CELEX: 32014D0314
Language: lv
Date: 2014-05-28 00:00:00
Title: 2014/314/ES: Komisijas Lēmums ( 2014. gada 28. maijs ), ar ko nosaka kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai ūdens sildītājiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 3452)  Dokuments attiecas uz EEZ

3.6.2014   
            
            
               LV
            
            
               Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
            
            
               L 164/83
            
         KOMISIJAS LĒMUMS
   (2014. gada 28. maijs),
   ar ko nosaka kritērijus ES ekomarķējuma piešķiršanai ūdens sildītājiem
   
      
         (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 3452)
      
   
   (Dokuments attiecas uz EEZ)
   
      (2014/314/ES)
   
   EIROPAS KOMISIJA,
   ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,
   apspriedusies ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju,
   tā kā:
   
               (1)
            
            
               Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010 ES ekomarķējumu var piešķirt ražojumiem, kam visā to aprites ciklā ir samazināta ietekme uz vidi.
            
         
               (2)
            
            
               Regulā (EK) Nr. 66/2010 paredzēts īpašus ES ekomarķējuma kritērijus noteikt atbilstīgi ražojumu grupām.
            
         
               (3)
            
            
               Komisija ir sagatavojusi provizorisku ziņojumu par tehniskajiem, vides, ekonomiskajiem un juridiskajiem aspektiem saistībā ar ražojumu grupu “ūdens sildītāji”, ko parasti izmanto Savienībā, un ir to publiskojusi, lai saņemtu komentārus. Pētījums, kas ir šā ziņojuma pamatā (turpmāk “pētījums”), ir sagatavots kopā ar ieinteresētajām personām no Savienības un trešām valstīm.
            
         
               (4)
            
            
               Provizoriskajā ziņojumā atspoguļotie pētījuma rezultāti liecina, ka enerģijas patēriņš lietošanas posmā ir viens no būtiskākajiem aspektiem, runājot par ūdens sildītāju kopējo ietekmi uz vidi. Tāpēc būtu jāveicina tādu ūdens sildītāju izmantošana, kas ir energoefektīvi un rada mazas siltumnīcefekta gāzu emisijas; bez tam būtu jāatbalsta tādu sildītāju izmantošana, kuru pamatā ir videi nekaitīgākas tehnoloģijas un kas ir droši patērētājiem.
            
         
               (5)
            
            
               Tāpēc ir lietderīgi iedibināt ES ekomarķējuma kritērijus ražojumu grupai “ūdens sildītāji”.
            
         
               (6)
            
            
               Šiem kritērijiem un ar tiem saistītajām novērtēšanas un verifikācijas prasībām vajadzētu būt spēkā četrus gadus no šā lēmuma pieņemšanas dienas.
            
         
               (7)
            
            
               Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (EK) Nr. 66/2010 16. pantu,
            
         IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
   1. pants
   1.   Ražojumu grupa “ūdens sildītāji” ietver ražojumus, ko izmanto siltuma ražošanai centrālajā ūdens apkures sistēmā, kur uzsildītā ūdens sadali nodrošina cirkulācijas sūkņi un sildķermeņi, lai noslēgtās telpās, piemēram, ēkā, mājoklī vai istabā, tiktu sasniegts un uzturēts vēlamais iekštelpu temperatūras līmenis. Siltumģenerators ražo siltumu, izmantojot vienu vai vairākus šādus procesus vai tehnoloģijas:
   
               a)
            
            
               gāzveida, šķidrā vai cietā fosilā kurināmā sadedzināšana;
            
         
               b)
            
            
               gāzveida, šķidrā vai cietā biomasas kurināmā sadedzināšana;
            
         
               c)
            
            
               Džoula efekta izmantošana elektriskās pretestības sildelementos;
            
         
               d)
            
            
               apkārtējās vides siltuma uztveršana no gaisa, ūdens vai zemes un/vai siltuma zudumu uztveršana;
            
         
               e)
            
            
               koģenerācija (vienā procesā vienlaikus tiek ražots siltums un elektroenerģija);
            
         
               f)
            
            
               saules enerģija (palīgprocess).
            
         2.   Ūdens sildītāju maksimālā jauda ir 400 kW.
   3.   Šajā ražojumu grupā ietilpst arī kombinētie sildītāji, ja to primārā funkcija ir telpu apsilde.
   4.   Šajā ražojumu grupā neietilpst:
   
               a)
            
            
               sildītāji, kuru primārā funkcija ir karsta dzeramā ūdens un saimniecības ūdens sagatavošana;
            
         
               b)
            
            
               sildītāji, ar kuriem silda un piegādā gāzveida siltumnesēju, piemēram, tvaiku vai gaisu;
            
         
               c)
            
            
               koģenerācijas telpu sildītāji ar maksimālo elektrisko jaudu 50 kW vai lielāku;
            
         
               d)
            
            
               telpu sildītāji, kuros ir apvienota gan netiešās (izmantojot centrālo ūdens apkures sistēmu), gan tiešās (tieša siltuma atdeve telpā, kur iekārta uzstādīta) apsildes funkcija.
            
         2. pants
   Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:
   
               1)
            
            
               “sildītājs” ir telpu sildītājs vai kombinētais sildītājs;
            
         
               2)
            
            
               “telpu sildītājs” ir ierīce, kas:
               
                           a)
                        
                        
                           nodrošina siltumu centrālajai ūdens apkures sistēmai, lai noslēgtās telpās, piemēram, ēkā, mājoklī vai istabā, tiktu sasniegts un uzturēts vēlamais iekštelpu temperatūras līmenis, un
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           ir aprīkota ar vienu vai vairākiem siltumģeneratoriem;
                        
                     
         
               3)
            
            
               “kombinētais sildītājs” ir ūdens telpu sildītājs, kas paredzēts arī dzeramā ūdens vai saimniecības ūdens uzsildīšanai līdz noteiktai temperatūrai, noteiktā daudzumā un ar noteiktu caurplūdi noteiktos intervālos, un ir pieslēgts ārējam dzeramā vai saimniecības ūdens avotam;
            
         
               4)
            
            
               “telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekts” ir galalietotājam piedāvāts komplekts, kas sastāv no viena vai vairākiem telpu sildītājiem apvienojumā ar vienu vai vairākiem temperatūras regulatoriem un/vai vienu vai vairākām saules enerģijas iekārtām;
            
         
               5)
            
            
               “kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplekts” ir galalietotājam piedāvāts komplekts, kas sastāv no viena vai vairākiem kombinētajiem sildītājiem apvienojumā ar vienu vai vairākiem temperatūras regulatoriem un/vai vienu vai vairākām saules enerģijas iekārtām;
            
         
               6)
            
            
               “saules enerģijas iekārta” ir tikai saules enerģiju izmantojoša sistēma, saules kolektors, saules enerģijas karstā ūdens tvertne vai sūknis kolektora kontūrā, ikkatru no kuriem laiž tirgū atsevišķi;
            
         
               7)
            
            
               “centrālā ūdens apkures sistēma” ir sistēma, kurā centralizēti ģenerēta siltuma nogādāšanai uz sildķermeņiem ēku telpu vai to daļu apsildei kā siltumnesēju izmanto ūdeni;
            
         
               8)
            
            
               “siltumģenerators” ir sildītāja daļa, kas ražo siltumu vienā vai vairākos šādos procesos:
               
                           a)
                        
                        
                           fosilā kurināmā un/vai biomasas kurināmā sadedzināšana;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Džoula efekta izmantošana elektriskās pretestības sildelementos;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           apkārtējās vides siltuma uztveršana no gaisa, ūdens vai zemes un/vai siltuma zudumu uztveršana;
                        
                     
         
               9)
            
            
               “gāzes sildītājs” ir telpu sildītājs vai kombinētais sildītājs, kas aprīkots ar vienu vai vairākiem siltumģeneratoriem, kuros tiek izmantots vai nu fosilas izcelsmes, vai no biomasas iegūts gāzveida kurināmais;
            
         
               10)
            
            
               “šķidrā kurināmā sildītājs” ir telpu sildītājs vai kombinētais sildītājs, kas aprīkots ar vienu vai vairākiem siltumģeneratoriem, kuros tiek izmantots vai nu fosilas izcelsmes, vai no biomasas iegūts šķidrais kurināmais;
            
         
               11)
            
            
               “cietā kurināmā sildītājs” ir telpu sildītājs vai kombinētais sildītājs, kas aprīkots ar vienu vai vairākiem siltumģeneratoriem, kuros tiek izmantots vai nu fosilas izcelsmes, vai no biomasas iegūts cietais kurināmais;
            
         
               12)
            
