suhtes, arvestades keemiatööstuse seadmete ohutusega seotud piiranguid
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Vee/auru lisamine
                     
                     
                        Kohaldatavus võib olla piiratud vee kättesaadavusega.
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid ja/või protsessidest saadavate kütuste muid kasutusalasid
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Täiustatud juhtimissüsteem
                     
                     
                        Vana põletusseadme puhul võib kohaldatavust piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Selektiivne mittekatalüütiline taandamine
                     
                     
                        Kohaldatav olemasoleva põletusseadme suhtes, arvestades keemiatööstuse seadmete ohutusega seotud piiranguid.
                        Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Kohaldatavus võib olla piiratud põletusseadme puhul, mida käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas sagedaste kütuse vahetuste ja erinevate koormustega.
                     
                  
                        i.
                     
                     
                        Selektiivne katalüütiline taandamine
                     
                     
                        Kohaldatavus võib olla piiratud põletusseadme puhul, mida käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas sagedaste kütuse vahetuste ja erinevate koormustega.
                        Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas.
                        Ei ole üldkohaldatav põletusseadme korral, mille võimsus on < 100 MWth.
                     
                  
               
            
               Tabel 34
            
            PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase täielikult keemiatööstuse protsessidest saadud kütuste põletamisel kateldes
            
                        
                           Põletusseadmes kasutatava kütuse agregaatolek
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (188)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (189)
                        
                     
                  
                        Gaaside ja vedelike segu
                     
                     
                        30 –85 
                     
                     
                        80 –290  (190)
                        
                     
                     
                        50 –110 
                     
                     
                        100 –330  (190)
                        
                     
                  
                        Ainult gaasid
                     
                     
                        20 –80 
                     
                     
                        70 –100  (191)
                        
                     
                     
                        30 –100 
                     
                     
                        85 –110  (192)
                        
                     
                  Orienteerivalt on aasta keskmine vingugaasi (CO) heide olemasoleva põletusseadme korral, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, ja uue põletusseadme korral üldiselt < 5–30 mg/Nm3.
            5.1.4.   SOX-i, HCl-i ja HF-i õhkuheide
            
            
               BAT 57.   Selleks, et vältida või vähendada SOX-i, HCl-i ja HF-i õhkuheidet keemiatööstuse protsessidest saadavate kütuste põletamisel kateldes, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.4.
                     
                     
                        Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid ja/või protsessidest saadavate kütuste muid kasutusalasid
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Sorbendi sissepritsimine katlasse (ahju või keevkihti)
                     
                     
                        Kohaldatav olemasoleva põletusseadme suhtes, arvestades piiranguid, mis on seotud gaasikäigu konfiguratsiooniga ja keemiatööstuse seadmete ohutusega.
                        Suitsugaasi märgväävlitustamist või väävlitustamist mereveega ei rakendata põletusseadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Suitsugaasi märgväävlitustamist või mereveega väävlitustamist põletusseadme puhul võimsusega alla 300 MWth ja selleks vajalikku moderniseerimist põletusseadme puhul, mida käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas, võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Sorbendi sissepritsimine hõrenduse all olevasse gaasikäiku (duct sorbent injection, DSI)
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Pihustusega kuivabsorber
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Märgskraber
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                        Märgskraberit kasutatakse HCl-i ja HF-i kõrvaldamiseks, kui SOX-i heite vähendamiseks ei kasutata suitsugaasi märgväävlitustamist
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Suitsugaasi märgväävlitustamine
                        (märg-FGD)
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.4.
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Suitsugaaside väävlitustamine mereveega
                     
                  
               
            
               Tabel 35
            
            PVTga saavutatav SO2 õhkuheite tase täielikult keemiatööstuseprotsessidest saadud kütuste põletamisel kateldes
            
                        
                           Põletusseadme tüüp
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                            (193)
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                            (194)
                        
                     
                  
                        Uus või olemasolev katel
                     
                     
                        10 –110 
                     
                     
                        90 –200 
                     
                  
               
            
               Tabel 36
            
            PVTga saavutatav HCl-i ja HF-i õhkuheite tase keemiatööstuse protsessidest saadud kütuste põletamisel kateldes
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           HCl
                        
                     
                     
                        
                           HF
                        
                     
                  
                        
                           Ühe aasta jooksul saadud proovide keskväärtus
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (195)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (195)
                        
                     
                  
                        < 100 
                     
                     
                        1 –7 
                     
                     
                        2 –15  (196)
                        
                     
                     
                        < 1 –3 
                     
                     
                        < 1 –6  (197)
                        
                     
                  
                        = 100 
                     
                     
                        1 –5 
                     
                     
                        1 –9  (196)
                        
                     
                     
                        < 1 –2 
                     
                     
                        < 1 –3  (197)
                        
                     
                  5.1.5.   Tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide õhkuheide
            
            
               BAT 58.   Selleks, et vältida või vähendada tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide ning jälgedena esinevate ainete õhkuheidet keemiatööstusest pärit kütuste põletamisel kateldes, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Elektrifilter (ESP)
                     
                     
                        Vt kirjeldused, punkt 8.5.
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Kottfilter
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                        Kasutatakse keemiatööstuse protsessidest saadud kütuste ja abikütuste segu, mille keskmine tolmu- või tuhasisaldus on väike.
                     
                     
                        Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid ja/või protsessidest saadavate kütuste muid kasutusalasid
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Suitsugaasi kuiv või poolkuiv väävlitustamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                        Meetodit kasutatakse peamiselt SOX-i, HCl-i ja HF-i heite vähendamiseks.
                     
                     
                        Kohaldatavus vt PVT 57
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Suitsugaasi märgväävlitustamine
                     
                  
               
            
               Tabel 37
            
            PVTga saavutatav tolmu õhkuheite tase täielikult keemiatööstuse protsessidest saadud gaaside ja vedelike segude kütustena põletamisel kateldes
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase tolmu puhul (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (198)
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                            (199)
                        
                     
                  
                        < 300 
                     
                     
                        2 –5 
                     
                     
                        2 –15 
                     
                     
                        2 –10 
                     
                     
                        2 –22  (200)
                        
                     
                  
                        = 300 
                     
                     
                        2 –5 
                     
                     
                        2 –10  (201)
                        
                     
                     
                        2 –10 
                     
                     
                        2 –11  (200)
                        
                     
                  5.1.6.   Lenduvate orgaaniliste ühendite ning polüklooritud dibensodioksiinide ja -furaanide (PCDD/F) õhkuheide
            
            
               BAT 59.   Selleks, et vältida või vähendada lenduvate orgaaniliste ühendite ning PCDD/Fi õhkuheidet keemiatööstuse protsessidest saadud kütuste põletamisel kateldes, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest või PVTs 6 esitatud meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Aktiivsöe lisamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                     
                     
                        Kohaldatav üksnes põletusseadme suhtes, milles kasutatakse klooritud ühendeid sisaldavaid keemilistest protsessidest saadud kütuseid.
                        Selektiivse katalüütilise taandamise ja kiire jahutamise kohta vt PVT 56 ja PVT 57
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Kiire jahutamine märgskraberiga/suitsugaasikondensaatoriga
                     
                     
                        Vt märgskraberi/suitsugaasikondensaatori kirjeldus, punkt 8.4
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Selektiivne katalüütiline taandamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Selektiivse katalüütilise taandamise süsteem on kohandatud ja suurem kui selline selektiivse katalüütilise taandamise süsteem, mida kasutatakse ainult NOX-i taandamiseks
                     
                  
               
            
               Tabel 38
            
            PVTga saavutatav lenduvate orgaaniliste ühendite ja PCDD/F-i õhkuheite summaarne tase täielikult keemiatööstuseprotsessidest saadud kütuste põletamisel kateldes
            
                        
                           Saasteaine
                        
                     
                     
                        
                           Ühik
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase
                        
                     
                  
                        
                           Proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        PCDD/F  (202)
                        
                     
                     
                        ng I-TEQ/Nm3
                        
                     
                     
                        < 0,012 –0,036 
                     
                  
                        Lenduvaid orgaanilisi ühendeid kokku
                     
                     
                        mg/Nm3
                        
                     
                     
                        0,6 –12 
                     
                  6.   PVT-JÄRELDUSED JÄÄTMETE KOOSPÕLETAMISE KOHTA
            Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad jäätmete koospõletamisele põletusseadmetes. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
            Kui jäätmeid põletatakse koos muu kütusega, kohaldatakse käesolevas punktis esitatud PVTga saavutatavaid heitetasemeid kogu tekkiva suitsugaasi mahule.
            Kui jäätmeid põletatakse koos punktis 2 käsitletud kütusega, siis kohaldatakse punktis 2 esitatud PVTga saavutatavad heitetasemeid lisaks ka: i) kogu tekkiva suitsugaasi mahule ja ii) suitsugaasi mahule, mis tekib kõnealuse punktiga hõlmatud kütuse põletamisel, kusjuures kasutatakse segamisreeglit, mis on esitatud direktiivi 2010/75/EL VI lisa 4. osas, sellisel juhul määratakse PVTga saavutatav heitetase selle suitsugaasi mahu kohta, mis tekib jäätmete põletamisest, PVT 61 põhjal.
            6.1.1.   Üldine keskkonnatoime
            
            
               BAT 60.   Jäätmete põletusseadmetes koospõletamise üldise keskkonnatoime parandamiseks, stabiilsete põlemistingimuste tagamiseks ja õhkuheite vähendamiseks on PVT kasutada allpool esitatud PVT 60 a ning kombineerida muid meetodeid, mis on esitatud PVTs 6, ja/või muid allpool esitatud meetodeid.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Jäätmete eelvastuvõtmine ja vastuvõtmine
                     
                     
                        Igasuguste jäätmete vastuvõtmisel põletusseadmes põletamiseks rakendatakse korda, mis vastab asjaomasele PVT-le, mis on esitatud jäätmekäitluse BREF-dokumendis. Vastuvõtmise kriteeriumid on sätestatud selliste olulise tähtsusega näitajate kohta nagu kütteväärtus, vee, tuha, kloori ja fluori, väävli, lämmastiku, polüklooritud bifenüülide, metallide (sealhulgas lenduvate metallide (nt Hg, Tl, Pb, Co, Se) ja mittelenduvate metallide (nt V, Cu, Cd, Cr, Ni)), fosfori ja leelise (loomsete kõrvalsaaduste kasutamisel) sisaldus.
                        Iga jäätmekoorma puhul kasutatakse kvaliteeditagamise süsteeme, et tagada koospõletatavate jäätmete omadused ja hoida kontrolli all kindlaksmääratud olulise tähtsusega näitajaid (nt EN 15358 ohututest tahketest ainetest saadud taaskasutatava kütuse kohta)
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Jäätmete sortimine/piiramine
                     
                     
                        Jäätmete tüüpi ja massivoogu sorditakse hoolikalt, et piirata koospõletamiseks sobivate kõige saastatumate jäätmete protsenti. Piiratakse tuha, väävli, fluori, elavhõbeda ja/või kloori sisaldust põletusseadmesse sisenevates jäätmetes.
                        Piiratakse koospõletamisele lastavate jäätmete kogust
                     
                     
                        Kohaldatav selliste piirangute raames, mis on seotud liikmesriigi jäätmekäitluspoliitikaga
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Jäätmete segamine põhikütusega
                     
                     
                        Jäätmete ja põhikütuse tõhus segamine, kuna ebaühtlane või halvasti segatud kütusevoog või ebaühtlane jaotus, mida tuleks vältida, võib mõjutada süttimist ja põlemist katlas.
                     
