CELEX: 32003D0632
Language: cs
Date: 2003-08-26 00:00:00
Title: Rozhodnutí komise ze dne 26. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci z hlediska reakce stavebních výrobků na oheň (oznámeno pod číslem K(2003) 2986)Text s významem pro EHP.

Důležité právní upozornění

|

32003D0632

Rozhodnutí komise ze dne 26. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci z hlediska reakce stavebních výrobků na oheň (oznámeno pod číslem K(2003) 2986)Text s významem pro EHP.  

Úřední věstník L 220 , 03/09/2003 S. 0005 - 0006 CS.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431  - 432 ET.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431  - 432 HU.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431  - 432 LT.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431  - 432 LV.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431  - 432 MT.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431  - 432 PL.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431  - 432 SK.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431  - 432 SL.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431  - 432

		Rozhodnutí komiseze dne 26. srpna 2003,kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci z hlediska reakce stavebních výrobků na oheň(oznámeno pod číslem K(2003) 2986)(Text s významem pro EHP)(2003/632/ES)KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků [1], ve znění směrnice 93/68/EHS [2], a zejména na čl. 20 odst. 2 uvedené směrnice,vzhledem k těmto důvodům:(1) Rozhodnutím Komise 2000/147/ES [3] byl stanoven klasifikační systém pro reakci stavebních výrobků na oheň.(2) Po přezkoumání některých skupin výrobků by měly být stanoveny samostatné třídy pro lineární trubní tepelněizolační výrobky.(3) Rozhodnutí 2000/147/ES by tedy mělo být odpovídajícím způsobem změněno.(4) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví,PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:Článek 1Příloha rozhodnutí 2000/147/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.Článek 2Toto rozhodnutí je určeno členským státům.V Bruselu dne 26. srpna 2003.Za KomisiErkki Liikanenčlen Komise[1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.[2] Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1.[3] Úř. věst. L 50, 23.2.2000, s. 14.--------------------------------------------------PŘÍLOHADo přílohy rozhodnutí 2000/147/ES se vkládá tato tabulka:"Tabulka 3 TŘÍDY REAKCE LINEÁRNÍCH TRUBNÍCH TEPELNĚIZOLAČNÍCH VÝROBKŮ NA OHEŇTřída | Zkušební metoda (zkušební metody) | Kritéria klasifikace | Doplňková klasifikace |A1L | EN ISO 1182 [1] a | ΔT ≤ 30 °C a Δm ≤ 50 % a tf = 0 (tj. žádné trvalé plamenné hoření) | — |EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ/kg —1 [1] a PCS ≤ 2,0 MJ/kg —1 [2] a PCS ≤ 1,4 MJ/m—2 [3] a PCS ≤ 2,0 MJ/kg —1 [4] | — |A2L | EN ISO 1182 [1] nebo | ΔT ≤ 50 °C a Δm ≤ 50 % a tf ≤ 20 s | — |EN ISO 1716 a | PCS ≤ 3,0 MJ/kg —1 [1] a PCS ≤ 4,0 MJ/ m—2 [2] a PCS ≤ 4,0 MJ/m—2 [3] a PCS ≤ 3,0 MJ/kg —1 [4] | — |EN 13823 (SBI) | FIGRA ≤ 270 W/s—1 a LFS < hrana zkušebního tělesa a THR600s ≤ 7,5 MJ | tvorba kouře [5]a plamenně hořící kapky/částice [6] |BL | EN 13823 (SBI) a | FIGRA ≤ 270 W/s—1 a LFS < hrana zkušebního tělesa a THR600s ≤ 7,5 MJ | tvorba kouře [5]a plamenně hořící kapky/částice [6] |EN ISO 11925-2 [8] vystavení = 30 s | Fs ≤ 150 mm do 60 s |CL | EN 13823 (SBI) a | FIGRA ≤ 460 W/s—1 a LFS < hrana zkušebního tělesa a THR600s ≤ 15 MJ | tvorba kouře [5]a plamenně hořící kapky/částice [6] |EN ISO 11925-2 [8] Vystavení = 30 s | Fs ≤ 150 mm do 60 s |DL | EN 13823 (SBI) a | FIGRA ≤ 2100 W/s—1 THR600s ≤ 100 MJ | tvorba kouře [5]a plamenně hořící kapky/částice [6] |EN ISO 11925-2 [8] Vystavení = 30 s | Fs ≤ 150 mm do 60 s |EL | EN ISO 11925-2 [8] Vystavení = 15 s | Fs ≤ 150 mm do 20 s | plamenně hořící kapky/částice [7] |FL | Žádný ukazatel není stanoven |[1] "Pro stejnorodé výrobky a podstatné složky nestejnorodých výrobků.[2] "Pro každou vnější nepodstatnou složku nestejnorodých výrobků.[3] "Pro každou vnitřní nepodstatnou složku nestejnorodého výrobku.[4] "Pro výrobek jako celek.[5] "s1 = SMOGRA ≤ 105 m"2"/s"2" a TSP"600s" ≤ 250 m"2"; s2 = SMOGRA ≤ 580 m"2"/s"2" a TSP"600s" ≤ "1600" m"2"; s3 = ne s1 nebo s2.[6] "d0 = žádné plamenně hořící kapky/částice při zkoušce podle EN 13823 (SBI) do 600 s; d1 = žádné plamenně hořící kapky/částice trvající déle než 10 s při zkoušce podle EN 13823 (SBI) do 600 s; d2 = ne d0 nebo d1; vznícení papíru při zkoušce podle EN ISO 11925-2 vede ke klasifikaci d2.[7] "Vyhověl = žádné vznícení papíru (žádná klasifikace); nevyhověl = vznícení papíru (klasifikace d2).[8] "Při namáhání povrchu plamenem, a popřípadě pro konečné použití výrobku, při namáhání okraje vzorku plamenem."--------------------------------------------------