            
               “telpu apsildes katls” ir telpu sildītājs, kas ģenerē siltumu, sadedzinot fosilo un/vai biomasas kurināmo un/vai izmantojot Džoula efektu elektriskās pretestības sildelementos;
            
         
               13)
            
            
               “gāzveida kurināmā telpu apsildes katls” ir telpu apsildes katls, kas aprīkots ar vienu vai vairākiem siltumģeneratoriem, kuros sadedzināšanai izmanto vai nu fosilas izcelsmes, vai no biomasas iegūtu gāzveida kurināmo;
            
         
               14)
            
            
               “šķidrā kurināmā telpu apsildes katls” ir telpu apsildes katls, kas aprīkots ar vienu vai vairākiem siltumģeneratoriem, kuros sadedzināšanai izmanto vai nu fosilas izcelsmes, vai no biomasas iegūtu šķidro kurināmo;
            
         
               15)
            
            
               “cietā kurināmā telpu apsildes katls” ir telpu apsildes katls, kas aprīkots ar vienu vai vairākiem siltumģeneratoriem, kuros sadedzināšanai izmanto vai nu fosilas izcelsmes, vai no biomasas iegūtu cieto kurināmo;
            
         
               16)
            
            
               “cietā biomasas kurināmā telpu apsildes katls” ir telpu apsildes katls, kas aprīkots ar vienu vai vairākiem siltumģeneratoriem, kuros sadedzināšanai izmanto no biomasas iegūtu cieto kurināmo;
            
         
               17)
            
            
               “elektriskais telpu apsildes katls” ir telpu apsildes katls, kas ģenerē siltumu, izmantojot tikai Džoula efektu elektriskās pretestības sildelementos;
            
         
               18)
            
            
               “elektriskais kombinētais katls” ir kombinētais katls, kas ģenerē siltumu, izmantojot tikai Džoula efektu elektriskās pretestības sildelementos;
            
         
               19)
            
            
               “siltumsūkņa telpu sildītājs” ir telpu sildītājs, kas siltuma ražošanā izmanto apkārtējās vides siltumu no gaisa, ūdens vai zemes un/vai siltuma zudumus; siltumsūkņa telpu sildītājs var būt aprīkots ar vienu vai vairākiem papildu sildītājiem, kuru darbības pamatā ir Džoula efekts elektriskās pretestības sildelementos vai fosilā un/vai biomasas kurināmā sadedzināšana;
            
         
               20)
            
            
               “siltumsūkņa kombinētais sildītājs” ir siltumsūkņa telpu sildītājs, kas paredzēts arī dzeramā ūdens vai saimniecības ūdens uzsildīšanai līdz noteiktai temperatūrai, noteiktā daudzumā un ar noteiktu caurplūdi noteiktos intervālos un ir pieslēgts ārējam dzeramā vai saimniecības ūdens avotam;
            
         
               21)
            
            
               “ar kurināmo darbināms siltumsūkņa sildītājs” ir siltumsūkņa sildītājs, kas aprīkots ar vienu vai vairākiem siltumģeneratoriem, kuros sadedzināšanai izmanto vai nu fosilas izcelsmes vai no biomasas iegūtu gāzveida vai šķidro kurināmo;
            
         
               22)
            
            
               “elektrisks siltumsūkņa sildītājs” ir siltumsūkņa sildītājs, kas aprīkots ar vienu vai vairākiem siltumģeneratoriem, kuri izmanto elektroenerģiju;
            
         
               23)
            
            
               “koģenerācijas telpu sildītājs” ir telpu sildītājs, kas vienā procesā vienlaicīgi ģenerē siltumu un elektroenerģiju;
            
         
               24)
            
            
               “temperatūras regulators” ir aprīkojums, ar kura palīdzību galalietotājs var iestatīt telpu vēlamās temperatūras vērtības un laika režīmu un kas nosūta attiecīgus datus, piemēram, faktisko temperatūru(-as) telpā un/vai ārpus telpām, uz sildītāja saskarni, piemēram, centrālo procesoru, tādējādi palīdzot regulēt temperatūru telpā(-ās);
            
         
               25)
            
            
               “telpu apsildes sezonas energoefektivitāte” (ηs) ir procentos ( %) izteikta attiecība starp attiecīgajā apsildes sezonā sildītāja saražoto siltumu un šā siltuma saražošanai nepieciešamo energopatēriņu gadā;
            
         
               26)
            
            
               “ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte” (ηwh) ir procentos ( %) izteikta attiecība starp kombinētā sildītāja nodrošināto lietderīgo enerģiju dzeramajā vai saimniecības ūdenī, un enerģiju, kas nepieciešama tās ģenerēšanai;
            
         
               27)
            
            
               “nominālā siltuma jauda” ir sildītājam deklarētā siltuma jauda, kad tas nodrošina telpu apsildi un, attiecīgos gadījumos, ūdens uzsildīšanu nominālos standartapstākļos, izteikta kW; siltumsūkņa telpu sildītājiem un siltumsūkņa kombinētajiem sildītājiem nominālie standartapstākļi, lai noteiktu nominālo siltuma jaudu, ir aprēķina references apstākļi, kas noteikti Komisijas Regulā (ES) Nr. 813/2013 (2);
            
         
               28)
            
            
               “nominālie standartapstākļi” ir sildītāju ekspluatācijas apstākļi vidējos klimatiskos apstākļos, kuros nosaka to nominālo siltuma jaudu, telpu apsildes sezonas energoefektivitāti, ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti, akustiskās jaudas līmeni, slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas, oglekļa monoksīda (CO) emisijas, gāzveida organiskā oglekļa (OGC) emisijas un daļiņu emisijas;
            
         
               29)
            
            
               “vidējie klimatiskie apstākļi” ir Strasbūrai raksturīgā temperatūra;
            
         
               30)
            
            
               “telpu apsildes sezonas emisijas” ir:
               
                           —
                        
                        
                           cietā kurināmā katliem ar automātisku kurināmā padevi – mg/m3 izteikta vidējā svērtā vērtība emisijām pie nominālās siltuma jaudas un emisijām pie 30 % no nominālās siltuma jaudas,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko var ekspluatēt pie 50 % nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā – mg/m3 izteikta vidējā svērtā vērtība emisijām pie nominālās siltuma jaudas un emisijām pie 50 % no nominālās siltuma jaudas;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           cietā kurināmā katliem ar manuālu kurināmā padevi, ko nevar ekspluatēt pie ≤ 50 % nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā – mg/m3 izteiktas emisijas pie nominālās siltuma jaudas,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           cietā kurināmā koģenerācijas telpu sildītājiem – mg/m3 izteiktas emisijas pie nominālās siltuma jaudas;
                        
                     
         
               31)
            
            
               “globālās sasilšanas potenciāls” ir globālās sasilšanas potenciāls, kā tas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 842/2006 (3) 2. panta 4. punktā;
            
         
               32)
            
            
               “Nm3” ir normālkubikmetrs (pie 101,325 kPa spiediena un 273,15 K temperatūras).
            
         3. pants
   Kritēriji ES ekomarķējuma piešķiršanai ražojumam, kas atbilst šā lēmuma 1. pantā definētajai ražojumu grupai “ūdens sildītāji”, kā arī ar kritērijiem saistītās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir izklāstītas šā lēmuma pielikumā.
   4. pants
   Kritēriji ražojumu grupai “ūdens sildītāji” un pielikumā izklāstītās attiecīgās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir spēkā četrus gadus pēc šā lēmuma pieņemšanas.
   5. pants
   Administratīviem mērķiem ražojumu grupai “ūdens sildītāji” piešķirtais kods ir “045”.
   6. pants
   1.   Tādi pieteikumi ES ekomarķējuma saņemšanai siltumsūkņiem, kuri ietilpst ražojumu grupā “elektriskās piedziņas, ar gāzi darbināmi vai gāzes absorbcijas siltumsūkņi” un nodrošina siltumu centrālā ūdens apkures sistēmā, kas iesniegti divu mēnešu laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas, drīkst pamatoties uz Komisijas Lēmumā 2007/742/EK (4) noteiktajiem kritērijiem vai uz šajā Lēmuma noteiktajiem kritērijiem. Pieteikumus izvērtē atbilstoši kritērijiem, uz kuriem tie pamatojas.
   2.   ES ekomarķējuma licences, kas siltumsūkņiem, kuri nodrošina siltumu centrālā ūdens apkures sistēmā, piešķirtas saskaņā ar Lēmumā 2007/742/EK noteiktajiem kritērijiem, drīkst izmantot 12 mēnešus no šā lēmuma pieņemšanas dienas.
   7. pants
   Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.
   
      Briselē, 2014. gada 28. maijā
      
         
            Komisijas vārdā –
         
            Komisijas loceklis
         
         Janez POTOČNIK
      
   
   
      (1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.
   