                     
                        Segamine on võimalik vaid juhul, kui põhikütuse ja jäätmete käitumine peenestamisel on sarnane või kui jäätmete kogus võrreldes põhikütuse kogusega on väga väike
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Jäätmete kuivatamine
                     
                     
                        Eelnev jäätmete kuivatamine enne põletuskambrisse viimist, et hoida kõrgel katla jõudlust
                     
                     
                        Kohaldatavust võivad piirata protsessist tagasisaadava soojuse vähesus, nõutavad põletamistingimused või jäätmete niiskusesisaldus
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Jäätmete eeltöötlus
                     
                     
                        Vt meetodid, mida on kirjeldatud jäätmekäitluse ja jäätmepõletuse BREF-dokumendis, sealhulgas jahvatamine, pürolüüs ja gaasistamine
                     
                     
                        Vt kohaldatavust jäätmekäitluse BREF- ja jäätmepõletuse BREF-dokumendis
                     
                  
               BAT 61.   Jäätmete koospõletamisel põletusseadmes tekkiva heite suurenemise vältimiseks on PVT võtta asjakohased meetmed selle tagamiseks, et saasteainete heide suitsugaaside selles osas, mis tekib jäätmete koospõletamisest, ei oleks suurem kui heide, mis tekib jäätmepõletusel, kui kohaldatakse PVT-järeldusi jäätmepõletuse kohta.
            
            
               BAT 62.   Selleks et minimeerida jäätmete põletusseadmetes koospõletamise mõju jääkide ringlussevõtule, on PVT hoida kipsi, tuha, räbu ja muude jääkide head kvaliteeti vastavalt nõuetele, mis on sätestatud nende ringlussevõtuks juhul, kui seadmes ei koospõletata jäätmeid, kasutades selleks mõnd PVTs 60 esitatud asjakohast meetodit või nende kombinatsiooni, ja/või piirates koospõletamise üksnes selliste jäätmefraktsioonidega, mille saasteainesisaldus on samasugune kui muudes põletatavates kütustes.
            
            6.1.2.   Energiatõhusus
            
            
               BAT 63.   Jäätmete koospõletamise energiatõhususe suurendamiseks on PVT kasutada PVTs 12 ja PVTs 19 esitatud meetodite sobivat kombinatsiooni, olenevalt põhikütuse tüübist ja põletusseadme konfiguratsioonist.
            
            PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed on esitatud tabelis 8 jäätmete koospõletamise kohta koos biomassi ja/või turbaga ning tabelis 2 jäätmete koospõletamise kohta koos kivi- ja/või pruunsöega.
            6.1.3.   NOX-i ja CO õhkuheide
            
            
               BAT 64.   Selleks, et vältida või vähendada NOX-i õhkuheidet, piirates samas CO ja N2O õhkuheidet jäätmete põletamisel koos kivi- ja/või pruunsöega, on PVT kasutada ühte või mitut PVTs 20 esitatud meetoditest.
            
            
               BAT 65.   Selleks, et vältida või vähendada NOX-i õhkuheidet, piirates samas CO ja N2O õhkuheidet jäätmete põletamisel koos biomassi ja/või turbaga, on PVT kasutada ühte või mitut PVTs 24 esitatud meetoditest.
            
            6.1.4.   SOX-i, HCl-i ja HF-i õhkuheide
            
            
               BAT 66.   Selleks, et vältida või vähendada SOX-i, HCl-i ja HF-i õhkuheidet jäätmete põletamisel koos kivi- ja/või pruunsöega, on PVT kasutada ühte või mitut PVTs 21 esitatud meetoditest.
            
            
               BAT 67.   Selleks, et vältida või vähendada SOX-i, HCl-i ja HF-i õhkuheidet jäätmete põletamisel koos biomassi- ja/või turbaga, on PVT kasutada ühte või mitut PVTs 25 esitatud meetoditest.
            
            6.1.5.   Tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide õhkuheide
            
            
               BAT 68.   Selleks, et vältida või vähendada tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide õhkuheidet jäätmete põletamisel koos kivi- ja/või pruunsöega, on PVT kasutada ühte või mitut PVTs 22 esitatud meetoditest.
            
            
               Tabel 39
            
            PVTga saavutatav metallide õhkuheite tase jäätmete põletamisel koos kivi- ja/või pruunsöega
            
                        
                           Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase
                        
                     
                     
                        
                           Keskmistamise ajavahemik
                        
                     
                  
                        
                           Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V (mg/Nm3)
                        
                     
                     
                        
                           Cd+Tl (µg/Nm3)
                        
                     
                  
                        < 300 
                     
                     
                        0,005 –0,5 
                     
                     
                        5 –12 
                     
                     
                        Proovivõtuperioodi keskmine
                     
                  
                        
                           = 300
                     
                     
                        0,005 –0,2 
                     
                     
                        5 –6 
                     
                     
                        Ühe aasta jooksul saadud proovide keskväärtus
                     
                  
               BAT 69.   Selleks, et vältida või vähendada tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide õhkuheidet jäätmete põletamisel koos biomassi ja/või turbaga, on PVT kasutada ühte või mitut PVTs 26 esitatud meetoditest.
            
            
               Tabel 40
            
            PVTga saavutatav metallide õhkuheite tase jäätmete põletamisel koos biomassi ja/või turbaga
            
                        
                           PVTga saavutatav heitetase
                        
                        
                           (ühe aasta jooksul saadud proovide keskväärtus)
                        
                     
                  
                        
                           Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V (mg/Nm3)
                        
                     
                     
                        
                           Cd+Tl (µg/Nm3)
                        
                     
                  
                        0,075 –0,3 
                     
                     
                        < 5 
                     
                  6.1.6.   Elavhõbeda õhkuheide
            
            
               BAT 70.   Selleks, et vältida või vähendada elavhõbeda õhkuheidet jäätmete põletamisel koos biomassi, turba, kivi- ja/või pruunsöega, on PVT kasutada ühte või mitut PVTs 23 ja PVTs 27 esitatud meetoditest.
            
            6.1.7.   Lenduvate orgaaniliste ühendite ning polüklooritud dibensodioksiinide ja -furaanide (PCDD/F) õhkuheide
            
            
               BAT 71.   Selleks, et vältida või vähendada lenduvate orgaaniliste ühendite ning polüklooritud dibensodioksiinide ja -furaanide õhkuheidet jäätmete põletamisel koos biomassi, turba, kivi- ja/või pruunsöega, on PVT kasutada ühte või mitut PVTs 6, PVTs 26 või allpool esitatud meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Aktiivsöe lisamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                        See protsess põhineb saasteaine molekulide adsorbeerimisel aktiivsöele
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Kiire jahutamine märgskraberiga/suitsugaasikondensaatoriga
                     
                     
                        Vt märgskraberi/suitsugaasikondensaatori kirjeldus, punkt 8.4
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Selektiivne katalüütiline taandamine (SCR)
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Selektiivse katalüütilise taandamise süsteem on kohandatud ja suurem kui selline selektiivse katalüütilise taandamise süsteem, mida kasutatakse ainult NOX-i taandamiseks
                     
                     
                        Vt kohaldatavus, PVT 20 ja PVT 24
                     
                  
               
            
               Tabel 41
            
            PVTga saavutatav lenduvate orgaaniliste ühendite ja PCDD/F-i õhkuheite summaarne tase jäätmete põletamisel koos biomassi, turba, kivi- ja/või pruunsöega
            
                        
                           Põletusseadme tüüp
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatavad heitetasemed
                        
                     
                  
                        
                           PCDD/F (ng I-TEQ/Nm3)
                        
                     
                     
                        
                           Lenduvaid orgaanilisi ühendeid kokku (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Aasta keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva keskmine
                        
                     
                  
                        Biomassi, turba, kivi- ja/või pruunsöepõletusseade
                     
                     
                        < 0,01 –0,03 
                     
                     
                        < 0,1 –5 
                     
                     
                        0,5 –10 
                     
                  7.   PVT-JÄRELDUSED GAASISTAMISE KOHTA
            Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad kõikidele gaasistusseadmetele, mis on otse seotud põletusseadmetega, samuti IGCC seadmetele. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
            7.1.1.   Energiatõhusus
            
            
               BAT 72.   Selleks, et suurendada IGCC seadme ja gaasistusseadme energiatõhusust, on PVT kasutada üht või mitut allpool ja PVTs 12 esitatud meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Gaasistamisprotsessis vabaneva soojuse taaskasutamine
                     
                     
                        Kuna sünteesigaas on vaja alla jahutada, et seda saaks edasi puhastada, võib seejuures vabanevat energiat kasutada täiendava auru tootmiseks, mis suunatakse auruturbiini tööprotsessi täiendava elektri tootmiseks
                     
                     
                        Kohaldatav üksnes IGCC seadme ja gaasistusseadme suhtes, mis on otse seotud katlaga, mille juures sünteesigaasi eeltöödeldakse ja milleks on vaja sünteesigaasi jahutamist
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Gaasistus- ja põletusprotsessi ühendamine
                     
                     
                        Seadme võib projekteerida nii, et õhu juurdevoolu seade (air supply unit, ASU) ja gaasiturbiin on täielikult integreeritud, nii et kogu õhk, mis suunatakse ASU-sse, saadakse gaasiturbiini kompressorist
                     
                     
                        Kohaldatavus on piiratud IGCC seadmetega, kuna integreeritud seade peab olema piisavalt paindlik, nii et see saaks otsekohe tarnida võrku elektrit, kui taastuvenergial töötavad elektrijaamad ei ole kättesaadavad
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Lähteaine etteandmise kuivsüsteem
                     
                     
                        Kütuse etteandmiseks gaasistusseadmesse kasutatakse kuivsüsteemi, et suurendada gaasistusprotsessi energiatõhusust
                     
                     
                        Üldkohaldatav uute tootmisüksuste puhul
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Gaasistamine kõrge temperatuuri ja kõrge rõhu juures
                     
                     
                        Gaasistusmeetodit kasutatakse kõrge temperatuuri ja kõrge rõhu juures, et viia energia muundamise kasutegur maksimumini
                     
                     
                        Üldkohaldatav uute tootmisüksuste puhul
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Konstruktsiooni täiustamine
                     
                     
                        Sellised konstruktsiooni täiustused, nagu:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    gaasistusseadme tulekindla osa ja/või jahutussüsteemi täiustamine;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    gaasi paisumisseadme paigaldamine, et võtta taaskasutusse sünteesigaasi põletamise eelsel rõhu langetamisel vabanev energia
                                 
                              
                     
                        Üldkohaldatav IGCC seadme puhul
                     
                  
               
            
               Tabel 42
            
            PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed gaasistusseadme ja IGCC seadme puhul
            
                        
                           Põletusüksuse konfiguratsiooni tüüp
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav energiatõhususe tase
                        
                     
                  
                        
                           IGCC seadme elektriline netokasutegur (%)
                        
                     
                     
                        
                           Uue või olemasoleva gaasistusseadme kütuse kasutamise summaarne netokasutegur (%)
                        
                     
                  
                        
                           Uus üksus
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev üksus
                        
                     
                  
                        Gaasistusseade, mis on katlaga otse seotud, ilma sünteesgaasi eeltöötluseta
                     
                     
                        PVTga saavutatav energiatõhususe tase puudub.
                     
