CELEX: 32006D0751
Language: it
Date: 2006-10-27 00:00:00
Title: 2006/751/CE: Decisione della Commissione, del 27 ottobre 2006 , che modifica la decisione 2000/147/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all’azione dell’incendio dei prodotti da costruzione [notificata con il numero C(2006) 5063]   (Testo rilevante ai fini del SEE)

4.11.2006   
            
            
               IT
            
            
               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
            
            
               L 305/8
            
         DECISIONE DELLA COMMISSIONE
   del 27 ottobre 2006
   che modifica la decisione 2000/147/CE che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all’azione dell’incendio dei prodotti da costruzione
   [notificata con il numero C(2006) 5063]
   (Testo rilevante ai fini del SEE)
   (2006/751/CE)
   LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
   visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
   vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 2,
   considerando quanto segue:
   
               (1)
            
            
               Con decisione 2000/147/CE della Commissione (2) è stato istituito un sistema di classificazione della reazione all’azione dell’incendio dei prodotti da costruzione.
            
         
               (2)
            
            
               In seguito alla revisione di alcune categorie di prodotti, sarebbe opportuno istituire per i cavi elettrici classi distinte per la reazione all’azione dell’incendio.
            
         
               (3)
            
            
               Occorre pertanto modificare la decisione 2000/147/CE.
            
         
               (4)
            
            
               Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,
            
         HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
   Articolo 1
   L’allegato della decisione 2000/147/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
   Articolo 2
   Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
   
      Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.
      
         
            Per la Commissione
         
         Günter VERHEUGEN
         
            Vicepresidente
         
      
   
   
      (1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
   
      (2)  GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.
   
      ALLEGATO
      L’allegato della decisione 2000/147/CE è modificato come segue:
      
                  1)
               
               
                  il titolo della tabella 1 è sostituito da «CLASSI DI REAZIONE ALL’AZIONE DELL’INCENDIO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE AD ECCEZIONE DEI PAVIMENTI, DEI PRODOTTI DI FORMA LINEARE DESTINATI ALL’ISOLAMENTO TERMICO DI CONDUTTURE E DEI CAVI ELETTRICI»;
               
            
                  2)
               
               
                  la nota (*) della tabella 1 è soppressa;
               
            
                  3)
               
               
                  è aggiunto il seguente testo:
                  «Tabella 4
                  CLASSI DI REAZIONE ALL’AZIONE DELL’INCENDIO DEI CAVI ELETTRICI
                  
                              Classe
                           
                           
                              Metodo/i di prova
                           
                           
                              Criteri di classificazione
                           
                           
                              Classificazione aggiuntiva
                           
                        
                              Aca
                              
                           
                           
                              EN ISO 1716
                           
                           
                              PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                              B1ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 2 (5)
                              
                              
                                 e
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,75 m e THR1 200s ≤ 10 MJ e Picco HRR ≤ 20 kW e FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Produzione di fumo (2)
                                  (6) e gocce/particelle ardenti (3) e acidità (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              B2ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 e
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,5 m e THR1 200s ≤ 15 MJ e Picco HRR ≤ 30 kW e FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Produzione di fumo (2)
                                  (7) e gocce/particelle ardenti (3) e acidità (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Cca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 e
                              
                           
                           
                              FS ≤ 2,0 m e THR1 200s ≤ 30 MJ e Picco HRR ≤ 60 kW e FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Produzione di fumo (2)
                                  (7) e gocce/particelle ardenti (3) e acidità (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Dca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 e
                              
                           
                           
                              THR1 200s ≤ 70 MJ e Picco HRR ≤ 400 kW e FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Produzione di fumo (2)
                                  (7) e gocce/particelle ardenti (3) e acidità (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Eca
                              
                           
                           
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                           
                               
                           
                        
                              Fca
                              
                           
                           
                              Reazione non determinata
                           
                        CONDIZIONI DI MONTAGGIO E FISSAGGIO E DEFINIZIONI DEI PARAMETRI DELLE PROVE PER I CAVI ELETTRICI (DI CUI ALLA NOTA 5 DELLA TABELLA 4)
                  1.   Condizioni di montaggio e fissaggio
                  1.1.   Montaggio del campione di prova generale per le classi B1ca, B2ca, Cca e Dca
                  