   
      (2)  Komisijas 2013. gada 2. augusta Regula (ES) Nr. 813/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām telpu sildītājiem un kombinētajiem sildītājiem (OV L 239, 6.9.2013., 136. lpp.).
   
      (3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Regula (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (OV L 161, 14.6.2006., 1. lpp.).
   
      (4)  Komisijas 2007. gada 9. novembra Lēmums 2007/742/EK, ar ko nosaka ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai elektriskās piedziņas, ar gāzi darbināmiem vai gāzes absorbcijas siltumsūkņiem (OV L 301, 20.11.2007., 14. lpp.).
   
      PIELIKUMS
      ES EKOMARĶĒJUMA KRITĒRIJI UN NOVĒRTĒŠANAS PRASĪBAS
      Kritēriji ES ekomarķējuma piešķiršanai ūdens sildītājiem ir noteikti katram šādam parametram:
      
                  1.
               
               
                  Minimālā energoefektivitāte
                  
                              a)
                           
                           
                              Minimālā telpu apsildes sezonas energoefektivitāte
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Minimālā ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte
                           
                        
            
                  2.
               
               
                  Siltumnīcefekta gāzu emisijas limiti
               
            
                  3.
               
               
                  Aukstumnesējs un sekundārais aukstumnesējs
               
            
                  4.
               
               
                  Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas limiti
               
            
                  5.
               
               
                  Oglekļa monoksīda (CO) emisijas limiti
               
            
                  6.
               
               
                  Gāzveida organiskā oglekļa (OGC) emisijas limiti
               
            
                  7.
               
               
                  Daļiņu (PM) emisijas limiti
               
            
                  8.
               
               
                  Trokšņa emisijas limiti
               
            
                  9.
               
               
                  Bīstamās vielas un maisījumi
               
            
                  10.
               
               
                  Vielas, kas uzskaitītas atbilstīgi (1) 59. panta 1. punktam.
               
            
                  11.
               
               
                  Plastmasas detaļas
               
            
                  12.
               
               
                  Ražojuma ilgtspējīga konstrukcija
               
            
                  13.
               
               
                  Uzstādīšanas instrukcija un lietošanas norādījumi
               
            
                  14.
               
               
                  Informācija ES ekomarķējumā
               
            
         1. tabulā izklāstīts, kā dažādi kritēriji piemēojami katrai siltumģenerēšanas tehnoloģijai. Telpu sildītāja komplektiem ir jāatbilst visiem kritērijiem, kas piemērojami atsevišķām tajos izmantotajām siltumģenerēšanas tehnoloģijām. Ja attiecībā uz kritērijiem ir sagatavota konkrēta metodika, kas domāta telpu sildītāja komplektiem, šos kritērijus piemēro telpu sildītāja komplektam kopumā.
      Konkrētās novērtēšanas un verifikācijas prasības ir norādītas katram kritērijam atsevišķi.
      Ja pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz deklarācijas, dokumentācija, analīžu rezultāti, testēšanas pārskati vai citi pierādījumi par atbilstību kritērijiem, tos var sagatavot pieteikuma iesniedzējs vai piegādātājs, vai abi.
      Ja iespējams, testēšanu veic laboratorijās, kuras atbilst Eiropas standarta EN ISO 17025 vai tam līdzvērtīga standarta vispārīgajām prasībām.
      Ja vien nav norādīts citādi, katra kritērija testēšanas metodes ir attiecīgajos standartos aprakstītās, un standarti ir norādīti attiecīgi 2. un 3. tabulā. Vajadzības gadījumā var izmantot nevis katram kritērijam norādītās, bet gan citas testēšanas metodes, ja tās par ekvivalentām atzīst kompetentā iestāde, kas novērtē pieteikumu. Telpu apsildes sezonas emisiju aprēķināšanas metodika norādīta 4. tabulā.
      Attiecīgos gadījumos kompetentās iestādes var pieprasīt iesniegt apliecinošus dokumentus un var veikt neatkarīgu verifikāciju.
      
         1. tabula
      
      
         Dažādu kritēriju piemērojamība katrai siltumģenerēšanas tehnoloģijai
      
      
                  Siltumģenerēšanas tehnoloģija
                  Kritēriji
               
               
                  Gāzes apsildes katli
               
               
                  Šķidrā kurināmā apsildes katli
               
               
                  Cietā kurināmā apsildes katli
               
               
                  Elektriskie apsildes katli
               
               
                  Ar kurināmo darbināmi siltumsūkņa sildītāji
               
               
                  Elektriski siltumsūkņa sildītāji
               
               
                  Koģenerācijas telpu sildītāji
               
            
                  
                              1(a)
                           
                           
                              Minimālā telpu apsildes sezonas energoefektivitāte
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              1(b)
                           
                           
                              Minimālā ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte (tikai kombinētajiem sildītājiem)
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              2
                           
                           
                              – Siltumnīcefekta gāzu emisijas limiti
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              3
                           
                           
                              – Aukstumnesējs un sekundārais aukstumnesējs
                           
                        
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
            
                  
                              4
                           
                           
                              – Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas limiti
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
            
                  
                              5
                           
                           
                              – Oglekļa monoksīda (CO) emisijas limiti
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
            
                  
                              6
                           
                           
                              – Organiskā oglekļa (OGC) emisijas limiti
                           
                        
               
                   
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  
                              7
                           
                           
                              – Daļiņu (PM) emisijas limiti
                           
                        
               
                   
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  x
               
            
                  
                              8
                           
                           
                              – Trokšņa emisijas limiti
                           
                        
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              9
                           
                           
                              – Bīstamās vielas un materiāli
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              10
                           
                           
                              – Vielas, kas uzskaitītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1.punktu
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              11
                           
                           
                              – Plastmasas detaļas
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              12
                           
                           
                              – Ražojuma ilgtspējīga konstrukcija
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              13
                           
                           
                              – Uzstādīšanas instrukcija un lietošanas norādījumi
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              14
                           
                           
                              – Informācija ES ekomarķējumā
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
         
      
         2. tabula
      
      
         Attiecīgie testēšanas metožu standarti
      
      
                  Numurs
               
               
                  Nosaukums
               
            
                  
                     Gāzes apsildes katli
                  
               
            
                  EN 676
               
               
                  Gāzveida kurināmo automātiskie piespiedu velkmes degļi
               
            
                  EN 15502-1
               
               
                  Gāzes apkures katli. 1. daļa: Vispārīgās prasības un testi
               
            
                  
                     Šķidrā kurināmā apsildes katli
                  
               
            
                  EN 267
               
               
                  Automātiskie šķidrā kurināmā degļi ar piespiedvelkmi
               
            
                  EN 303-1
               
               
                  Apkures katli – 1.daļa: Apkures katli ar piespiedu vilkmes degļiem – Terminoloģija, galvenās prasības, testēšana un marķēšana
               
            
                  EN 303-2
               
               
                  Apkures katli – 2.daļa: Apkures katli ar piespiedu vilkmes degļiem. Īpašās prasības sprauslu degļiem šķidrajai degvielai
               
            
                  EN 303-4
               
               
                  Apkures katli – 4.daļa: Apkures katli ar piespiedu vilkmes degļiem – Īpašas prasības katliem ar degļiem šķidrajai degvielai pie jaudas līdz 70 kW un maksimālā darba spiediena 3 bar – Terminoloģija, galvenās prasības, testēšana un marķēšana
               
            
                  EN 304
               
               
                  Apkures katli – Testa kods apkures katliem ar sprauslu degļiem šķidrajai degvielai
               
            
                  
                     Cietā kurināmā apsildes katli
                  
               
            
                  EN 303-5
               
               
                  Apkures katli. 5. daļa: Cietā kurināmā apkures katli ar manuālu un automātisku kurināmā padevi un nominālo siltumatdevi līdz 500 kW. Terminoloģija, prasības, testēšana un marķēšana
               
            
                  EN 14918
               
               
                  Cietās biodegvielas. Siltumspējas noteikšana
               
            
                  
                     Elektriskie apsildes katli
                  
               
            
                  EN 60335-2-35
               
               
                  Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces – Drošība – 2-35.daļa: Īpašas prasības caurplūdes ūdens elektrosildītājiem
               
            
                  
                     Ar kurināmo darbināmi siltumsūkņa sildītāji
                  
               
            
                  EN 12309 sērija
               
               
                  Gāzes absorbcijas un adsorbcijas gaisa kondicionēšanas ierīces un/vai termiskie sūkņi ar vidējo siltuma patēriņu, kas nepārsniedz 70 kW
               