                     
                        > 98 
                     
                  
                        Gaasistusseade, mis on katlaga otse seotud, sünteesgaasi eeltöötlusega
                     
                     
                        PVTga saavutatav energiatõhususe tase puudub.
                     
                     
                        > 91 
                     
                  
                        IGCC seade
                     
                     
                        PVTga saavutatav energiatõhususe tase puudub.
                     
                     
                        34 –46 
                     
                     
                        > 91 
                     
                  7.1.2.   NOX-i ja CO õhkuheide
            
            
               BAT 73.   Selleks, et vältida või vähendada NOX-i õhkuheidet, piirates samas CO õhkuheidet IGCC seadmetest, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Põlemisprotsessi optimeerimine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Vee/auru lisamine
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                        Selleks võetakse auruturbiinist ja suunatakse taaskasutusse veidi vahepealse rõhuga auru
                     
                     
                        Kohaldatav üksnes IGCC seadme gaasiturbiini osale.
                        Kohaldatavus võib olla piiratud vee kättesaadavusega.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Vähe lämmastikoksiide tekitavad kuivpõletid
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                     
                     
                        Kohaldatav üksnes IGCC seadme gaasiturbiini osale.
                        Üldkohaldatav uute IGCC seadmete puhul.
                        Olemasolevate IGCC seadmete puhul tuleb kohaldatavust vaadelda iga üksikjuhtumi puhul eraldi, olenevalt vajaliku moderniseerimispaketi kättesaadavusest. Ei ole kohaldatav sünteesigaasile, milles vesinikku on üle 15 %.
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Sünteesigaasi lahjendamine õhu juurdevoolu seadmes (ASU) ülejääva lämmastikuga
                     
                     
                        ASUs eraldatakse hapnik lämmastikust, et suunata gaasistusseadmesse kõrge kvaliteediga hapnikku. ASUs ülejääv lämmastik võetakse taaskasutusse, et vähendada põlemistemperatuuri gaasiturbiinis; selleks segatakse lämmastik enne põletamist sünteesigaasiga
                     
                     
                        Kasutatav üksnes juhul, kui gaasistamisprotsessi jaoks kasutatakse ASUd
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Selektiivne katalüütiline taandamine (SCR)
                     
                     
                        Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                     
                     
                        Ei kohaldata IGCC seadme suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                        Olemasoleva IGCC seadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine.
                        Olemasoleva IGCC seadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui seadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas.
                     
                  
               
            
               Tabel 43
            
            PVTga saavutatavad NOX-i õhkuheite tasemed IGCC seadmest
            
                        
                           IGCC seadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                        
                     
                  
                        
                           Aasta keskmine
                        
                     
                     
                        
                           Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                        
                     
                  
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                        
                     
                     
                        
                           Uus seade
                        
                     
                     
                        
                           Olemasolev seade
                        
                     
                  
                        = 100 
                     
                     
                        10 –25 
                     
                     
                        12 –45 
                     
                     
                        1 –35 
                     
                     
                        1 –60 
                     
                  Orienteerivalt on aasta keskmine vingugaasi (CO) heide olemasoleva seadmete korral, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, ja uue seadme korral üldiselt < 5–30 mg/Nm3.
            7.1.3.   SOX-i õhkuheide
            
            
               BAT 74.   IGCC seadmest lähtuva SOX-i õhkuheite vähendamiseks on PVT kasutada järgmist meetodit.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Happelise gaasi eemaldamine
                     
                     
                        Gaasistamisprotsessi lähteaines olevad väävliühendid eemaldatakse sünteesigaasist happelise gaasi eemaldamise teel, näiteks karbonüülsulfiidi (COS) (ja vesiniktsüaniidi (HCN)) hüdrolüüsi reaktoriga ning vesiniksulfiidi (H2S) absorbeerimisega mõne lahusti, näiteks metüüldietanoolamiini abil. Väävel eraldatakse seejärel kas vedela või tahke elementaarse väävlina (nt Clausi seadme abil) või väävelhappena, olenevalt turunõudlusest
                     
                     
                        Kohaldatavus võib olla piiratud biomassiga töötava IGCC seadme puhul, kuna biomassis on väävlisisaldus väga väike
                     
                  PVTga saavutatav SO2 õhkuheite tase IGCC seadmest võimsusega vähemalt 100 MWth on aasta keskmisena 3–16 mg/Nm3.
            7.1.4.   Tolmu, tahkete osakestega seotud metallide, ammoniaagi ja halogeenide õhkuheide
            
            
               BAT 75.   Selleks et vältida ja vähendada tolmu, tahkete osakestega seotud metallide, ammoniaagi ja halogeenide õhkuheidet IGCC seadmest, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                     
                        
                           Kohaldatavus
                        
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Sünteesigaasi filtrimine
                     
                     
                        Tolmust ja muundamata jäänud süsinikust vabastamiseks kasutatakse lendtuha tsüklonit, kottfiltrit, elektrifiltrit ja/või küünalfiltrit. Kottfiltrit ja elektrifiltrit kasutatakse sünteesigaasi temperatuurideni kuni 400 °C
                     
                     
                        Üldkohaldatav
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Sünteesigaasi tõrva ja tuha suunamine tagasi gaasistamisseadmesse
                     
                     
                        Toorsünteesigaasis tekkivad suure süsinikusisaldusega tõrv ja tuhk eraldatakse tsükloniga ja suunatakse tagasi gaasistamisseadmesse juhul, kui sünteesigaasi temperatuur gaasistusseadme väljalaskekohas on madal (< 1 100  °C)
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Sünteesigaasi pesemine
                     
                     
                        Sünteesigaas lastakse läbi veeskraberi pärast seda, kui see on läbinud muud tolmust puhastamise seadmed, et eraldada kloriidid, ammoniaak, osakesed ja halogeniidid
                     
                  
               
            
               Tabel 44
            
            PVTga saavutatavad tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide õhkuheite tasemed IGCC seadmest
            
                        
                           IGCC seadme summaarne nimisoojusvõimsus
                        
                        
                           (MWth)
                        
                     
                     
                        
                           PVTga saavutatav heitetase
                        
                     
                  
                        
                           Sb + As + Pb + Cr + Co +
                        
                        
                           Cu+Mn+Ni+V (mg/Nm3)
                        
                        
                           (proovivõtuperioodi keskmine)
                        
                     
                     
                        
                           Hg (µg/Nm3)
                        
                        
                           (proovivõtuperioodi keskmine)
                        
                     
                     
                        
                           Tolm (mg/Nm3)
                        
                        
                           (aasta keskmine)
                        
                     
                  
                        = 100 
                     
                     
                        < 0,025 
                     
                     
                        < 1 
                     
                     
                        < 2,5 
                     
                  8.   MEETODITE KIRJELDUS
            
               8.1.   Üldised meetodid
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                  
                        Täiustatud juhtimissüsteem
                     
                     
                        Arvutipõhise automaatsüsteemi kasutamine põlemistõhususe juhtimiseks ja heite ärahoidmise ja/või vähendamise toetamiseks. See hõlmab ka tõhusat seiret.
                     
                  
                        Põlemisprotsessi optimeerimine
                     
                     
                        Võetakse meetmed, et viia energia muundamine maksimumini, näiteks ahjus või katlas, viies samas miinimumini heite (eelkõige CO heite). See saavutatakse eri meetodite kombineerimisega, sealhulgas põletamisseadmete hea projekteerimisega, temperatuuri optimeerimisega (näiteks kütuse ja põletusõhu hea segamine) ja põlemistsoonis viibimise optimeerimisega ning täiustatud juhtimissüsteemi kasutamisega.
                     
                  
               8.2.   Meetodid energiatõhususe suurendamiseks
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                  
                        Täiustatud juhtimissüsteem
                     
                     
                        Vt punkt 8.1.
                     
                  
                        Soojus- ja elektrienergia koostootmise valmidus
                     
                     
                        Võetakse meetmed selleks, et hiljem oleks võimalik eksportida kasulikke soojusekoguseid väljaspool tootmiskohta asuvasse soojuskoormuse süsteemi, nii et sellega saavutataks primaarenergia kasutamise vähemalt 10 % vähenemine, võrreldes soojus- ja elektrienergia eraldi tootmisega. See hõlmab aurusüsteemis teatavate selliste punktide kindlakstegemist ja nendele juurdepääsu säilitamist, millest on võimalik võtta auru, samuti piisava ruumi ettenägemist selleks, et hiljem oleks võimalik lisada torustikke, soojusvaheteid, vee täiendava demineraliseerimise seadet, ooteseisundis katelt ja vasturõhuturbiini. Kõik lisa- ja abisüsteemid ning juhtimis- ja mõõtmissüsteemid võimaldavad ajakohastamist/täiustamist. Võimalik on ka vasturõhuturbiini(de) hilisem juurdelisamine.
                     
                  
                        Kombineeritud tsükkel
                     
                     
                        Kahe või enama termodünaamilise ringprotsessi, nt Braytoni ringprotsessi (gaasiturbiin/sisepõlemismootor) ja Rankine’i ringprotsessi (auruturbiin/katel) kombineerimine, et muundada esimese protsessi suitsugaasidega tekkiv soojuskadu järgmis(t)es protsessi(de)s kasulikuks energiaks.
                     
                  
                        Põlemisprotsessi optimeerimine
                     
                     
                        Vt punkt 8.1.
                     
