CELEX: 31985L0408
Language: sv
Date: 1985-07-11 00:00:00
Title: Kommissionens direktiv 85/408/EEG av den 11 juli 1985 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 84/536/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå hos kraftgeneratorer

Avis juridique important

|

31985L0408

Kommissionens direktiv 85/408/EEG av den 11 juli 1985 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 84/536/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå hos kraftgeneratorer  

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 233 , 30/08/1985 s. 0018 - 0019 Spansk specialutgåva: Område 15 Volym 6 s. 0080  Portugisisk specialutgåva: Område 15 Volym 6 s. 0080  Finsk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0057  Svensk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0057 

KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 11 juli 1985 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 84/536/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå hos kraftgeneratorer (85/408/EEG)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIVmed beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,med beaktande av rådets direktiv 84/536/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillåten ljudeffektnivå hos kraftgeneratorer(1) och särskilt artikel 7 i detta, ochmed beaktande av följande:Med hänsyn till vunna erfarenheter och teknikens utveckling är det nu nödvändigt att anpassa kraven i bilaga 1 till direktiv 84/536/EEG till de faktiska provningsförhållandena.De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén om anpassning till den tekniska utvecklingen av direktivet om bestämning av buller från bygg- och anläggningsutrustning.HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1 Bilaga 1 till direktiv 84/536/EEG ändras härmed i enlighet med bilagan till detta direktiv.Artikel 2 Medlemsstaterna skall före den 26 mars 1986 anta och offentliggöra de bestämmelser som behövs för att följa detta direktiv och de skall genast informera kommissionen om detta.Artikel 3 Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.Utfärdat i Bryssel den 11 juli 1985.På rådets vägnarStanley CLINTON DAVISLedamot av kommissionen(1) EGT Nr L 300, 19.11.1984, s. 149.BILAGA ÄNDRINGAR I BILAGA 1 TILL DIREKTIV 84/536/EEG  6.3. MätplatsPunkt 6.3. skall ha följande lydelse:Mätplatsen skall vara plan och horisontell. Platsen skall fram till och med den vertikala projektionen av mikrofonlägena bestå av betong eller icke-porös asfalt. Kraftgeneratorer på medar skall ställas på stöd som är 0,40 m höga om inte annat krävs i tillverkarens installationsanvisningar.6.4.1. Mätyta, mätavståndPunkt 6.4.1 skall ha följande lydelse:Den mätyta som används för provningen skall vara en halvsfär.Radien skall vara:- 4 m om det största måttet på den kraftgenerator som skall provas inte är mer än 1,5 m,- 10 m om det största måttet på kraftgeneratorn som skall provas är mer än 1,5 m men inte större än 4 m,- 16 m om det största måttet på kraftgeneratorn som skall provas är mer än 4 m.6.4.2.1. AllmäntPunkt 6.4.2.1 skall ha följande lydelse:För mätningarna skall det finnas sex mätpunkter, dvs. punkterna 2, 4, 6, 8, 10 och 12, placerade enligt vad som anges i punkt 6.4.2.2 i bilaga 1 till direktiv 79/113/EEG.Vid provning av kraftgeneratorn skall kraftgeneratorns geometriska centrum vara placerat vertikalt ovanför halvsfärens centrum.X-axeln i koordinatsystemet som mätpunkternas lägen anges i förhållande till, skall vara parallell med kraftgeneratorns huvudaxel.