            
                  DIN 4702, 8. daļa
               
               
                  Centrālapkures katli; standarta efektivitātes un standarta emisijas spējas noteikšana
               
            
                  
                     Elektriski siltumsūkņa sildītāji
                  
               
            
                  EN 14511 sērija
               
               
                  Gaisa kondicionētāji, šķidra aukstumnesēja dzesētājpaketes un siltumsūkņi ar elektriskas piedziņas kompresoriem telpu apsildei un dzesēšanai
               
            
                  EN 14825
               
               
                  Gaisa kondicionētāji, šķidra aukstumnesēja dzesētājpaketes un siltumsūkņi ar elektriskas piedziņas kompresoriem telpu apsildei un dzesēšanai. Testēšana un novērtēšana nepilnas slodzes apstākļos un sezonālā lietderības aprēķināšana
               
            
                  
                     Koģenerācijas telpu sildītāji
                  
               
            
                  EN 50465
               
               
                  Gāzes iekārtas. Termoelektroķīmisks gāzes sildaparāts. Termoelektroķīmisks gāzes sildaparāts ar nominālo ieejas termisko slodzi mazāku vai vienādu ar 70 kW (2)
                  
               
            
                  ISO 3046-1
               
               
                  Iekšdedzes virzuļmotori – Veiktspēja – 1.daļa: Elektroenerģijas, degvielas un ziežvielu izlietojuma deklarācijas un testēšana – Papildu prasības universālajiem motoriem
               
            
         
      
         3. tabula
      
      
         Citi standarti par emisiju gaisā testēšanas metodēm
      
      
                  Numurs
               
               
                  Nosaukums
               
            
                  
                     Slāpekļa oksīda emisijas
                  
               
            
                  EN 14792
               
               
                  Stacionāro avotu izmeši. Slāpekļa oksīdu (NOx) noteikšana. References metode: hemiluminescences metode
               
            
                  
                     Oglekļa monoksīda emisijas
                  
               
            
                  EN 15058
               
               
                  Stacionāro avotu izmeši. Oglekļa monoksīda (CO) masas koncentrācijas noteikšana. References metode: nedispersā infrasarkanā spektrometrija
               
            
                  
                     Gāzveida organiskā oglekļa emisijas
                  
               
            
                  EN 12619
               
               
                  Stacionāro avotu izmeši. Gāzveida organiskā oglekļa masas koncentrācijas noteikšana dūmgāzēs. Nepārtraukta noteikšana ar liesmas jonizācijas detektoru
               
            
                  
                     Daļiņu emisijas
                  
               
            
                  EN 13284-1
               
               
                  Stacionāro avotu izmeši – Mazu putekļu masas koncentrāciju noteikšana – 1.daļa. Manuālā gravimetriskā metode
               
            
                  
                     Trokšņa emisijas
                  
               
            
                  EN ISO 3744
               
               
                  Akustika. Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu un skaņas enerģijas līmeņa noteikšana ar skaņas spiedienu. Tehniskā metode akustiskajā brīvajā laukā virs atstarojošas virsmas (ISO 3744:2010)
               
            
                  EN ISO 3746
               
               
                  Akustika. Trokšņa avotu skaņas jaudas līmeņu un skaņas enerģijas līmeņu noteikšana ar skaņas spiediena palīdzību. Pārskata metode, pielietojot aptverošu mērvirsmu virs atstarojošas plaknes (ISO 3746:2010)
               
            
                  EN 12102
               
               
                  Telpu apsildei un dzesēšanai paredzētie gaisa kondicionētāji, šķidra aukstumnesēja dzesētājpaketes, siltumsūkņi un gaisa sausinātāji ar elektriskas piedziņas kompresoriem. Gaisnestā trokšņa mērīšana. Akustiskās jaudas noteikšana
               
            
         
      
         4. tabula
      
      
         Telpu apsildes sezonas emisiju aprēķināšanas metode
      
      
                  Cietā kurināmā katla tips
               
               
                  Formula
               
            
                  Cietā kurināmā katli ar manuālu kurināmā padevi, ko var ekspluatēt pie 50 % no nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā, un cietā kurināmā katli ar automātisku kurināmā padevi
               
               
                  
                     
               
            
                  Cietā kurināmā katli ar manuālu kurināmā padevi, ko nevar ekspluatēt pie ≤ 50 % no nominālās siltuma jaudas pastāvīgā režīmā, un cietā kurināmā koģenerācijas telpu sildītāji
               
               
                  
                     
               
            
                  kur:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 Es
                                  ir telpu apsildes sezonas emisijas;
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 Es,p
                                  ir attiecīgi daļiņu, gāzveida organisko savienojumu, oglekļa monoksīda un slāpekļa oksīdu emisijas, kas attiecīgi mērītas pie 30 % vai 50 % no nominālās siltuma jaudas;
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 Es,r
                                  ir attiecīgi daļiņu, gāzveida organisko savienojumu, oglekļa monoksīda un slāpekļa oksīdu emisijas, kas mērītas pie nominālās siltuma jaudas.
                           
                        
            
         1. kritērijs. Minimālā energoefektivitāte
      
      a)   Minimālā telpu apsildes sezonas energoefektivitāte
      
      Ūdens sildītāja telpu apsildes sezonas energoefektivitāte η
         s nav zemāka par 5. tabulā noteiktajām vērtībām.
      
         5. tabula
      
      
         Minimālās prasības telpu apsildes sezonas energoefektivitātei pēc siltumģenerēšanas tehnoloģijas
      
      
                  Siltumģenerēšanas tehnoloģija
               
               
                  Minimālā telpu apsildes sezonas energoefektivitāte
               
            
                  Visi sildītāji, izņemot cietās biomasas apsildes katlus
               
               
                  
                     ηs
                      ≥ 98 %
               
            
                  Cietās biomasas apsildes katli
               
               
                  
                     ηs
                      ≥ 79 %
               
            
                  i)
               
               
                  Telpu apsildes sezonas energoefektivitāti aprēķina saskaņā ar procedūrām, kas izklāstītas III pielikumā Komisijas Deleģētajai Regulai (ES) Nr. 813/2013 un VII pielikumā Regulai (ES) Nr. 811/2013 (3), tostarp pēc vajadzības izmantojot harmonizētos standartus, kuru atsauces numuri šajā nolūkā ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citas ticamas, precīzas un reproducējamas metodes, kas ir mūsdienīgas un vispāratzītas un atbilst Regulas (ES) Nr. 813/2013 III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem un tehniskajiem parametriem.
               
            
                  ii)
               
               
                  Cietā kurināmā apsildes katliem η
                     s aprēķina saskaņā ar i) punktā minētajām metodēm, ņemot vērā šādas papildu prasības.
                  
                              a)
                           
                           
                              
                                 η
                                 s aprēķina pamatā ir mitra kurināmā (darba kurināmā) augstākā siltumspēja GCVar" kurā ir ņemts vērā mitruma saturs, un enerģijas saturā tiek ieskaitīta arī tā ūdeņraža latentā siltumenerģija, kas degšanas procesā oksidējas un pārvēršas ūdenī. Lai aplēstu η
                                 s, piemēro standartā EN303-5 noteiktos principus, tomēr η
                                 s aprēķināšanā izmanto GCVar, nevis mitra kurināmā (darba kurināmā) zemāko siltumspēju NCVar.
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Cietās biomasas siltumspējas noteikšanai izmanto standartā EN 14918 noteiktos principus.
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              Mitra kurināmā augstāko siltumspēju pie konstanta tilpuma GCVar,V var aprēķināt šādi:
                              GCVar,V = GCVdry,V × (100 – m)/100 [MJ/kg]
                              kur:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          m ir mitra kurināmā mitruma saturs (masas procentos);
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          GCVdry,V ir sausa kurināmā (sausās masas) augstākā siltumspēja pie konstanta tilpuma.
                                       
                                    
                        
                              d)
                           
                           
                              Sausa kurināmā augstāko siltumspēju pie konstanta tilpuma GCVdry,V var aprēķināt šādi:
                              GCVdry,V = NCVdry,P + 0.2122 × Hdry + 0,0008 × (Odry + Ndry) [MJ/kg]
                              kur:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          NCVdry,P ir sausa kurināmā (ieskaitot pelnus) zemākā siltumspēja pie konstanta spiediena;
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          Hdry ir sausa kurināmā ūdeņraža saturs (masas procenti);
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          Odry ir sausa kurināmā skābekļa saturs (masas procenti);
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          Ndry ir sausa kurināmā slāpekļa saturs (masas procenti).
                                       
                                    
                        
                              e)
                           
                           
                              Sausa kurināmā augstāko siltumspēju pie konstanta spiediena NCVdry,P var aprēķināt šādi:
                              NCVdry,P = NCVar,P × 100/(100 – m) + 2,443 × m/(100 – m) [MJ/kg]
                              kur:
                              NCVar,P ir mitra kurināmā zemākā siltumspēja pie konstanta spiediena.
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              Jāievēro, ka, kombinējot c), d) un e) formulas, no NCVar,P var izrēķināt GCVar,V:
                              GCVar,V = NCVar,P + [0,2122 × Hdry + 0,0008 × (Odry + Ndry)] × (100 – m)/100 + 0,02443 × m [MJ/kg]
                           
                        
            
         Novērtēšana un verifikācija.
      
      Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka ražojums atbilst šim kritērijam, un iesniedz to testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar EN standartos norādīto testēšanas procedūru (attiecīgā gadījumā – arī ar pagaidu metodēm), kura piemērojama attiecīgajam ražojuma tipam (sk. 2. tabulu). Telpu apsildes sezonas energoefektivitātes mērījumus un aprēķinus veic ar komplektiem piemērojamām telpu apsildes sezonas energoefektivitātes aprēķināšanas metodēm un saskaņā ar i) punktā norādīto procedūru. Cietā kurināmā katlu telpu apsildes sezonas energoefektivitāti aprēķina saskaņā ar ii) punktu.
      b)   Minimālā ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte
      
      
                  i)
               
               
                  Kombinēto sildītāju vai tādu telpu sildītāju komplektu, kuros ietilpst viens vai vairāki kombinētie sildītāji, ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte η
                     wh nav mazāka par 65 %. Šo kritēriju nepiemēro cietā kurināmā katliem.
               
            
                  ii)
               
               
                  Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāti aprēķina saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 813/2013 III pielikumā un Deleģētās regulas (ES) Nr. 811/2013 VII pielikumā noteiktajām procedūrām.
               
            
         Novērtēšana un verifikācija.
      
      Pieteikuma iesniedzējs paziņo, ka ražojums atbilst šim kritērijam, un iesniedz to testu rezultātus, kas veikti saskaņā ar EN standartos norādīto testēšanas procedūru (attiecīgā gadījumā – arī ar pagaidu metodēm), kura piemērojama attiecīgajam ražojuma tipam (sk. 2. tabulu). Ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes mērījumus un aprēķinus veic ar komplektiem piemērojamām metodēm un saskaņā ar ii) punktā norādīto procedūru.
      
         2. kritērijs. Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas limiti
      
      Ūdens sildītāja siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas, ko izsaka CO2 ekvivalenta gramos uz siltuma jaudas kWh un aprēķina, izmantojot 6. tabulā norādītās kopējā ekvivalentā sasilšanas ietekmējuma (Total Equivalent Warming Impact – TEWI)) formulas, nepārsniedz 7. tabulā norādītās vērtības.
      
         6. tabula
      
      
         SEG emisijas limiti pēc siltumģenerēšanas tehnoloģijas
      
      
                  Siltumģenerēšanas tehnoloģija
               
               
                  SEG emisijas limiti
               
            
                  Visi sildītāji, izņemot siltumsūkņa sildītājus
               
               
                  200 g CO2 ekvivalenta/kWh siltuma jaudas
               
            
                  Siltumsūkņa sildītāji
               
               
                  150 g CO2 ekvivalenta/kWh siltuma jaudas
               
            SEG emisijas aprēķina ar 7. tabulā norādītajām TEWI formulām (tas, kuru formulu izmanto, atkarīgs no siltumģenerēšanas tehnoloģijas). Katra TEWI formula var sastāvēt no divām daļām; pirmo daļu nosaka tikai sildītāja efektivitāte (izsaka kā telpu apsildes sezonas energoefektivitāti η
         s) un kurināmā CO2 emisiju intensitāte (β parameters), bet otro daļu (piemērojama tikai siltumsūkņa sildītājiem) – aukstumnesēja noplūdes izraisītas siltumnīcefekta gāzu emisijas. Aukstumnesēja noplūdes izraisītās SEG emisijas nosaka aukstumnesēja globālās sasilšanas potenciāls (GWP100) un aukstumnesēja noplūde lietošanas posmā (izsaka kā gada noplūdes rādītāju ER, procentos no aukstumnesēja kopējās masas gadā) un kalpošanas laika beigās (izsaka procentos no aukstumnesēja kopējās masas, α).
      
         7. tabula
      
      
         
            TEWI formulas pēc siltumģenerēšanas tehnoloģijas
      
      
                  Siltumģenerēšanas tehnoloģija
               
               
                  
                     TEWI formula (g CO2 ekvivalenta/kWh siltuma jaudas)
               
            
                  Apsildes katli
               
               
                  
                     
               
            
                  Siltumsūkņa sildītāji
               
               
                  
                     
               
            
                  Koģenerācijas telpu sildītāji
               
               
                  
                     
               
            
                  Telpu sildītāju komplekti
               
               
                  
                     
               
            7. tabulā norādīto TEWI formulu galvenie parametri ir aprakstīti 8. tabulā.
      
         8. tabula
      
      
         
            TEWI formulu rēķināšanas galvenie parametri
      
      
                  Parametrs
               
               
                  Parametra apraksts
               
               
                  Vienības
               
               
                  Konstantā vērtība vai parametra iegūšanas tests
               
            
                  βelec
                  
               
               
                  Elektroenerģijas SEG emisijas intensitāte
               
               
                  [g CO2 ekvivalenta/kWhelec]
               
               
                  384
               
            
                  βfuel
                  
               
               
                  Sildītājā izmantotā kurināmā SEG emisijas intensitāte
               
               
                  [g CO2 ekvivalenta/kWh]
               
               
                  Sk. 9. tabulu
               
            
                  
                     ηs
                     
                  
               
               
                  Telpu apsildes sezonas energoefektivitāte
               
               
                  [-]
               
               
                  Testē un paziņo pieteikuma iesniedzējs (1. kritērijs)
               
            
                  
                     ηs,B
                     
                  
               
               
                  Apsildes katla komponenta telpu apsildes sezonas energoefektivitāte vidējos klimatiskajos apstākļos
               
               
                  [-]
               
               
                  Testē un paziņo pieteikuma iesniedzējs; atbilst komplekta telpu apsildes sezonas energoefektivitātei, no kuras atskaitīts papildu siltumsūkņa rādītājs, kā norādīts komplekta ražojuma datu lapā.
               
            
                  
                     ηs,HP
                     
                  
               
               
                  Siltumsūkņa komponenta telpu apsildes sezonas energoefektivitāte vidējos klimatiskajos apstākļos
               
               
                  [-]
               
               
                  Testē un paziņo pieteikuma iesniedzējs; atbilst papildu siltumsūkņa telpu apsildes sezonas energoefektivitātei, kā norādīts komplekta ražojuma datu lapā.
               
            
                  
                     ηthermal
                     
                  
               
               
                  Termiskais lietderības koeficients
               
               
                  [-]
               
               
                  Sk. 10. tabulu
               
            
                  
                     ηel
                     
                  
               
               
                  Elektriskā efektivitāte
               
               
                  [-]
               
               
                  Sk.10. tabulu
               
            
                  
                     δ
                  
               
               
                  Aizstājējvērtība
               
               
                  [-]
               
               
                  = 0, ja siltumsūkņa sildītāju darbina ar elektroenerģiju
                  = 1, ja siltumsūkņa sildītāju darbina ar kurināmo
               
            
                  GWP100
                  
               
               
                  Globālās sasilšanas potenciāls (ietekme 100 gadu periodā)
               
               
                  [g CO2 ekvivalenta/g aukstumnesēja 100 gadu periodā]
               
               
                  Vērtību paziņo pieteikuma iesniedzējs saskaņā ar 3. kritēriju
               
            
                  
                     m
                  
               
               
                  Aukstumnesēja masa
               
               
                  [g]
               
               
                  Paziņo pieteikuma iesniedzējs
               
            
                  ER
               
               
                  Aukstumnesēja zudumi gadā
               
               
                  [%/gadā]
               
               
                  Izmanto vērtību ER = 3,5 %/gadā
               
            
                  n
               
               
                  Kalpošanas laiks
               
               
                  [gadi]
               
               
                  Izmanto vērtību n = 15
               
            
                  α
               
               
                  Aukstumnesēja zudumi kalpošanas laika beigās (zudumi pie likvidēšanas)
               
               
                  [%]
               
               
                  Izmanto vērtību α = 35 %
               
            
                  
                     P
                  
               
               
                  Aprēķina slodze
               
               
                  [kW]
               
               
                  Paziņo pieteikuma iesniedzējs
               
            
                  h
               
               
                  Ekspluatācijas stundas pie pilnas slodzes
               
               
                  [h/gadā]
               
               
                  2000
               
            
                  
                     sHP
                     
                  
               
               
                  Siltumsūkņa sildītāja komponenta siltuma jauda kā daļa no kopējās siltuma jaudas
               
               
                  [-]
               
               
                  = (16 – THP
                     )/26
                  kur THP
                      ir temperatūra (°C), pie kuras (primārā) siltumsūkņa efektivitāte ir vienāda ar primārā katla efektivitāti. Tiek pieņemts, ka zem šīs temperatūras siltuma pieprasījumu apmierina katls, bet virs šīs temperatūras siltuma pieprasījumu apmierina siltumsūknis.
               