                  
                        Suitsugaasikondensaator
                     
                     
                        Soojusvaheti, milles vett suitsugaasiga eelnevalt kuumutatakse, enne kui seda hakatakse kuumutama aurukondensaatoris. Suitsugaasis olev veeaur sellega kondenseerub, kuna vee kuumutamisega suitsugaas jahtub. Suitsugaasikondensaatorit kasutatakse nii põletusüksuse energiatõhususe suurendamiseks kui ka saasteainete nagu tolm, SOX, HCl ja HF kõrvaldamiseks suitsugaasist.
                     
                  
                        Protsessigaaside juhtimise süsteem
                     
                     
                        Süsteem, mis võimaldab raua- ja terasetööstuse protsessigaase, mida saab kasutada kütusena (nt kõrgahjugaas, koksiahjugaas, konverterigaas), suunata põletusseadmesse, olenevalt selliste kütuste kättesaadavusest ja põletusseadme tüübist integreeritud terasetootmisettevõttes.
                     
                  
                        Superkriitilise auru tingimused
                     
                     
                        Aurukontuuri, sealhulgas auru taaskuumutamissüsteemide kasutamine, milles auru rõhk võib tõusta enam kui 220,6 baarini ja temperatuur enam kui 540 °C-ni.
                     
                  
                        Ultrasuperkriitilise auru tingimused
                     
                     
                        Aurukontuuri, sealhulgas auru taaskuumutamissüsteemide kasutamine, milles auru rõhk võib tõusta 250–300 baarini ja temperatuur 580–600 °C-ni.
                     
                  
                        Märgkorsten
                     
                     
                        Korstna selline konstruktsioon, mis võimaldab veeauru kondenseerumist küllastunud suitsugaasist ning seega vältida suitsugaasi taaskuumutamist pärast märgväävlitustamist.
                     
                  
               8.3.   Meetodid NOX-i ja/või CO õhkuheite vähendamiseks
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                  
                        Täiustatud juhtimissüsteem
                     
                     
                        Vt punkt 8.1.
                     
                  
                        Õhu astmeline lisamine
                     
                     
                        Mitme eri hapnikusisaldusega põlemistsooni loomine põlemiskambris, et vähendada NOX-i heidet ja tagada optimaalne põletamine. Selle meetodi puhul kasutatakse põlemise tõhustamiseks esmast põletustsooni, milles põletamine on substöhhiomeetriline (st milles õhku on vajalikust vähem), ja teisest, n-ö ülepõletustsooni (milles on õhu liig). Mõne vana väikse katla puhul on vaja võimsust vähendada, et oleks ruumi õhu astmeliseks lisamiseks.
                     
                  
                        NOX-i ja SOX-i heite vähendamise kombineeritud meetodid
                     
                     
                        Kompleksse ja integreeritud meetodi kasutamine NOX-i, SOX-i ja sageli ka muude suitsugaasis olevate saasteainete heite vähendamiseks, nt aktiivsöe ja DeSONOX-protsessi kasutamine. Seda võib kasutada kas eraldi või koos muude esmaste meetoditega kivisöetolmuga köetavate katelde korral.
                     
                  
                        Põlemisprotsessi optimeerimine
                     
                     
                        Vt punkt 8.1.
                     
                  
                        Vähe lämmastikoksiide tekitavad kuivpõletid
                     
                     
                        Gaasiturbiinipõletid, milles õhk ja kütus segatakse enne põlemistsooni sisenemist. Õhu ja kütuse segamisega enne põletamist saavutatakse ühtlane temperatuurijaotus ja leegi madalam temperatuur, mille tulemusel väheneb NOX-i heide.
                     
                  
                        Suitsu- või heitgaasitagastus
                     
                     
                        Osa suitsugaasist suunatakse tagasi põlemiskambrisse, et asendada sellega osa värskest põletusõhust; sellega langetatakse põlemistemperatuuri ja ühtlasi piiratakse lämmastiku oksüdeerimiseks vajaliku O2 sisaldust, millega piiratakse NOX-i teket. See tähendab, et ahju heitgaas juhitakse tagasi leegi sisse, et vähendada hapnikusisaldust ning sellega ka leegi temperatuuri. Eripõletite või muude vahendite kasutamise korral toimub põlemisgaaside sisemine ringlus, millega jahutatakse leegi alumist osa ning vähendatakse hapnikusisaldust leegi kõige kuumemas osas.
                     
                  
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Kasutatakse madala lämmastikusisaldusega kütust.
                     
                  
                        Kütuse astmeline põletamine
                     
                     
                        Meetod põhineb leegi või kohalike „kuumade punktide“ temperatuuri vähendamisel sellega, et põlemiskambris luuakse mitu põlemistsooni, millesse suunatakse kütust ja õhku erinevas kontsentratsioonis. Hilisem moderniseerimine võib olla väikeste põletusseadmete puhul vähem tõhus kui suurte puhul
                     
                  
                        Lahjasegupõletus ja täiustatud lahjasegupõletus
                     
                     
                        Tähtsaim lähenemisviis, millega piiratakse NOX-i moodustumist gaasimootorites, on leegi maksimumtemperatuuri juhtimine lahjasegupõletuse tingimuste loomisega. Lahjasegupõletuse korral vähendatakse kütuse ja õhu suhet piirkondades, kus tekib NOX, nii et leegi maksimumtemperatuur on madalam kui leegi stöhhiomeetriline adiabaatiline temperatuur; sellega väheneb NOX-i termiline moodustumine. Selle põhimõtte optimeerimist nimetatakse täiustatud lahjasegupõletuseks.
                     
                  
                        Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                     
                     
                        Meetod (sealhulgas ülivähese või täiustatud vähese lämmastikoksiidide tekkega põleti) põhineb leegi maksimumtemperatuuri vähendamise põhimõttel; katla põletid on projekteeritud nii, et põlemist on aeglustatud ja samas on suurendatud soojuse ülekannet (leegi suurendatud kiirgusvõime). Õhu ja kütuse segamine vähendab hapniku kättesaadavust ja langetab leegi maksimumtemperatuuri, mis aeglustab kütuses oleva lämmastiku muundamist NOX-iks ja termilise NOX-i moodustumist, säilitades samas põlemise tõhususe. Seda võidakse kasutada kombinatsioonis põlemiskambri konstruktsiooni muutmisega. Ülivähese lämmastikoksiidide tekkega põletite korral kasutatakse nii astmeviisilist põletamist (õhk/kütus) kui ka suitsugaasitagastust (suunamist tagasi põlemistsooni). Vana seadme hilisemal moderniseerimisel võib meetodi tõhusust mõjutada katla konstruktsioon.
                     
                  
                        Vähese NOX-i heitega põletamine diiselmootori puhul
                     
                     
                        Meetod seisneb mootorisiseste modifikatsioonide kombineerimises, näiteks põlemise ja kütuse sissepritse optimeerimine (sissepritse väga hiline ajastus koos õhu sisselaskeklapi varase sulgemisega), turbolaadimine või Milleri ringprotsess.
                     
                  
                        Oksüdatsioonikatalüsaatorid
                     
                     
                        Oksüdatsioonikatalüsaatorite (mis sageli sisaldavad väärismetalle nagu pallaadium või plaatina) kasutamine süsinikmonooksiidi ja põlemata jäänud süsivesinike oksüdeerimiseks, et moodustuksid CO2 ja veeaur.
                     
                  
                        Põletusõhu temperatuuri langetamine
                     
                     
                        Kasutatakse ümbritseva keskkonna temperatuuriga põletusõhku. Põletusõhku ei kuumutata eelnevalt õhu regeneratiivse eelkuumuti abil.
                     
                  
                        Selektiivne katalüütiline taandamine (SCR)
                     
                     
                        Lämmastikoksiidide selektiivne taandamine ammoniaagi või karbamiidi abil katalüsaatori juuresolekul. Meetodi aluseks on NOX-i taandamine lämmastikuks ammoniaagiga (enamasti vesilahuse kujul) reageerimise teel katalüsaatorikihis optimaalses temperatuurivahemikus 300–450 °C. Võidakse kasutada mitut katalüsaatorikihti. NOX-i ulatuslikum taandamine saavutatakse mitme katalüsaatorikihi kasutamise korral. Meetodi lahendus võib koosneda moodulitest ja väiksemate koormuste või suitsugaaside laia temperatuuriskaala kasutamise võimaldamiseks võidakse kasutada erikatalüsaatoreid ja/või eelkuumutamist. Gaasikäigusisene ehk läbipääsenud ammoniaagi SCR on meetod, milles selektiivne mittekatalüütiline taandamine (SNCR) on kombineeritud järgneva selektiivse katalüütilise taandamisega (SCR), millega vähendatakse ammoniaagi väljapääsemist SNCRi seadmest.
                     
                  
                        Selektiivne mittekatalüütiline taandamine (SNCR)
                     
                     
                        Lämmastikoksiidide selektiivne taandamine ammoniaagi või karbamiidi abil ilma katalüsaatori juuresolekuta. Meetodi aluseks on NOX-i taandamine lämmastikuks kõrgel temperatuuril ammoniaagiga või karbamiidiga reageerimise teel. Reaktsiooni optimaalseks toimumiseks peab töötemperatuur olema 800 ja 1 000  °C vahel.
                     
                  
                        Vee/auru lisamine
                     
                     
                        Vett või auru kasutatakse lahjendina, et langetada põlemistemperatuuri gaasiturbiinides, -mootorites või -kateldes ja sellega vähendatakse termilist NOX-i moodustumist. Vesi segatakse kütusega kas enne põletamist (kütuseemulsioon, niisutamine või küllastamine) või pritsitakse otse põlemiskambrisse (vee/auru sissepritse).
                     
                  
               8.4.   Meetodid SOX-i, HCl-i ja/või HF-i õhkuheite vähendamiseks
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                  
                        Sorbendi sissepritsimine katlasse (ahju või keevkihti)
                     
                     
                        Kuivsorbendi otsene sisseviimine põlemiskambrisse või magneesiumi- või kaltsiumipõhiste adsorbentide lisamine keevkihiga katla keevkihti. Sorbendiosakeste pind reageerib suitsugaasis või katla keevkihis oleva SO2-ga. Enamasti kasutatakse seda koos tolmuheite vähendamise meetodiga.
                     
                  
                        Ringleva keevkihiga kuivskraber
                     
                     
                        Katla õhu eelsoojendist suunatakse suitsugaas ringleva keevkihiga absorberi alumisse osasse ja see liigub sealt vertikaalselt üles läbi Venturi toru, milles suitsugaasi voo sisse lisatakse eraldi tahket sorbenti ja vett. Enamasti kasutatakse seda koos tolmuheite vähendamise meetodiga.
                     
                  
                        NOX-i ja SOX-i heite vähendamise kombineeritud meetodid
                     
                     
                        Vt punkt 8.3.
                     