                  Si montano cavi di lunghezza pari a 3,5 m, nella parte anteriore di una scala standard (EN 50266-1), in modo che la loro parte inferiore sia 20 cm al di sotto del bordo inferiore del bruciatore. I cavi devono risultare al centro della scala (nel senso della larghezza).
                  Ogni cavo o fascio di cavi da testare è attaccato separatamente a ciascun piolo della scala con un filo metallico (d’acciaio o di rame). Per i cavi elettrici di diametro pari o inferiore a 50 mm conviene utilizzare un filo di diametro da 0,5 a 1 mm, mentre per quelli di diametro superiore a 50 mm il diametro del filo misurerà da 1 a 1,5 mm.
                  Quando si montano i provini, il primo provino si colloca circa al centro della scala, aggiungendo quelli successivi da un lato e dall’altro, in modo che l’intera serie dei provini occupi all’incirca il centro della scala.
                  La distanza tra i cavi e il loro confezionamento in fasci sono illustrati oltre.
                  Ogni 25 cm nel senso dell’altezza si traccia una linea orizzontale per misurare la propagazione della fiamma in funzione del tempo. La prima linea (ovvero la linea zero) sarà alla stessa altezza del bruciatore.
                  I cavi sono montati come mostrato di seguito, a seconda della classificazione richiesta.
                  1.1.1.   Classi B2ca, Cca e Dca
                  
                  La tecnica di montaggio dipende dal diametro del cavo elettrico, come indicato nella tabella 4.1.
                  Tabella 4.1.
                  MONTAGGIO IN FUNZIONE DEL DIAMETRO DEL CAVO
                  
                              Diametro del cavo
                           
                           
                              Montaggio
                           
                        
                              Superiore o pari a 20 mm
                           
                           
                              Distanza di 20 mm tra un cavo e l’altro
                           
                        
                              Tra 5 e 20 mm
                           
                           
                              Distanza tra un cavo e l’altro pari al diametro di un cavo
                           
                        
                              Fino a 5 mm
                           
                           
                              I cavi sono raggruppati in fasci di 10 mm di diametro. I fasci non sono intrecciati. La distanza tra un fascio e l’altro è di 10 mm
                           
                        I valori limite sono determinati arrotondando il diametro al millimetro più vicino, eccetto per i cavi di diametro inferiore ai 5 mm, per i quali non si procede a tale arrotondamento.
                  Le formule seguenti sono utilizzate per determinare il numero di pezzi di cavo per ogni prova.
                  1.1.1.1.   Per cavi di diametro superiore o pari a 20 mm
                  Il numero di cavi (N) si ricava da:
                  
                      … equazione 1
                  in cui:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  è il diametro del cavo (in mm e arrotondato al millimetro più vicino)
                           
                        
                               
                           
                           
                              funzione int = la parte intera del risultato (ovvero il valore arrotondato per difetto).
                           
                        1.1.1.2.   Per cavi di diametro compreso tra 5 e 20 mm
                  Il numero di cavi (N) si ricava da:
                  
                      … equazione 2
                  in cui:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  è il diametro del cavo (in mm e arrotondato)
                           
                        
                               
                           
                           
                              funzione int = la parte intera del risultato (ovvero il valore arrotondato per difetto).
                           
                        1.1.1.3.   Per cavi o fili di diametro inferiore o pari a 5 mm
                  Il numero di fasci di cavi di 10 mm di diametro (Nbu) è ricavato da:
                  
                      … equazione 3.
                  Occorre pertanto montare 15 fasci a 10 mm di distanza l’uno dall’altro.
                  Il numero di cavi in ogni fascio (n) è:
                  
                      … equazione 4
                  in cui:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  è il diametro del cavo (in mm e non arrotondato).
                           
                        
                               
                           
                           
                              Il numero di pezzi di cavo o di filo (CL) per fili o cavi di diametro inferiore a 5 mm sarà quindi:
                              
                                 CL = n × 15 … equazione 5.
                           
                        1.1.1.4.   Lunghezza totale del cavo per prova
                  La lunghezza totale L (espressa in m) per prova è:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 L = n × 15 × 3,5 per d
                                 c ≤ 5 mm
                              o
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 L = N × 3,5 per d
                                 c > 5 mm … equazione 6.
                           