            9. tabulā aprakstīts, kā novērtēt parametru βfuel
         TEWI formulās atkarībā no sildītājā izmantotā kurināmā. Ja katlā paredzēts izmantot tabulā neminētu kurināmo, izvēlas izmantotajam kurināmajam pēc iespējas līdzīgāku kurināmo pēc izcelsmes (fosilais kurināmais vai biomasa) un veida (gāzveida, šķidrais vai cietais kurināmais).
      
         9. tabula
      
      
         Parameters βfuel (SEG emisijas intensitāte) TEWI formulu rēķināšanai
      
      
                  Sildītājā izmantotais kurināmais
               
               
                  SEG emisijas intensitāte
               
               
                  Vērtība (g CO2 ekvivalenta/kWh)
               
            
                  Gāzveida fosilais kurināmais
               
               
                  βfuel = βgas
                  
               
               
                  202
               
            
                  Šķidrais fosilais kurināmais
               
               
                  βfuel = βοil
                  
               
               
                  292
               
            
                  Cietais fosilais kurināmais
               
               
                  βfuel = βcoal
                  
               
               
                  392
               
            
                  Gāzveida biomasas kurināmais
               
               
                  βfuel = βbio-gas
                  
               
               
                  98
               
            
                  Šķidrais biomasas kurināmais
               
               
                  βfuel = βbio-oil
                  
               
               
                  149
               
            
                  Malka
               
               
                  βfuel = βbio-log
                  
               
               
                  19
               
            
                  Koksnes šķelda
               
               
                  βfuel = βbio-chip
                  
               
               
                  16
               
            
                  Koksnes granulas
               
               
                  βfuel = βbio-pellet
                  
               
               
                  39
               
            
                  Fosilā un biomasas kurināmā maisījumi
               
               
                  βfuel = vidējas svērtais, ko iegūst no atsevišķu kurināmo masas frakciju summas, kuru reizina ar to SEG emisiju parametru
               
               
                  Σ (kurināmais X% × βfuel
                     X) + (kurināmais Y % × βfuel
                     Y) + … (kurināmais N % × βfuel
                     N)
               
            10. tabulā aprakstīts, kā novērtēt parametrus η
         thermal un η
         el
         TEWI formulās koģenerācijas telpu sildītājiem.
      
         10. tabula
      
      
         Parameteri ηthermal
             un ηel
            
            TEWI formulas rēķināšanai koģenerācijas telpu sildītājiem
      
      
                  Parametrs
               
               
                  Izteiksme
               
            
                  
                     ηthermal
                     
                  
               
               
                  
                     
               
            
                  
                     ηel
                     
                  
               
               
                  Koģenerācijas telpu sildītājiem, kas nav aprīkoti ar papildu sildītājiem
                  
                     
               
            
                  Koģenerācijas telpu sildītājiem, kas aprīkoti ar papildu sildītājiem
                  
                     
               
            
                  kur:
                  
                     ηs
                      ir telpu apsildes sezonas energoefektivitāte, kā definēts Regulā (ES) Nr. 813/2013;
                  
                     ηel
                      ir elektriskā efektivitāte, kā definēts Regulā (ES) Nr. 813/2013;
                  
                     ηel,CHP100+Sup0
                      ir elektriskā efektivitāte pie koģenerācijas telpu sildītāja nominālās siltuma jaudas, kad papildu sildītājs ir atslēgts, kā definēts Regulā (ES) Nr. 813/2013;
                  
                     ηel,CHP100+Sup100
                      ir elektriskā efektivitāte pie koģenerācijas telpu sildītāja nominālās siltuma jaudas, kad papildu sildītājs ir ieslēgts, kā definēts Regulā (ES) Nr. 813/2013.
               
            
         Novērtēšana un verifikācija
      
      Ekomarķējuma piešķīrējai kompetentajai iestādei iesniedz ražotāja parakstītu sertifikātu, kas apliecina atbilstību šim kritērijam, un attiecīgo dokumentāciju. Pieteikuma iesniedzējs iesniedz informāciju par aprēķinātajām SEG emisijām saskaņā ar ierosinātajām TEWI formulām un sīki izklāsta visus parametrus, kas izmantoti SEG emisiju aprēķināšanā.
      
         3. kritērijs. Aukstumnesējs un sekundārais aukstumnesējs
      
      Aukstumnesējs
      Aukstumnesēja globālās sasilšanas potenciāla vērtība 100 gadu periodam(GWP100) nepārsniedz 2000. GWP100 vērtības ir noteiktas Regulas (EK) Nr. 842/2006 I pielikumā. GWP100 vērtību atsauces avotiem vajadzētu būt tiem, kas noteikti Komisijas Regulas (ES) Nr. 206/2012 (4) I pielikuma 1. punkta 7) apakšpunktā.
      Sekundārais aukstumnesējs
      Ja telpu sildītājā izmanto sekundāro aukstumnesēju, šo sildītāju konstrukcijas pamatā nav tādu sekundāro aukstumnesēju, sālsūdens vai piedevu izmantošana, kas klasificēti kā videi vai veselībai bīstami Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (5) un Padomes Direktīvas 67/548/EEK (6) nozīmē, un uzstādīšanas instrukcijā skaidri norāda, ka par sekundāro aukstumnesēju nedrīkst izmantot vielas, kas klasificētas kā videi vai veselībai bīstamas.
      
         Novērtēšana un verifikācija
      
      Aukstumnesējs
      Pieteikumā jānorāda ražojumā izmantojamo aukstumnesēju nosaukumi un to GWP100 vērtības, kā definēts Regulā (EK) Nr. 842/2006. Aukstumnesēju GWP100 vērtības aprēķina kā viena kilograma gāzes globālās sasilšanas potenciālu attiecībā pret viena kilograma CO2 potenciālu 100 gadu periodā. GWP100 vērtības ir definētas Regulas (ES) Nr. 206/2012 I pielikuma 1. punkta 7) apakšpunktā.
      Tikai sekundārie aukstumnesēji
      Pieteikumā jānorāda izmantojamo sekundāro aukstumnesēju nosaukumi.
      
         4. kritērijs. Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas limiti
      
      Slāpekļa oksīdu (NOx) saturs dūmgāzēs nepārsniedz 11. tabulā norādītās vērtības (nepiemēro elektriskajiem sildītājiem). NOx emisijas mēra kā slāpekļa monoksīda un slāpekļa dioksīda summu šādos ekspluatācijas apstākļos:
      
                  —
               
               
                  gāzveida un šķidrā kurināmā sildītāji – nominālajos standartapstākļos un pie nominālās siltuma jaudas,
               
            
                  —
               
               
                  cietā kurināmā sildītāji – kā telpu apsildes sezonas emisijas saskaņā ar 4. tabulu.
               
            Mērvienība ir attiecīgi mg/kWh GCV ievadītās enerģijas vai mg/Nm3.
      
         11. tabula
      
      
         NOx emisijas limiti pēc siltumģenerēšanas tehnoloģijas
      
      
                  Siltumģenerēšanas tehnoloģija
               
               
                  NOx emisijas limits
               
            
                  Gāzes sildītāji
               
               
                  Aprīkoti ar iekšdedzes dzinēju: 170 mg/kWh GCV ievadītās enerģijas
                  Aprīkoti ar ārdedzes dzinēju: 36 mg/kWh GCV ievadītās enerģijas
               
            
                  Šķidrā kurināmā sildītāji
               
               
                  Aprīkoti ar iekšdedzes dzinēju: 380 mg/kWh GCV ievadītās enerģijas
                  Aprīkoti ar ārdedzes dzinēju: 100 mg/kWh GCV ievadītās enerģijas
               
            
                  Cietā kurināmā sildītāji
               
               
                  150 mg/Nm3 pie 10 % O2
                  
               
            
         Novērtēšana un verifikācija.
      
      Ekomarķējuma piešķīrējai kompetentajai iestādei iesniedz ražotāja parakstītu sertifikātu, kas apliecina atbilstību šim kritērijam, un attiecīgo dokumentāciju.
      NOx emisijas dūmgāzēs nosaka kā standarta emisijas koeficientus saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, kas iekļauti 2. un 3. tabulā (attiecīgā gadījumā).
      