                  
                        Sorbendi sissepritsimine hõrenduse all olevasse gaasikäiku (duct sorbent injection, DSI)
                     
                     
                        Kuiva pulbrilise sorbendi pihustamine suitsugaasi voogu ja hajutamine seal. Sorbent (nt naatriumkarbonaat, naatriumvesinikkarbonaat, kustutatud lubi) reageerib happeliste gaasidega (nt gaasilised väävliühendid ja HCl) ning moodustub tahke aine, mis eemaldatakse tolmuvähendusmeetoditega (kottfiltri või elektrifiltri kasutamisega). Enamasti kasutatakse DSI-d koos kottfiltriga.
                     
                  
                        Suitsugaasikondensaator
                     
                     
                        Vt punkt 8.2.
                     
                  
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Vähese väävli-, kloori- ja/või fluorisisaldusega kütuse kasutamine
                     
                  
                        Protsessigaaside juhtimise süsteem
                     
                     
                        Vt punkt 8.2.
                     
                  
                        Suitsugaaside väävlitustamine mereveega
                     
                     
                        Spetsiifiline mitteregenereeritava märgskraberi tüüp, milles kasutatakse merevee looduslikku aluselisust selleks, et siduda suitsugaasis olevaid happelisi ühendeid. Üldiselt on nõutav tolmu eelnev eemaldamine.
                     
                  
                        Pihustusega kuivabsorber
                     
                     
                        Leeliselise reagendi suspensioon/lahus pihustatakse suitsugaasi voogu ja hajutatakse seal. Materjal reageerib gaasiliste väävliühenditega ja moodustab tahke aine, mis eemaldatakse tolmuärastusmeetoditega (kottfilter või elektrifilter). Enamasti kasutatakse pihustusega kuivabsorberis pihustamist koos kottfiltriga.
                     
                  
                        Suitsugaasi märgväävlitustamine
                     
                     
                        Skraberimeetod või selliste meetodite kombinatsioon, mille puhul väävlioksiidid kõrvaldatakse suitsugaasist mitmesuguste protsessidega, mille hulka tavaliselt kuulub aluseline sorbent gaasilise SO2 sidumiseks ja selle muundamiseks tahkeks aineks. Märgskraberis lahustatakse gaasilised ühendid sobivas vedelikus (vesi või aluseline lahus). Võib saavutada tahkete ja gaasiliste ühendite samaaegse eemaldamise. Pärast märgskraberi läbimist on suitsugaas veega küllastunud ning enne suitsugaasi väljalaskmist tuleb piisad eraldada. Märgskraberist saadud vedelik suunatakse reoveepuhastisse ning selles sisalduv tahke aine eraldatakse setitamise või filtrimise abil.
                     
                  
                        Märgskraber
                     
                     
                        Vedeliku, tavaliselt vee või vesilahuse kasutamine suitsugaasis olevate happeliste ühendite püüdmiseks absorptsiooni teel.
                     
                  
               8.5.   Meetodid tolmu, metallide, sh elavhõbeda ja/või PCDD/F-i õhkuheite vähendamiseks
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                  
                        Kottfilter
                     
                     
                        Kott- või tekstiilfiltrid valmistatakse kootud või vilditud poorsest kangast, mis laseb läbi gaasi, aga peab kinni tahked osakesed. Kottfiltri kasutamiseks on vaja valida suitsugaasi omaduste ja suurima töötemperatuuri jaoks sobiv kangamaterjal.
                     
                  
                        Sorbendi sissepritsimine katlasse (ahju või keevkihti)
                     
                     
                        Vt üldine kirjeldus, punkt 10.8.4. Kasulik kaasnev toime on veel tolmu ja metallide heite vähendamine.
                     
                  
                        Süsiniksorbendi (nt aktiivsüsi või halogeenitud aktiivsüsi) sissepritsimine suitsugaasi
                     
                     
                        Elavhõbe ja/või PCDD/F adsorbeeritakse süsiniksorbendile, nagu (halogeenitud) aktiivsüsi, kas keemilise töötlusega või ilma. Sorbendi sissepritsimise süsteemi võib täiustada täiendava kottfiltri lisamisega.
                     
                  
                        Suitsugaasi kuiv või poolkuiv väävlitustamine
                     
                     
                        Vt iga meetodi üldine kirjeldus (st pihustusega kuivabsorber, sorbendi sissepritsimine hõrenduse all olevasse gaasikäiku, ringleva keevkihiga kuivskraber) punktis 8.4. Kasulik kaasnev toime on veel tolmu ja metallide heite vähendamine.
                     
                  
                        Elektrifilter (ESP)
                     
                     
                        Elektrifiltri tööpõhimõte on osakestele laengu andmine ja nende eraldamine elektrivälja toimel. Elektrifiltreid saab kasutada väga erinevates tingimustes. Filtrimise tõhusus sõltub tavaliselt sadestamisväljade arvust, filtris viibimise ajast (suurusest), katalüsaatori omadustest ja eespool paiknevatest osakeste eraldamise seadmetest. Elektrifiltril on tavaliselt kaks kuni viis sadestamisvälja. Kõige kaasaegsemal kõrgefektiivsel elektrifiltril on kuni seitse välja.
                     
                  
                        Kütuse valimine
                     
                     
                        Vähese tuha ja metallide (nt elavhõbeda) sisaldusega kütuse kasutamine.
                     
                  
                        Multitsüklonid
                     
                     
                        Tolmuheite vähendamise süsteemid, mis põhinevad tsentrifugaaljõul, millega osakesed kõrvaldatakse kandegaasist kas ühes või mitmes korpuses.
                     
                  
                        Halogeenitud kütuselisandite kasutamine kütustes või nende pritsimine ahju
                     
                     
                        Halogeeniühendite (nt broomitud lisaainete) lisamine ahju, et oksüdeerida elementaarne elavhõbe lahustuvateks või tahketeks osakesteks, millega tõhustatakse elavhõbeda kõrvaldamist järgmistes heitevähendussüsteemides.
                     
                  
                        Suitsugaasi märgväävlitustamine
                     
                     
                        Vt üldine kirjeldus, punkt 8.4. Kasulik kaasnev toime on veel tolmu ja metallide heite vähendamine.
                     
                  
               8.6.   Vetteheite vähendamise meetodid
            
            
                        
                           Meetod
                        
                     
                     
                        
                           Kirjeldus
                        
                     
                  
                        Adsorbeerimine aktiivsöele
                     
                     
                        Lahustuvate saasteainete sidumine tahkete poorsete osakeste (adsorbendi) pinnale. Tavaliselt kasutatakse orgaaniliste ühendite ja elavhõbeda sidumiseks aktiivsütt.
                     
                  
                        Aeroobne bioloogiline töötlus
                     
                     
                        Lahustunud orgaaniliste saasteainete bioloogiline oksüdeerimine hapniku abil, kasutades mikroorganismide metabolismi. Lahustunud hapniku juuresolekul (mille jaoks lisatakse õhku või puhast hapnikku) mineraliseeritakse orgaanilised komponendid süsinikdioksiidiks ja veeks või muundatakse muudeks metaboliitideks ja biomassiks. Teatavates tingimustes toimub ka aeroobne nitrifitseerimine, mille käigus mikroorganismid oksüdeerivad ammooniumi (NH4
                           +) kõigepealt nitritiks (NO2
                           –), mis seejärel oksüdeeritakse edasi nitraadiks (NO3
                           –).
                     
                  
                        Anoksiline/anaeroobne bioloogiline töötlus
                     
                     
                        Saasteainete bioloogiline taandamine, kasutades mikroorganismide metabolismi (nt nitraat (NO3
                           –) taandatakse elementaarseks gaasiliseks lämmastikuks, oksüdeerunud elavhõbeda ühendid taandatakse elementaarseks elavhõbedaks).
                        Heitevähenduse märgmeetoditest saadava reovee anaeroobne töötlemine toimub tavaliselt püsikilega bioreaktorites, milles kandematerjalina kasutatakse aktiivsütt.
                        Anaeroobset bioloogilist töötlemist elavhõbeda kõrvaldamiseks kasutatakse kombineeritult muude meetoditega.
                     
                  
                        Koagulatsioon ja helvestamine
                     
                     
                        Koagulatsiooni ja helvestamist kasutatakse hõljuvaine heitveest eraldamiseks ning neid viiakse sageli läbi üksteisele järgnevate etappidena. Koagulatsioonil lisatakse hõljuvainele vastupidise laenguga koagulante. Helvestamist tehakse polümeeride lisamisega, mille tagajärjel tahked mikrohelbed liituvad kokkupõrkel ning tekivad suuremad helbed.
                     
                  
                        Kristallimine
                     
                     
                        Ioonsete saasteainete eemaldamiseks reoveest kristallitakse need keevkihi protsessis kristallialgmetele, millena kasutatakse liiva või mineraale.
                     
                  
                        Filtrimine
                     
                     
                        Tahke aine reoveest eraldamine laskmisega läbi poorse keskkonna. See hõlmab erinevaid meetodeid, nagu liivfiltrimine, mikrofiltrimine ja ultrafiltrimine.
                     
                  
                        Flotatsioon
                     
                     
                        Tahked või vedelad osakesed eralduvad reoveest, kuna need kinnituvad väikeste gaasimullide külge; tavaliselt on selleks gaasiks õhk. Ujuvad osakesed kogunevad veepinnale ja kogutakse sealt vahuriisumisseadmega.
                     
                  
                        Ioonivahetus
                     
                     
                        Ioonse saasteaine sidumine reoveest ja asendamine keskkonnasõbralikumate ioonidega, milleks kasutatakse ioonvahetusvaiku. Saasteained peetakse ajutiselt kinni ja vabastatakse hiljem regenereerimisvedelikku.
                     
                  
                        Neutraliseerimine
                     
                     
                        Reovee pH viiakse kemikaalide lisamisega neutraalsele tasemele (ligikaudu 7). pH tõstmiseks kasutatakse tavaliselt naatriumhüdroksiidi (NaOH) või kaltsiumhüdroksiidi (Ca(OH)2), samas kui pH langetamiseks kasutatakse väävelhapet (H2SO4), soolhapet (HCl) või süsinikdioksiidi (CO2). Mõned saasteained võivad neutraliseerimise ajal sadestuda.
                     
                  
                        Õli ja vee eraldamine
                     
                     
                        Vaba õli eraldamine reoveest raskusjõu toimel, kasutades selliseid seadmeid nagu separaator, mille on välja töötanud American Petroleum Institute, laineplekist õlipüüdur või paralleelplaatidest õlipüüdur. Õli ja vee eraldamisele järgneb tavaliselt floteerimine, mida toetavad koagulatsioon ja helvestamine. Mõnel juhul võib enne õli ja vee eraldamist minna vaja emulsiooni lõhkumist.
                     