                        1.1.2.   Classe B1ca
                  
                  Nella parte posteriore della passerella portacavi è fissata una placca incombustibile di silicato di calcio, di 870 ± 50 kg/m3 di densità e 11 ± 2 mm di spessore. Tale placca può essere montata in due parti.
                  Per tutti gli altri aspetti, il montaggio dei cavi è identico a quello delle classi B2ca, Cca e Dca.
                  2.   Definizioni dei parametri delle prove
                  Tabella 4.2.
                  DEFINIZIONI DEI PARAMETRI DELLE PROVE FIPEC20 SCENARI 1 E 2
                  Tutti i parametri calcolati sono valutati per 20 minuti a partire dall’inizio della prova (accensione del bruciatore)
                  
                     
                  
                              Parametro
                           
                           
                              Spiegazione
                           
                        
                              Inizio della prova
                           
                           
                              Accensione del bruciatore
                           
                        
                              Fine della prova
                           
                           
                              20 minuti dopo l’accensione del bruciatore (fine del periodo di calcolo dei parametri)
                           
                        
                              HRRsm30, kW
                           
                           
                              Media scorrevole su 30 secondi del tasso di rilascio di calore
                           
                        
                              SPRsm60, m2/s
                           
                           
                              Media scorrevole su 60 secondi del tasso di produzione di fumo
                           
                        
                              Picco HRR, kW
                           
                           
                              Valore massimo di HRRsm30 tra l’inizio e la fine della prova, senza contare il contributo della fonte di accensione
                           
                        
                              Picco SPR, m2/s
                           
                           
                              Valore massimo di SPRsm60 tra l’inizio e la fine della prova
                           
                        
                              THR1 200, MJ
                           
                           
                              Rilascio di calore totale (HRRsm30) dall’inizio alla fine della prova, senza contare il contributo della fonte di accensione
                           
                        
                              TSP1 200, m2
                              
                           
                           
                              Produzione di fumo totale (HRRsm60) dall’inizio alla fine della prova
                           
                        
                              FIGRA, W/s
                           
                           
                              Indice FIGRA (FIre Growth RAte — tasso d’incremento dell’incendio) definito come il valore massimo del quoziente tra HRRsm30, senza il contributo della fonte di accensione, e il tempo. Valori limite: HRRsm30 = 3 kW e THR = 0,4 MJ
                           
                        
                              SMOGRA, cm2/s2
                              
                           
                           
                              Indice SMOGRA (SMOke Growth RAte — tasso d’incremento del fumo) definito come il valore massimo del quoziente tra SPRsm60 e il tempo, moltiplicato per 10 000. Valori limite: SPRsm60 0,1 m2/s e TSP = 6 m2
                              
                           
                        
                              PCS
                           
                           
                              Potere calorifico superiore
                           
                        
                              FS
                           
                           
                              Propagazione della fiamma (zona danneggiata in lunghezza)
                           
                        
                              H
                           
                           
                              Propagazione della fiamma
                           
                        
                              FIPEC
                           
                           
                              
                                 Fire Performance of Electric Cables (reazione all’azione dell’incendio dei cavi elettrici)»
                           
                        
            
         (1)  Per il prodotto nel suo insieme, tranne le parti metalliche, e per ogni componente esterno (ad esempio guaina) del prodotto.
      
         (2)  
      
                  s1
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 50 m2
                     e picco SPR ≤ 0,25 m2/s
               
            
                  s1a
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 e trasmittanza in conformità di EN 61034-2 ≥ 80 %
               
            
                  s1b
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 e trasmittanza in conformità di EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %
               
            
                  s2
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 400 m2
                     e picco SPR ≤ 1,5 m2/s
               
            
                  s3
               
               
                  =
               
               
                  non s1 o s2
               
            
         (3)  Per gli scenari FIPEC20 1 e 2: d0 = assenza di gocce/particelle ardenti entro 1 200 s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti persistenti oltre i 10 s entro 1 200 s; d2 = non d0 o d1.
      
         (4)  EN 50267-2-3: a1 = conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3; a2 = conduttività < 10 μS/mm e pH > 4,3; a3 = non a1 o a2. Nessuna dichiarazione = resistenza non determinata.
      
         (5)  Flusso d’aria in entrata nella camera regolato a 8 000 ± 800 l/min.
      FIPEC20 scenario 1 = prEN 50399-2-1 con montaggio e fissaggio come indicato oltre.
      FIPEC20 scenario 2 = prEN 50399-2-2 con montaggio e fissaggio come indicato oltre.
      
         (6)  La classe di fumo dichiarata per la classe di cavi B1ca deve derivare dal test FIPEC20 scenario 2.
      
         (7)  La classe di fumo dichiarata per le classi di cavi B2ca, Cca, Dca deve derivare dal test FIPEC20 scenario 1.
      
         (8)  Misurazione delle caratteristiche di pericolosità dei gas che si sprigionano durante un incendio, i quali compromettono la capacità delle persone ad essi esposte di agire prontamente per mettersi in salvo, e non descrizione della tossicità di tali gas.