         5. kritērijs. Oglekļa monoksīda (CO) emisijas limiti
      
      Oglekļa monoksīda (NOx) saturs dūmgāzēs nepārsniedz 12. tabulā norādītās vērtības (nepiemēro elektriskajiem sildītājiem). CO emisijas mēra šādos ekspluatācijas apstākļos:
      
                  —
               
               
                  gāzveida un šķidrā kurināmā sildītāji – nominālajos standartapstākļos un pie nominālās siltuma jaudas,
               
            
                  —
               
               
                  cietā kurināmā sildītāji – kā telpu apsildes sezonas emisijas saskaņā ar 4. tabulu.
               
            Mērvienība ir attiecīgi mg/kWh GCV ievadītās enerģijas vai mg/Nm3.
      
         12. tabula
      
      
         CO emisijas limiti pēc siltumģenerēšanas tehnoloģijas
      
      
                  Siltumģenerēšanas tehnoloģija
               
               
                  CO emisijas limits
               
            
                  Gāzes sildītāji
               
               
                  Aprīkoti ar iekšdedzes dzinēju: 150 mg/Nm3 pie 5 % O2
                  
                  Aprīkoti ar ārdedzes dzinēju: 25 mg/kWh GCV ievadītās enerģijas
               
            
                  Šķidrā kurināmā sildītāji
               
               
                  Aprīkoti ar iekšdedzes dzinēju: 200 mg/Nm3 pie 5 % O2
                  
                  Aprīkoti ar ārdedzes dzinēju: 50 mg/kWh GCV ievadītās enerģijas
               
            
                  Cietā kurināmā sildītāji
               
               
                  Ar automātisku kurināmā padevi: 175 mg/Nm3 pie 10 % O2
                  
                  Ar manuālu kurināmā padevi: 250 mg/Nm3 pie 10 % O2
                  
               
            
         Novērtēšana un verifikācija.
      
      Ekomarķējuma piešķīrējai kompetentajai iestādei iesniedz ražotāja parakstītu sertifikātu, kas apliecina atbilstību šim kritērijam, un attiecīgo dokumentāciju.
      CO emisijas dūmgāzēs nosaka kā standarta emisijas koeficientus saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, kas iekļauti 2. un 3. tabulā (attiecīgā gadījumā).
      
         6. kritērijs. Gāzveida organiskā oglekļa (OGC) emisijas limiti
      
      Gāzveida organiskā oglekļa (OGC) (jeb organiski saistītā oglekļa) saturs dūmgāzēs nepārsniedz 13. tabulā norādītās vērtības (piemēro tikai cietā kurināmā apsildes katliem). OGC emisijas mēra kā telpu apsildes sezonas emisijas saskaņā ar 4. tabulu. Mērvienība ir mg/Nm3.
      
         13. tabula
      
      
         OGC emisijas limiti pēc siltumģenerēšanas tehnoloģijas
      
      
                  Siltumģenerēšanas tehnoloģija
               
               
                  OGC emisijas limits
               
            
                  Cietā kurināmā apsildes katli
               
               
                  7 mg/Nm3 pie 10 % O2
                  
               
            
         Novērtēšana un verifikācija.
      
      Ekomarķējuma piešķīrējai kompetentajai iestādei iesniedz ražotāja parakstītu sertifikātu, kas apliecina atbilstību šim kritērijam, un attiecīgo dokumentāciju.
      OGC emisijas dūmgāzēs nosaka kā standarta emisijas koeficientus saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, kas iekļauti 2. un 3. tabulā (attiecīgā gadījumā).
      
         7. kritērijs. Daļiņu (PM) emisijas limiti
      
      Daļiņu (PM) saturs dūmgāzēs nepārsniedz 14. tabulā norādītās vērtības. PM emisijas mēra šādos ekspluatācijas apstākļos:
      
                  —
               
               
                  šķidrā kurināmā sildītāji – nominālajos standartapstākļos un pie nominālās siltuma jaudas,
               
            
                  —
               
               
                  cietā kurināmā sildītāji – kā telpu apsildes sezonas emisijas saskaņā ar 4. tabulu.
               
            Mērvienība ir mg/Nm3.
      
         14. tabula
      
      
         PM emisijas limiti pēc siltumģenerēšanas tehnoloģijas
      
      
                  Siltumģenerēšanas tehnoloģija
               
               
                  PM emisijas limits
               
            
                  Šķidrā kurināmā sildītāji
               
               
                  Aprīkoti ar iekšdedzes dzinēju: 1 mg/Nm3 pie 5 % O2
                  
                  Aprīkoti ar ārdedzes dzinēju: nav limita
               
            
                  Cietā kurināmā sildītāji
               
               
                  20 mg/Nm3 pie 10 % O2
                  
               
            
         Novērtēšana un verifikācija.
      
      Ekomarķējuma piešķīrējai kompetentajai iestādei iesniedz ražotāja parakstītu sertifikātu, kas apliecina atbilstību šim kritērijam, un attiecīgo dokumentāciju.
      PM emisijas dūmgāzēs nosaka kā standarta emisijas koeficientus saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, kas iekļauti 2. un 3. tabulā (attiecīgā gadījumā).
      
         8. kritērijs. Trokšņa emisijas limiti
      
      Trokšņa emisija nepārsniedz 15. tabulā norādītās vērtības. Trokšņa emisiju mēra nominālajos standartapstākļos un pie nominālās siltuma jaudas. Mērvienība ir attiecīgi dB(A) vai dB(C).
      
         15. tabula
      
      
         Trokšņa emisijas limiti pēc siltumģenerēšanas tehnoloģijas
      
      
                  Siltumģenerēšanas tehnoloģija
               
               
                  Mērījums
               
               
                  Trokšņa emisijas limits
               
            
                  Siltumsūkņa sildītāji, kas aprīkoti ar ārdedzes dzinēju un elektriskajiem siltumsūkņiem
               
               
                  A-izsvarotais akustiskās jaudas līmenis (LWAd,
                     lim)
               
               
                  17 + 36 × log (PN + 10) dB(A)
               
            
                  Siltumsūkņa sildītāji ar iekšdedzes dzinēju
               
               
                  A-izsvarotais akustiskā spiediena līmenis (LPAd,
                     lim)
               
               
                  30 + 20 × log (0,4 × PN + 15) dB(A)
               
            
                  C-izsvarotais akustiskā spiediena līmenis (LPCd,
                     lim)
               
               
                  LPAd,
                     lim + 20 dB(C)
               
            
                  Koģenerācijas telpu sildītāji ar iekšdedzes dzinēju
               
               
                  A-izsvarotais akustiskā spiediena līmenis (LPAd,
                     lim)
               
               
                  30 + 20 × log (PE + 15) dB(A)
               
            
                  C-izsvarotais akustiskā spiediena līmenis (LPCd,
                     lim)
               
               
                  LPAd,
                     lim + 20 dB(C)
               
            Piezīme: PN ir nominālā (pilnas slodzes) vai deklarētā siltuma jauda; PE ir elektriskā jauda.
      
         Novērtēšana un verifikācija.
      
      Ekomarķējuma piešķīrējai kompetentajai iestādei iesniedz ražotāja parakstītu sertifikātu, kas apliecina atbilstību šim kritērijam, un attiecīgo dokumentāciju.
      Siltumsūkņa sildītājus, kas aprīkoti ar ārdedzes dzinēju un elektrisko siltumsūkni, testē saskaņā ar standartu EN 12102, bet siltumsūkņa sildītājus un koģenerācijas telpu sildītājus, kas aprīkoti ar iekšdedzes dzinēju, testē saskaņā ar standartu EN ISO 3744 vai EN ISO 3746. Testēšanas pārskatu pievieno pieteikumam.
      
         9. kritērijs. Bīstamās vielas un maisījumi
      
      Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 66/2010 6. panta 6. punktu ražojums vai nekādas tā daļas nedrīkst saturēt ne vielas, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. pantā, ne arī vielas vai maisījumus, kas atbilst kritērijiem, lai tos klasificētu 16. tabulā minētajās bīstamības klasēs vai kategorijās saskaņā ar (EK) Nr. 1272/2008 vai Direktīvu 67/548/EEK.
      