                  
                        Oksüdeerimine
                     
                     
                        Saasteainete muundamine keemilise oksüdeerimisega sarnasteks ühenditeks, mis on vähem ohtlikud või mida on kergem kõrvaldada. Saasteainete eemaldamise märgmeetodite kasutamisel tekkinud reovee puhul võib õhku kasutada sulfiti (SO3
                           2–) oksüdeerimiseks sulfaadini (SO4
                           2–).
                     
                  
                        Sadestamine
                     
                     
                        Lahustunud saasteaine muundamine lahustamatuks ühendiks keemilise sadesti lisamise abil. Tekkinud tahke sade eraldatakse seejärel setitamise, flotatsiooni või filtrimise teel. Tüüpilised kemikaalid, mida kasutatakse metallide sadestamiseks, on kustutamata lubi, dolomiit, naatriumhüdroksiid, naatriumkarbonaat, naatriumsulfiid ja orgaanilised sulfiidid. Sulfaadi ja fluoriidi sadestamiseks kasutatakse kaltsiumisooli (mitte lupja).
                     
                  
                        Setitamine
                     
                     
                        Hõljuvolekus tahkete ainete sadenemine raskusjõu toimel.
                     
                  
                        Läbipuhumine
                     
                     
                        Väljapuhutavate saasteainete (näiteks ammoniaagi) eemaldamine reoveest suurte gaasikoguste läbijuhtimisega, et viia need saasteained gaasifaasi. Saasteained eemaldatakse läbipuhumiseks kasutatud gaasist edasise töötlemisega ja neid võib taas kasutusse võtta.
                     
                  
               (1)  Komisjoni 7. mai 2012. aasta rakendusotsus 2012/249/EL Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL (tööstusheidete kohta) kohaldamise eesmärgil käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramise kohta (ELT L 123, 9.5.2012, lk 44).
            
               (2)  Iga näitaja jaoks, mille puhul proovivõtu- või analüüsipiirangute tõttu on 30-minutine mõõteaeg asjakohatu, kasutatakse sobivat proovivõtuperioodi. PCDD/Fi puhul kasutatakse 6–8-tunnist proovivõtuperioodi.
            
               (3)  Suitsugaasi veeaurusisalduse pidev mõõtmine ei ole vajalik, kui suitsugaasiproov enne analüüsi kuivatatakse.
            
               (4)  Üldised EN-standardid pideva mõõtmise kohta on EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 ja EN 14181. Perioodilisi mõõtmisi käsitlevad EN-standardid on esitatud tabelis.
            
               (5)  Seiresagedus ei kehti, kui seadet käitatakse ainult heite mõõtmise eesmärgil.
            
               (6)  Kui seadmeid nimisoojusvõimsusega < 100 MW käitatakse alla 1 500 tunni aastas, võib minimaalne seiresagedus olla vähemalt kord iga kuue kuu tagant. Gaasiturbiinide korral toimub perioodiline seire põletusseadme koormusel > 70 %. Jäätmete ja kivisöe, pruunsöe, tahke biomassi ja/või turba koospõletamisel tuleb seiresageduse määramisel arvestada ka tööstusheidete direktiivi VI lisa 6. osa.
            
               (7)  Selektiivse katalüütilise taandamise kasutamise korral võib minimaalne seiresagedus olla vähemalt kord aastas, kui heitetasemed on osutunud piisavalt stabiilseks.
            
               (8)  Kui maagaasil töötavaid turbiine nimisoojusvõimsusega < 100 MW käitatakse alla 1 500 tunni aastas või on tegemist olemasoleva OCGTga, võib selle asemel kasutada ennustavat seiresüsteemi.
            
               (9)  Selle asemel võib kasutada ennustavat seiresüsteemi.
            
               (10)  Tehakse kaks mõõtmisseeriat, üks seadme käitamisel koormusega > 70 % ja teine koormusega < 70 %.
            
               (11)  Kui seadmes põletatakse teadaoleva väävlisisaldusega kütteõli ja suitsugaasi väävlitustamise süsteem puudub, võib pideva mõõtmise asemel kasutada SO2-heite määramiseks perioodilist mõõtmist vähemalt iga 3 kuu tagant ja/või muid meetodeid, mis tagavad samaväärse teadusliku kvaliteediga andmete saamise.
            
               (12)  Keemiatööstuse protsessidest saadavate kütuste korral võib pärast kütuse esialgset kirjeldamist (vt PVT 5) hinnata saasteainete õhkuheite asjakohasust (arvestades nt kontsentratsiooni kütuses, kasutatud suitsugaasitöötlust) ja kohandada < 100 MWth seadmete seiresagedust, kuid mõõta tuleb vähemalt iga kord, kui kütuse omaduste muutus võib heidet mõjutada.
            
               (13)  Kui heitetasemed osutuvad piisavalt stabiilseks, võib teha perioodilised mõõtmised iga kord, kui kütuse ja/või jäätmete omaduste muutus võib heidet mõjutada, kuid igal juhul vähemalt korra aastas. Jäätmete ja kivisöe, pruunsöe, tahke biomassi ja/või turba koospõletamisel tuleb seiresageduse määramisel arvestada ka tööstusheidete direktiivi VI lisa 6. osa.
            
               (14)  Keemiatööstuse protsessidest saadavate kütuste korral võib pärast kütuse esialgset kirjeldamist (vt PVT 5) seiresagedust kohandada vastavalt saasteainete õhkuheite asjakohasuse hindamisele (arvestades nt kontsentratsiooni kütuses, kasutatud suitsugaasitöötlust), kuid mõõta tuleb vähemalt iga kord, kui kütuse omaduste muutus võib heidet mõjutada.
            
               (15)  Kui seadmeid nimisoojusvõimsusega < 100 MW käitatakse alla 500 tunni aastas, võib seiresagedus olla vähemalt kord aastas. Kui seadmeid nimisoojusvõimsusega < 100 MW käitatakse 500 kuni 1 500 tundi aastas, võib seiresagedust vähendada vähemalt korrale iga kuue kuu tagant.
            
               (16)  Kui heitetasemed osutuvad piisavalt stabiilseks, võib teha perioodilised mõõtmised iga kord, kui kütuse ja/või jäätmete omaduste muutus võib heidet mõjutada, kuid igal juhul vähemalt kord 6 kuu tagant.
            
               (17)  Raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletusseadme korral võib minimaalne seiresagedus olla vähemalt kord 6 kuu jooksul, kui heitetasemed on osutunud piisavalt stabiilseks.
            
               (18)  Pärast kütuse esialgset kirjeldamist (vt PVT 5) võib jälgitavate saasteainete loetelu ja seiresagedust kohandada, arvestades saasteainete õhkuheite asjakohasust (nt kontsentratsioon kütuses, kasutatud suitsugaasitöötlus), kuid mõõta tuleb vähemalt iga kord, kui kütuse omaduste muutus võib heidet mõjutada.
            
               (19)  Kui seadmeid käitatakse alla 1 500 tunni aastas, võib minimaalne seiresagedus olla vähemalt kord iga kuue kuu tagant.
            
               (20)  Kui seadmeid käitatakse alla 1 500 tunni aastas, võib minimaalne seiresagedus olla vähemalt kord aastas.
            
               (21)  Pideva mõõtmise alternatiivina võib kasutada pidevat proovivõttu koos ajas integreeritud proovide sagedase analüüsiga, nt standarditud sorbentpüünisega seiremeetodit.
            
               (22)  Kui heitetasemed osutuvad tänu kütuse väikesele elavhõbedasisaldusele piisavalt stabiilseks, võib teha perioodilised mõõtmised iga kord, kui kütuse ja/või jäätmete omaduste muutus võib heidet mõjutada.
            
               (23)  Minimaalset seiresagedust ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (24)  Mõõtmised tehakse seadme käitamisel koormusega > 70 %.
            
               (25)  Keemiatööstuse protsessidest saadavate kütuste korral on seire vajalik vaid juhul, kui kütus sisaldab klooritud aineid.
            
               (26)  Alternatiivideks on orgaanilise süsiniku üldsisalduse ja KHT seire. Orgaanilise süsiniku üldsisalduse seire oleks parem valik, sest sellega ei ole seotud väga mürgiste ühendite kasutamine.
            
               (27)  Kirjeldatavate ainete/näitajate loetelu võib lühendada, piirdudes vaid nendega, mille sisaldust kütus(t)es võib põhjendatult eeldada, lähtudes teabest toorme ja tootmisprotsessi kohta.
            
               (28)  Selline kirjeldamine ei piira PVTs 60 a esitatud jäätmete vastuvõtueelset ja vastuvõtmise korda, mille tulemusel võidakse kirjeldada ja/või kontrollida ka muid aineid/näitajaid lisaks allpool loetletutele.
            
               (29)  Meetodite kirjeldused on esitatud punktis 8.6.
            
               (30)  Kehtib PVTga saavutatav heitetase kas orgaanilise süsiniku üldsisalduse või KHT puhul. Orgaanilise süsiniku üldsisalduse seire oleks parem valik, sest sellega ei ole seotud väga mürgiste ühendite kasutamine.
            
               (31)  See PVTga saavutatav heitetase kehtib tulemusele pärast sisendkoormuse lahutamist.
            
               (32)  See PVTga saavutatav heitetase kehtib ainult suitsugaasi märgväävlitustamisel tekkiva reovee puhul.
            
               (33)  See PVTga saavutatav heitetase kehtib ainult nende põletusseadmete korral, kus suitsugaasi puhastamiseks kasutatakse kaltsiumiühendeid.
            
               (34)  PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir võib suure soolasisaldusega (nt kloriidi kontsentratsiooniga = 5 g/l) reovee korral kaltsiumsulfaadi suurema lahustuvuse tõttu mitte kehtida.
            
               (35)  See PVTga saavutatav heitetase ei kehti merre või riimveekogusse lastava heite korral.
            
               (36)  Neid PVTga saavutatava energiatõhususe tasemeid ei kohaldata üksuse suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (37)  Soojus- ja elektrienergia koostootmisüksuste suhtes kohaldatakse olenevalt koostootmisüksuse omadustest (see tähendab, kas see on rohkem suunatud elektri tootmisele või soojuse tootmisele) ainult ühte kahest PVTga saavutatavast energiatõhususe tasemest, kas elektrilise netokasuteguri põhist või kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri põhist energiatõhususe taset.
            
               (38)  Vahemiku väiksemad väärtused võivad vastata juhtudele, kus üksuse geograafilises asukohas kasutatava jahutussüsteemi tüüp vähendab saavutatavat energiatõhusust (kuni neli protsendipunkti).
            
               (39)  Need tasemed ei tarvitse olla saavutatavad, kui potentsiaalne nõudlus kütte järele on liiga madal.
            
               (40)  Neid PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtusi ei kohaldata seadme suhtes, millega toodetakse üksnes elektrit.
            
