CELEX: 32000D0367
Language: bg
Date: 2000-05-03 00:00:00
Title: Решение на Комисията от 3 май 2000 година за прилагане на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на класификацията за огнеустойчивост на строителни продукти, строителни конструкции и части от тях (нотифицирано под номер С(2000) 1001)текст от значение за ЕИП.

Важна правна забележка

|

32000D0367

Официален вестник n° L 133 , 06/06/2000 стр. 0026 - 0032 специално чешко издание глава 13 том 25 стр. 148  - 154 специално испанско издание глава 13 том 25 стр. 148  - 154 специално унгарско издание глава 13 том 25 стр. 148  - 154 специално литвийско издание глава 13 том 25 стр. 148  - 154 LV.ES глава 13 том 25 стр. 148  - 154 MT.ES глава 13 том 25 стр. 148  - 154 PL.ES глава 13 том 25 стр. 148  - 154 SK.ES глава 13 том 25 стр. 148  - 154 специално словенско издание глава 13 том 25 стр. 148  - 154

		20000503Решение на Комисиятаот 3 май 2000 годиназа прилагане на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на класификацията за огнеустойчивост на строителни продукти, строителни конструкции и части от тях(нотифицирано под номер С(2000) 1001)(текст от значение за ЕИП)(2000/367/ЕО)КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти [1], изменена с Директива 93/68/ЕИО [2], и по-специално членове 3, 6 и 20 от нея,като има предвид, че:(1) Член 3, параграфи 2 и 3 от Директива 89/106/ЕИО гласят, че с оглед отчитане на различни нива на защита за строежите, които могат да са налице на национално, регионално или местно равнище, всяко съществено изискване може да предизвика въвеждането на класове в тълкувателните документи. Тези документи са публикувани като Съобщение на Комисията във връзка с тълкувателните документи от Директива 89/106/ЕИО на Съвета [3].(2) Точка 4.2.1 от тълкувателен документ № 2 обосновава необходимостта от различни нива на същественото изискване "Безопасност при пожар" като функция от типа, предназначението и местоположението на строителната конструкция, нейната планировка и наличността на аварийна екипировка.(3) Точка 2.2 от тълкувателен документ № 2 посочва редица взаимосвързани мерки за удовлетворяване на същественото изискване "Безопасност при пожар", които заедно допринасят за формулирането на стратегия за пожаробезопасност, която може да са разработи по различен начин в отделните държави-членки.(4) Точка 4.3.1.3 от тълкувателен документ № 2 уточнява една от тези мерки, преобладаваща в държавите-членки, която се отнася до огнеустойчивостта на строителните продукти и/или части от строителни конструкции.(5) За да може да се оцени огнеустойчивостта на строителните продукти и строителни конструкции или части от тях, хармонизираното решение предполага система от класове, включена в тълкувателен документ № 2.(6) Тази система от класове е адаптирана към техническия прогрес в мандат от Комисията към Европейските органи за стандартизация, Европейския комитет по стандартизация (CEN) и Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC).(7) Член 6, параграф 3 от Директива 89/106/ЕИО гласи, че държавите-членки могат да решават кои нива на експлоатационните характеристики трябва да бъдат спазвани на тяхна територия само в рамките на класификациите, приети на общностно равнище и при условие че използват всички класове, някои от тях или само един.(8) Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителството,ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:Член 1Системата за класификация, приета на общностно равнище за огнеустойчивост на строителни продукти, строителни конструкции и части от тях, е дадена в приложението.Член 2Адресати на настоящото решение са държавите-членки.Съставено в Брюксел на 3 май 2000 година.За КомисиятаErkki LiikanenЧлен на Комисията[1] ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.[2] ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1.[3] ОВ С 62, 28.2.1994 г., стр. 1.--------------------------------------------------20000503ПРИЛОЖЕНИЕДЕФИНИЦИИ, ИЗПИТВАНИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИСъответните дефиниции, изпитвания и критерии за експлоатационни характеристики са цялостно описани в — или на които се прави позоваване в — европейските стандарти, посочени в настоящото приложение.