               (41)  PVTga saavutatavate energiatõhususe tasemete vahemiku alampiir saavutatakse ebasoodsate kliimatingimuste, halva kvaliteediga pruunsöega köetava üksuse ja/või vana üksuse (esmakordselt kasutusse võetud enne 1985. aastat) korral.
            
               (42)  PVTga saavutatavate energiatõhususe tasemete vahemiku ülempiiri võib saavutada auru kõrgete näitajate (rõhk, temperatuur) korral.
            
               (43)  Elektrilise kasuteguri saavutatav paranemine oleneb konkreetsest üksusest, kuid suurenemist üle kolme protsendipunkti loetakse olemasoleva üksuse korral PVT kasutamisest tulenevaks, olenevalt üksuse algsest konstruktsioonist ja juba tehtud moderniseerimisest.
            
               (44)  Madalama, alla 6 MJ/kg kütteväärtusega pruunsöel töötava üksuse korral on PVTga saavutatavate energiatõhususe tasemete vahemiku alampiir 41,5 %.
            
               (45)  PVTga saavutatavate energiatõhususe tasemete vahemiku ülempiir võib = 600 MWth üksuse korral olla kuni 46 %, kui kasutatakse superkriitilises või ultrasuperkriitilises olekus auru.
            
               (46)  PVTga saavutatavate energiatõhususe tasemete vahemiku ülempiir võib = 600 MWth üksuse korral olla kuni 44 %, kui kasutatakse superkriitilises või ultrasuperkriitilises olekus auru.
            
               (47)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse < 1 500 tunni aastas.
            
               (48)  Kivisöeküttel tolmpõletuskatlaga seadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 1. juulil 1987 ja mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas ning mille puhul selektiivset ega mitteselektiivset katalüütilist taandamist ei kasutata, on ülempiir 340 mg/Nm3.
            
               (49)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (50)  Vahemiku alampiiri võib saavutada selektiivse katalüütilise taandamisega.
            
               (51)  Keevkihtkatelde puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, ning pruunsöeküttel tolmpõletuskatelde puhul on vahemiku ülempiir 175 mg/Nm3.
            
               (52)  Keevkihtkatelde puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, ning pruunsöeküttel tolmpõletuskatelde puhul on vahemiku ülempiir 220 mg/Nm3.
            
               (53)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud seadmete puhul on seadmetele, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, vahemiku ülempiir 200 mg/Nm3 ning seadmetele, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas, on vahemiku ülempiir 220 mg/Nm3.
            
               (54)  Vahemiku ülempiir võib olla kuni 140 mg/Nm3, kui esineb katla konstruktsioonist tulenevaid piiranguid või kui keevkihtkatelde juures ei kasutata sekundaarset NOX-i heite vähendamise meetodit.
            
               (55)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (56)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (57)  Põletusseadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 250 mg/Nm3.
            
               (58)  Vahemiku alampiir on saavutatav, kui kasutatakse vähese väävlisisaldusega kütuseid koos kõige paremate heitevähenduse märgsüsteemidega.
            
               (59)  PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir on 220 mg/Nm3 seadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014 ja mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas. Muu olemasoleva põletusseadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 205 mg/Nm3.
            
               (60)  Ringleva keevkihiga katelde puhul on vahemiku alampiir saavutatav, kui kasutatakse suitsugaasi suure tõhususega märgväävlitustamise süsteemi. Vahemiku ülempiiri on võimalik saavutada sorbendi sissepritsimisega katla keevkihti.
            
               (61)  PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku alampiiri saavutamine võib olla keeruline suitsugaasi märgväävlitustamise süsteemi ja sellele järgneva gaas-gaas-soojusvahetiga seadme korral.
            
               (62)  PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir on 20 mg/Nm3 järgmistel juhtudel: seade, milles põletatakse kütuseid, mille keskmine kloorisisaldus on 1 000 mg/kg (kuivaines) või suurem; seade, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas; keevkihtkatel. Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (63)  Niisuguse põletusseadme puhul, mille juures kasutatakse suitsugaasi märgväävlitustamist koos sellele järgneva gaas-gaas-soojusvahetiga, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 7 mg/Nm3.
            
               (64)  PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir on 7 mg/Nm3 järgmistel juhtudel: seade, mille juures kasutatakse suitsugaasi märgväävlitustamist koos sellele järgneva gaas-gaas-soojusvahetiga; seade, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas; keevkihtkatel. Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (65)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (66)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (67)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud põletusseadme puhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 28 mg/Nm3.
            
               (68)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud põletusseadme puhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 25 mg/Nm3.
            
               (69)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud põletusseadme puhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 12 mg/Nm3.
            
               (70)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud põletusseadme puhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 20 mg/Nm3.
            
               (71)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud põletusseadme puhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 14 mg/Nm3.
            
               (72)  PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku alampiiri võib saavutada spetsiaalsete elavhõbedaheite vähendamise meetoditega.
            
               (73)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata üksuse suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (74)  Soojus- ja elektrienergia koostootmisüksuste suhtes kohaldatakse olenevalt koostootmisüksuse omadustest (see tähendab, kas see on rohkem suunatud elektri tootmisele või soojuse tootmisele) ainult ühte kahest PVTga saavutatavast energiatõhususe tasemest, kas elektrilise netokasuteguri või kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri põhist energiatõhususe taset.
            
               (75)  Vahemiku väiksemad väärtused võivad vastata juhtudele, kus üksuse geograafilises asukohas kasutatava jahutussüsteemi tüüp vähendab saavutatavat energiatõhusust (kuni neli protsendipunkti).
            
               (76)  Need tasemed ei tarvitse olla saavutatavad, kui potentsiaalne nõudlus kütte järele on liiga madal.
            
               (77)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata seadme suhtes, millega toodetakse üksnes elektrit.
            
               (78)  Vahemiku alampiir võib < 150 MWth, suure niiskusesisaldusega biomasskütust põletava üksuse korral alata 32 % juurest.
            
               (79)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (80)  Põletusseadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (81)  Niisuguse põletusseadme puhul, milles põletatakse kütuseid, mille keskmine kaaliumisisaldus on 2 000 mg/kg (kuivaines) või suurem ja keskmine naatriumisisaldus 300 mg/kg või suurem, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 200 mg/Nm3.
            
               (82)  Niisuguse põletusseadme puhul, milles põletatakse kütuseid, mille keskmine kaaliumisisaldus on 2 000 mg/kg (kuivaines) või suurem ja keskmine naatriumisisaldus 300 mg/kg või suurem, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 250 mg/Nm3.
            
               (83)  Niisuguse põletusseadme puhul, milles põletatakse kütuseid, mille keskmine kaaliumisisaldus on 2 000 mg/kg (kuivaines) või suurem ja keskmine naatriumisisaldus 300 mg/kg või suurem, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 260 mg/Nm3.
            
               (84)  Niisuguse põletusseadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014 ja milles põletatakse kütuseid, mille keskmine kaaliumisisaldus on 2 000 mg/kg (kuivaines) või suurem ja keskmine naatriumisisaldus 300 mg/kg või suurem, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 310 mg/Nm3.
            
               (85)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud põletusseadme puhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 160 mg/Nm3.
            
               (86)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud põletusseadme puhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 200 mg/Nm3.
            
               (87)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (88)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (89)  Niisuguse olemasoleva põletusseadme puhul, milles põletatakse kütuseid, mille keskmine väävlisisaldus on 0,1 massiprotsenti (kuivaines) või suurem, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 100 mg/Nm3.
            
               (90)  Niisuguse olemasoleva põletusseadme puhul, milles põletatakse kütuseid, mille keskmine väävlisisaldus on 0,1 massiprotsenti (kuivaines) või suurem, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 215 mg/Nm3.
            
               (91)  Niisuguse olemasoleva põletusseadme puhul, milles põletatakse kütuseid, mille keskmine väävlisisaldus on 0,1 massiprotsenti (kuivaines) või suurem, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 165 mg/Nm3 või, kui seade on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014 ja/või on turbaküttel keevkihtkatel, on nimetatud ülempiir 215 mg/Nm3.
            
               (92)  Niisuguse seadme korral, milles põletatakse kütuseid, mille keskmine kloorisisaldus on = 0,1 massiprotsenti (kuivaines), või olemasoleva seadme korral, milles toimub biomassi koospõletus väävlirikka kütusega (nt turvas) või kasutatakse leelismetallide kloriididega reageerivaid lisaaineid (nt elementaarset väävlit), on PVTga saavutatavate aasta keskmiste heitetasemete vahemiku ülempiir uue seadme korral 15 mg/Nm3 ja olemasoleva seadme korral 25 mg/Nm3. PVTga saavutatava päevase keskmise heitetaseme vahemikku niisuguse seadme puhul ei kohaldata.
            
               (93)  PVTga saavutatavate päevaste keskmiste heitetasemete vahemikku ei kohaldata seadme korral, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas. PVTga saavutatavate aasta keskmiste heitetasemete vahemiku ülempiir uue seadme korral, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas, on 15 mg/Nm3.
            
               (94)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (95)  PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku alampiiri saavutamine võib olla keeruline suitsugaasi märgväävlitustamise süsteemi ja sellele järgneva gaas-gaas-soojusvahetiga seadme korral.
            
               (96)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (97)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (98)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (99)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata üksuse suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (100)  Soojus- ja elektrienergia koostootmisüksuste suhtes kohaldatakse olenevalt koostootmisüksuse omadustest (see tähendab, kas see on rohkem suunatud elektri tootmisele või soojuse tootmisele) ainult ühte kahest PVTga saavutatavast energiatõhususe tasemest, kas elektrilise netokasuteguri või kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri põhist energiatõhususe taset.
            
               (101)  Need tasemed ei tarvitse olla saavutatavad, kui potentsiaalne nõudlus kütte järele on liiga madal.
            
               (102)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (103)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (104)  Tööstuslike põletusseadmete ja kaugküttejaamade puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 27. novembril 2003 ja mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas ning mille puhul selektiivset katalüütilist taandamist (SCR) ega selektiivset mittekatalüütilist taandamist (SNCR) ei kasutata, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 450 mg/Nm3.
            
               (105)  Põletusseadmete puhul võimsusega 100–300 MWth ning põletusseadmete puhul võimsusega = 300 MWth, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 110 mg/Nm3.
            
               (106)  Põletusseadmete puhul võimsusega 100–300 MWth ning põletusseadmete puhul võimsusega = 300 MWth, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 145 mg/Nm3.
            
               (107)  Tööstuslike põletusseadmete ja kaugküttejaamade puhul võimsusega > 100 MWth, mis on kasutusse võetud hiljemalt 27. novembril 2003 ja mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas ning mille puhul selektiivset katalüütilist taandamist ega selektiivset mittekatalüütilist taandamist ei kasutata, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 365 mg/Nm3.
            