СИМВОЛИR | Носимоспособност |E | Цялост |I | Изолация |W | Радиация |M | Механично въздействие |C | Автоматично затваряне |S | Пропускане на дим |P или PH | Непрекъснато подаване на енергия и/или сигнали |G | Устойчивост при горене на сажди |K | Способност за пожарозащита |Забележки:1. Следните класификации са изразени в минути, доколкото не е определено нищо друго.2. Европейските стандарти EN 13501-2, EN 13501-3 (класификация) и EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2 (Еврокодове), упоменати в настоящото решение, са предмет на същите защитни процедури, описани в член 5, параграф 1 от Директива 89/106/ЕИО.КЛАСИФИКАЦИИ1. Носещи елементи без пожароизолираща функцияОтнася се за | стени, подове, покриви, греди, колони, балкони, стълбища, пешеходни мостове |Стандарт/и | EN 13501-2; EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |Класификация: |R | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |Забележки | — |2. Носещи елементи с пожароизолираща функцияОтнася се за | стени |Стандарт/и | EN 13501-2; EN 1365-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |Класификация: |RЕ | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |REI-M | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |REW | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Забележки | — |Отнася се за | подове и покриви |Стандарт/и | EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1999-1.2 |Класификация: |RЕ | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Забележки | — |3. Продукти и системи за защита на носещи елементи или части от строежиОтнася се за | тавани без собствена огнеустойчивост |Стандарт/и | EN 13501-2; EN 13381-1 |Класификация: изразена със същите термини както при носещия елемент, когато е защитен |Забележки | Ако отговаря и на изискванията по отношение на "полуестествения пожар", към класификацията се добавя символът "sn". |Отнася се за | пожарозащитни покрития, облицовки и прегради |Стандарт/и | EN 13501-2; EN 13381-2 до 7 |Класификация: изразена със същите термини както при носещия елемент, когато е защитен |Забележки | — |4. Неносещи елементи или части от строежи и продукти за тяхОтнася се за | прегради (вкл. тези, включващи неизолирани части) |Стандарт/и | EN 13501-2; EN 1364-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |Класификация: |Е | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI-M | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |EW | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |Забележки | — |Отнася се за | тавани със собствена огнеустойчивост |Стандарт/и | EN 13501-2; EN 1364-2 |Класификация: |EI | 15 | | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |+++++ TIFF ++++++++++ TIFF ++++++++++ TIFF +++++Забележки | Класификацията се допълва с "(ab)", "(ba)" или "(ab)", за да се посочи дали елементът е тестван и отговаря само на изискванията отгоре или отдолу, или и на двете. |Отнася се за | фасади (неносещи фасадни стени) и външни стени (включително остъклени елементи) |Стандарт/и | EN 13501-2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |Класификация: |Е | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |EI | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |EW | | 20 | 30 | | 60 | | | | | |+++++ TIFF ++++++++++ TIFF ++++++++++ TIFF +++++Забележки | Класификацията се допълва с "(io)", "(oi)" или "(io)", за да се посочи дали елементът е тестван и отговаря само на изискванията отвътре или отвън, или и на двете. При необходимост механична устойчивост означава, че няма падащи части, които биха могли да причинят наранявания на хора по време на класификация E или EI. |Отнася се за | повдигнати подове |Стандарт/и | EN 13501-2; EN 1366-6 |Класификация: |R | 15 | | 30 | | | | | | | |RE | | | 30 | | | | | | | |REI | | | 30 | | | | | | | |Забележки | Класификацията се допълва с прибавяне на суфикса "f", означаващ пълна огнеустойчивост или "r", означаващ излагане само на намалено постоянно температурно въздействие. |Отнася се за | уплътнения срещу проникване и уплътнения на линейни фуги |Стандарт/и | EN 13501-2; EN 1366-3,4 |Класификация: |Е | 15 | | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Забележки | — |Отнася се за | пожарозащитни врати и капаци (включително тези, в които има остъкляване и метални елементи) и техните затварящи устройства |Стандарт/и | EN 13501-2; EN 1634-1 |Класификация: |Е | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EW | | 20 | 30 | | 60 | | | | | |Забележки | Класификация I се допълва с прибавянето на суфикса "1" или "2", за да се посочи коя дефиниция за изолация се използва. Прибавянето на символа "C" означава, че продуктът удовлетворява и критерия "автоматично затваряне" (издържан/неиздържан тест) [1] |Отнася се за | димозащитни врати |Стандарт/и | EN 13501-2; EN 1634-3 |Класификация: S200 или Sa, в зависимост от изпълнените условия за провеждане на изпитвания |Забележки | Прибавянето на символа "C" означава, че продуктът удовлетворява и критерия "автоматично затваряне" (издържан/неиздържан тест) [2] |Отнася се за | прегради за транспортьори и релсови транспортни системи |Стандарт/и | EN 13501-2; EN 1366-7 |Класификация: |Е | 15 | | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EW | | 20 | 30 | | 60 | | | | | |Забележки | Класификация I се допълва с прибавянето на суфикса "1" или "2", за да се посочи коя дефиниция за изолация се използва. Прибавянето на символа "C" означава, че продуктът удовлетворява и критерия "автоматично затваряне" (издържан/неиздържан тест) [3] |Отнася се за | спомагателни канали и шахти |Стандарт/и | EN 13501-2; EN 1366-5 |Класификация: |Е | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |+++++ TIFF ++++++++++ TIFF ++++++++++ TIFF +++++Забележки | Класификацията се допълва с "(io)", "(oi)" или "(io)", за да се посочи дали елементът е тестван и отговаря на изискванията отвътре или отвън само, или и двете. Освен това, символите "ve", и/или "ho" показват устойчивостта за вертикално и/или хоризонтално приложение. |Отнася се за | комини |Стандарт/и | EN 13501-2; EN 13216 |Класификация: G + разстояние в mm (напр. G 50) |Забележки | Разстоянието не се изисква при вградени продукти |Отнася се за | стенни и таванни обшивки |Стандарт/и | EN 13501-2; EN 13381-8 |Класификация: K |Забележки | Издържан/неиздържан тест |5. Продукти за приложение във вентилационни системи (с изключение на смукателна вентилация за дим и топлина)Отнася се за | вентилационни канали |Стандарт/и | EN 13501-3; EN 1366-1 |Класификация: |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Е | | | 30 | | 60 | | | | | |+++++ TIFF ++++++++++ TIFF ++++++++++ TIFF +++++Забележки | Класификацията се допълва с "(io)", "(oi)" или "(io)", за да се посочи дали елементът е тестван и отговаря на изискванията отвътре или отвън само, или и двете. Освен това, символите "vе", и/или "ho" показват устойчивостта за вертикално и/или хоризонтално приложение. Прибавянето на символа "S" показва удовлетворяването на допълнително ограничение върху изтичането. |Отнася се за | клапани |Стандарт/и | EN 13501-3; EN 1366-2 |Класификация: |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Е | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |+++++ TIFF ++++++++++ TIFF ++++++++++ TIFF +++++Забележки | Класификацията се допълва с "(io)", "(oi)" или "(io)", за да се посочи дали елементът е тестван и отговаря на изискванията отвътре или отвън само, или и двете. Освен това, символите "vе", и/или "ho" показват устойчивостта за вертикално и/или хоризонтално приложение. Прибавянето на символа "S" показва удовлетворяването на допълнително ограничение върху изтичането. |6. Продукти за приложение в инсталацииОтнася се за | електрически и оптични кабели и аксесоари; подземни тръби и пожарозащитни системи за кабели |Стандарт/и | EN 13501-3 |Класификация: |Р | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |Забележки | — |Отнася се за | силови или сигнални кабели или системи с малък диаметър (< 20 mm диаметър и с размери на проводника ≤ 2.5 mm2) |Стандарт/и | EN 13501-3; EN 50200 |Класификация: |РH | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |Забележки | — |[1] Класификация "C" може да бъде допълнена с цифрите 0—5 според категорията на приложение. Подробностите се включват в съответната техническа спецификация на продукта.[2] Класификация "C" може да бъде допълнена с цифрите 0—5 според категорията на приложение. Подробностите се включват в съответната техническа спецификация на продукта.[3] Класификация "C" може да бъде допълнена с цифрите 0—5 според категорията на приложение. Подробностите се включват в съответната техническа спецификация на продукта.--------------------------------------------------