               (108)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (109)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (110)  Tööstuslike põletusseadmete ja kaugküttejaamade puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 27. novembril 2003 ja mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 400 mg/Nm3.
            
               (111)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud põletusseadme puhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 175 mg/Nm3.
            
               (112)  Tööstuslike põletusseadmete ja kaugküttejaamade puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 27. novembril 2003 ja mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas ning mille puhul suitsugaasi märgväävlitustamist ei saa kasutada, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 200 mg/Nm3.
            
               (113)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (114)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (115)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud põletusseadme puhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 25 mg/Nm3.
            
               (116)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud põletusseadme puhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 15 mg/Nm3.
            
               (117)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata üksuse suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (118)  Elektrilise netokasuteguri põhiseid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid kohaldatakse selliste soojus- ja elektrienergia koostootmisüksuste suhtes, mis on projekteeritud eelkõige elektri tootmiseks, ning ainult elektrit tootvate üksuste suhtes.
            
               (119)  Neid tasemeid võib olla raske saavutada selliste mootorite puhul, mille juures kasutatakse rohkesti energiat tarbivaid sekundaarseid heitevähendusmeetodeid.
            
               (120)  Seda taset võib olla raske saavutada selliste mootorite puhul, mille radiaatorit kasutatakse jahutusseadmena kuiva ja kuuma kliimaga geograafilises asukohas.
            
               (121)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas, samuti seadme suhtes, mille juures ei saa kasutada sekundaarseid heitevähendusmeetodeid.
            
               (122)  Põletusseadmete puhul, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas, samuti seadmete puhul, mille juures ei saa kasutada sekundaarseid heitevähendusmeetodeid, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemik 1 150–1 900 mg/Nm3.
            
               (123)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (124)  Raskel kütteõlil töötavatel põletusseadmetel, sealhulgas üksuste võimsusega kuni 20 MWth, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 225 mg/Nm3.
            
               (125)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (126)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (127)  Kui ei kasutata sekundaarset heitevähendusmeetodit, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 280 mg/Nm3. See vastab (kuiva) kütuse väävlisisaldusele 0,5 massiprotsenti.
            
               (128)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (129)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (130)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata üksuse suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (131)  Elektrilise netokasuteguri põhiseid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid kohaldatakse selliste soojus- ja elektrienergia koostootmisüksuste suhtes, mis on projekteeritud eelkõige elektri tootmiseks, ning ainult elektrit tootvate üksuste suhtes.
            
               (132)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata olemasoleva seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (133)  Olemasoleva seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (134)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata üksuse suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (135)  Soojus- ja elektrienergia koostootmisüksuste suhtes kohaldatakse olenevalt koostootmisüksuse omadustest (see tähendab, kas see on rohkem suunatud elektri tootmisele või soojuse tootmisele) ainult ühte kahest PVTga saavutatavast energiatõhususe tasemest, kas elektrilise netokasuteguri või kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri põhist energiatõhususe taset.
            
               (136)  Kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri põhine PVT kohane energiatõhususe tase ei tarvitse olla saavutatav, kui potentsiaalne nõudlus kütte järele on liiga madal.
            
               (137)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata seadme suhtes, millega toodetakse üksnes elektrit.
            
               (138)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid kohaldatakse üksuste suhtes, mida kasutatakse mehaanilise ajamisüsteemi rakendustes.
            
               (139)  Neid tasemeid võib olla raske saavutada mootorite puhul, mis on häälestatud nii, et NOX-i heitetase oleks madalam kui 190 mg/Nm3.
            
               (140)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid kohaldatakse ka maagaasi põletamisele kahekütuselistes turbiinides.
            
               (141)  Kui gaasiturbiin on varustatud vähe lämmastikoksiide tekitava kuivpõletiga, kohaldatakse neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ainult siis, kui nimetatud põleti on kasutuses.
            
               (142)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata olemasoleva seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (143)  Kui olemasoleva meetodi toimimist täiendavalt optimeeritakse NOX-i heite vähendamiseks, võib selle tagajärjel CO heide jõuda käesoleva tabeli järel esitatud CO orienteeriva vahemiku ülempiirini.
            
               (144)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata olemasolevale mehaanilise ajamiga turbiinirakendusele, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
            
               (145)  Seadme puhul, mille elektriline netokasutegur (EE) on suurem kui 39 %, võib vahemiku ülempiiril kasutada parandustegurit [ülempiir] × EE/39, kus EE on seadme elektriline netokasutegur või mehaaniline netokasutegur, mis on määratud ISO baaskoormuse tingimustes.
            
               (146)  Põletusseadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 27. novembril 2003 ja mida käitatakse 500 kuni 1 500 undi aastas, on vahemiku ülempiir 80 mg/Nm3.
            
               (147)  Seadme puhul, mille elektriline netokasutegur (EE) on suurem kui 55 %, võib PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiiril kasutada parandustegurit [ülempiir] × EE/55, kus EE on seadme elektriline netokasutegur, mis on määratud ISO baaskoormuse tingimustes.
            
               (148)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 65 mg/Nm3.
            
               (149)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 55 mg/Nm3.
            
               (150)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 80 mg/Nm3.
            
               (151)  PVTga saavutatavate NOX-i heitetasemete vahemiku alampiiri võib saavutada vähe lämmastikoksiide tekitava kuivpõleti abil.
            
               (152)  Need tasemed on orienteerivad.
            
               (153)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 60 mg/Nm3.
            
               (154)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 65 mg/Nm3.
            
               (155)  Kui olemasoleva meetodi toimimist täiendavalt optimeeritakse NOX-i heite vähendamiseks, võib selle tagajärjel CO heide jõuda käesoleva tabeli järel esitatud CO orienteeriva vahemiku ülempiirini.
            
               (156)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (157)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (158)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid kohaldatakse ainult sädesüütega ja kahekütuseliste mootorite suhtes. Neid ei kohaldata gaasiküttega diiselmootorite suhtes.
            
               (159)  Hädaolukorras kasutatava mootori korral, mida käitatakse alla 500 tunni aastas ning mille puhul ei saa kasutada lahjasegupõletust ega selektiivset katalüütilist taandamist, on vahemiku ülempiir orienteerivalt 175 mg/Nm3.
            
               (160)  Olemasoleva seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (161)  Seda PVTga saavutatavate heitetaset väljendatakse süsinikuna (C) täiskoormusega käitamisel.
            
               (162)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata üksuse suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (163)  Soojus- ja elektrienergia koostootmisüksuste suhtes kohaldatakse olenevalt koostootmisüksuse omadustest (see tähendab, kas see on rohkem suunatud elektri tootmisele või soojuse tootmisele) ainult ühte kahest PVTga saavutatavast energiatõhususe tasemest, kas elektrilise netokasuteguri või kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri põhist energiatõhususe taset.
            
               (164)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata seadme suhtes, millega toodetakse üksnes elektrit.
            
               (165)  Soojus- ja elektrienergia koostootmisüksuste puhul on energiatõhususe vahemik lai, kuna energiatõhusus sõltub suuresti elektrienergia ja soojuse kohalikust nõudlusest.
            
               (166)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata üksuse suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (167)  Soojus- ja elektrienergia koostootmisüksuste suhtes kohaldatakse olenevalt koostootmisüksuse omadustest (see tähendab, kas see on rohkem suunatud elektri tootmisele või soojuse tootmisele) ainult ühte kahest PVTga saavutatavast energiatõhususe tasemest, kas elektrilise netokasuteguri või kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri põhist energiatõhususe taset.
            
               (168)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata seadme suhtes, millega toodetakse üksnes elektrit.
            
               (169)  Seadmel, milles põletatakse gaaside segu, mille alumine ekvivalentkütteväärtus on > 20 MJ/Nm3, on heite väärtus tõenäoliselt PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiiril.
            
               (170)  PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku alampiiri võib saavutada selektiivse katalüütilise taandamisega.
            
               (171)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (172)  Põletusseadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 160 mg/Nm3. Peale selle võib heite väärtus ületada PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiiri, kui selektiivset katalüütilist taandamist ei ole võimalik kasutada või kui põletatavas gaasis on palju koksiahjugaasi (nt üle 50 %) ja/või kui põletatav koksiahjugaas sisaldab rohkesti vesinikku (H2). Sel juhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 220 mg/Nm3.
            
               (173)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (174)  Põletusseadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 70 mg/Nm3.
            
               (175)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata olemasoleva seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (176)  Olemasoleva seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (177)  PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiiri võidakse ületada, kui koksiahjugaasi osakaal kütuses on suur (nt üle 50 %). Sel juhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 300 mg/Nm3.
            
               (178)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata olemasoleva seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (179)  Olemasoleva seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (180)  Need PVTga saavutatavad heitetasemed põhinevad päeval kättesaadaval > 70 % baaskoormusenergial.
            
               (181)  See hõlmab ühekütuselisi ja kahekütuselisi gaasiturbiine.
            
               (182)  Kui vähe lämmastikoksiide tekitav kuivpõleti ei ole kasutatav, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 250 mg/Nm3.
            
               (183)  PVTga saavutatavate heitetaseme vahemiku alampiiri võib saavutada vähe lämmastikoksiide tekitava kuivpõleti abil.
            
               (184)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata üksuse suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (185)  Soojus- ja elektrienergia koostootmisüksuste suhtes kohaldatakse olenevalt koostootmisüksuse omadustest (see tähendab, kas see on rohkem suunatud elektri tootmisele või soojuse tootmisele) ainult ühte kahest PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtusest, kas elektrilise netokasuteguri või kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri põhist energiatõhususe taset.
            
               (186)  Neid PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemeid võib olla võimatu saavutada, kui potentsiaalne nõudlus kütte järele on liiga madal.
            
               (187)  Neid PVTga saavutatava energiatõhususe tasemeid ei kohaldata seadme suhtes, millega toodetakse üksnes elektrit.
            
               (188)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (189)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (190)  Olemasoleva põletusseadme puhul võimsusega kuni 500 MWth, mis on kasutusse võetud hiljemalt 27. novembril 2003 ja milles kasutatakse vedelkütuseid lämmastikusisaldusega üle 0,6 massiprotsendi, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 380 mg/Nm3.
            
               (191)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 180 mg/Nm3.
            
               (192)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 210 mg/Nm3.
            
               (193)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata olemasoleva seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (194)  Olemasoleva seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (195)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (196)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 20 mg/Nm3.
            
               (197)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 7 mg/Nm3.
            
               (198)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldada seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
            
               (199)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
            
               (200)  Seadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 25 mg/Nm3.
            
               (201)  Seadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 15 mg/Nm3.
            
               (202)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid kohaldatakse üksnes põletusseadme suhtes, milles kasutatakse klooritud ühendeid sisaldavaid, keemilistest protsessidest saadud kütuseid.