         16. tabula
      
      
         Bīstamības apzīmējumu un riska frāžu saraksts
      
      
                  Bīstamības apzīmējums (7)
                  
               
               
                  Riska frāze (8)
                  
               
            
                  H300 Norijot iestājas nāve
               
               
                  R28
               
            
                  H301 Toksisks, ja norīts
               
               
                  R25
               
            
                  H304 Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos
               
               
                  R65
               
            
                  H310 Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve
               
               
                  R27
               
            
                  H311 Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu
               
               
                  R24
               
            
                  H330 Ieelpojot iestājas nāve
               
               
                  R23/26
               
            
                  H331 Toksisks ieelpojot
               
               
                  R23
               
            
                  H340 Var izraisīt ģenētiskus bojājumus
               
               
                  R46
               
            
                  H341 Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus
               
               
                  R68
               
            
                  H350 Var izraisīt vēzi
               
               
                  R45
               
            
                  H350i Ieelpojot var izraisīt vēzi
               
               
                  R49
               
            
                  H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi
               
               
                  R40
               
            
                  H360F Var kaitēt auglībai
               
               
                  R60
               
            
                  H360D Var kaitēt nedzimušajam bērnam
               
               
                  R61
               
            
                  H360FD Var kaitēt auglībai. Var kaitēt nedzimušajam bērnam
               
               
                  R60/61/60-61
               
            
                  H360Fd Var kaitēt auglībai. Ir aizdomas, ka var kaitēt nedzimušajam bērnam
               
               
                  R60/63
               
            
                  H360Df Var kaitēt nedzimušajam bērnam. Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai
               
               
                  R61/62
               
            
                  H361f Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai
               
               
                  R62
               
            
                  H361d Ir aizdomas, ka var kaitēt nedzimušajam bērnam
               
               
                  R63
               
            
                  H361fd Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai. Ir aizdomas, ka var kaitēt nedzimušajam bērnam
               
               
                  R62-63
               
            
                  H362 Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam
               
               
                  R64
               
            
                  H370 Rada orgānu bojājumus
               
               
                  R39/23/24/25/26/27/28
               
            
                  H371 Var izraisīt orgānu bojājumus
               
               
                  R68/20/21/22
               
            
                  H372 Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā
               
               
                  R48/25/24/23
               
            
                  H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā
               
               
                  R48/20/21/22
               
            
                  H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem
               
               
                  R50/50-53
               
            
                  H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem, ar ilgstošām sekām
               
               
                  R50-53
               
            
                  H411 Toksisks ūdens organismiem, ar ilgstošām sekām
               
               
                  R51-53
               
            
                  H412 Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilgstošām sekām
               
               
                  R52-53
               
            
                  H413 Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem
               
               
                  R53
               
            
                  EUH059 Bīstams ozona slānim
               
               
                  R59
               
            
                  EUH029 Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes
               
               
                  R29
               
            
                  EUH031 Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes
               
               
                  R31
               
            
                  EUH032 Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes
               
               
                  R32
               
            
                  EUH070 Toksisks saskarē ar acīm
               
               
                  R39-41
               
            Minētā prasība neattiecas uz tādu vielu vai maisījumu izmantošanu galaražojumā, kas pēc pārstrādes maina īpašības tādā veidā, ka identificētā bīstamība uz tām vairs neattiecas.
      Tādu vielu vai maisījumu robežkoncentrācijas, kuri atbilst kritērijiem to klasificēšanai 16. tabulā uzskaitītajās bīstamības klasēs vai kategorijās, un tādu vielu robežkoncentrācijas, kuras atbilst kritērijiem Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta a), b) vai c) apakšpunktā, nedrīkst pārsniegt vispārīgo vai specifisko robežkoncentrāciju, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 10. pantu. Ja ir noteikta specifiskā robežkoncentrācija, jāizmanto tā, nevis vispārīgās robežkoncentrācijas.
      Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta d), e) vai f) punktā noteiktajiem kritērijiem atbilstošo vielu masas koncentrācija nedrīkst būt lielāka par 0,1 %.
      No Regulas (EK) Nr. 66/2010 6. panta 6. punktā noteiktā aizlieguma ir atbrīvotas 17. tabulā uzskaitītās vielas un maisījumi.
      
         17. tabula
      
      
         Atkāpes no Regulas (EK) Nr. 66/2010 6. panta 6. punktā noteiktā aizlieguma
      
      
                  Vielas, daļas vai izstrādājumi, uz ko attiecas atkāpes
               
               
                  Atkāpes
               
            
                  Izstrādājumi, kuru masa mazāka par 25 g
               
               
                  Visi bīstamības apzīmējumi un riska frāzes
               
            
                  Saliktu izstrādājumu viendabīgas daļas, kuru masa nesasniedz 25 g
               
               
                  Visi bīstamības apzīmējumi un riska frāzes
               
            
                  Niķelis nerūsējošā tēraudā
               
               
                  H351/372 un R40/48/23
               
            
         Novērtēšana un verifikācija.
      
      Par katru izstrādājumu un/vai salikta izstrādājuma viendabīgu daļu, kuras masa ir lielāka par 25 g, pieteikuma iesniedzējs par atbilstību šim kritērijam iesniedz deklarāciju kopā ar attiecīgu dokumentāciju, piemēram, atbilstības deklarācijām, ko parakstījuši vielu piegādātāji, un attiecīgo vielu un maisījumu drošības datu lapām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu. Vielu un maisījumu robežkoncentrāciju norāda drošības datu lapās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu.
      
         10. kritērijs. Vielas, kas uzskaitītas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. panta 1. punktu
      
      No Regulas (EK) Nr. 66/2010 6. panta 6. punktā minētā aizlieguma atbrīvojumu nevar piešķirt vielām, kuras atzītas par tādām, kas rada ļoti lielas bažas un ir iekļautas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. pantā minētajā sarakstā, un kas ir maisījumos, izstrādājumā vai jebkurā salikta izstrādājuma homogēnā daļā ar masas koncentrāciju, kas pārsniedz 0,1 %. Specifisko robežkoncentrāciju, kas noteikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 10. pantu, piemēro tad, ja masas koncentrācija ir mazāka par 0,1 %.
      
         Novērtēšana un verifikācija.
      
      To vielu sarakstu, kuras identificētas par tādām, kas rada ļoti lielas bažas, un ir iekļautas apzināmo vielu sarakstā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. pantu, var atrast šeit:
      http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
      Pieteikuma iesniegšanas dienā sniedz atsauci uz šo sarakstu.
      Pieteikuma iesniedzējs par atbilstību šim kritērijam iesniedz deklarāciju kopā ar attiecīgu dokumentāciju, piemēram, atbilstības deklarācijām, ko parakstījuši vielu piegādātāji, attiecīgo vielu un maisījumu drošības datu lapām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu. Vielu un maisījumu robežkoncentrāciju norāda drošības datu lapās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 31. pantu.
      
         11. kritērijs. Plastmasas daļas
      
      Ja ražošanas procesā izmanto plastifikatoru, tas atbilst 9. un 10. kritērijā noteiktajām prasībām par bīstamām vielām.
      Izstrādājumu plastmasas daļās vai salikta izstrādājuma viendabīgās daļās, kuru masa ir 25 g vai vairāk, hlora saturs nepārsniedz 50 % pēc masas.
      Plastmasas daļas, kuru masa ir 50 g vai vairāk, marķē saskaņā ar Eiropas standarta EN ISO 11469 prasībām, lai nodrošinātu to pareizu pārstrādi, reģenerāciju vai iznīcināšanu pēc kalpošanas laika beigām.
      
         Novērtēšana un verifikācija.
      
      Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam kopā ar saistīto dokumentāciju, piemēram, atbilstības deklarāciju, ko parakstījuši vielu piegādātāji, un attiecīgo vielu vai maisījumu drošības datu lapas. Pieteikuma iesniedzējs sniedz informāciju par ražojumā izmantotajiem plastifikatoriem. Pieteikuma iesniedzējs sniedz informāciju par maksimālo hlora saturu plastmasas daļās. Kompetentajai iestādei, kas piešķir ekomarķējumu, iesniedz arī atbilstības deklarāciju, kuru parakstījuši plastmasas piegādātāji, tai pievienojot attiecīgo materiālu un vielu drošības datu lapas. Pieteikuma iesniedzējs sniedz informāciju par vielām, kas pievienotas ar nolūku un ko izmanto kā antipirēnus.
      
         12 – Ražojuma ilgtspējīga konstrukcija
      
      Ražojuma konstrukcija ir tāda, lai apkopes tehniķi varētu bez grūtībām nomainīt maināmās daļas. Informāciju par nomaināmiem elementiem skaidri norāda ražojumam pievienotajā informācijas lapā. Pieteikuma iesniedzējs turklāt nodrošina, lai oriģinālās vai tām līdzvērtīgas rezerves daļas būtu pieejamas vismaz desmit gadus no iegādes dienas.
      Uz ražojumu attiecas vismaz piecu gadu garantija remontam vai nomaiņai.
      Pieteikuma iesniedzējs apņemas bez maksas pieņemt ražojumu atpakaļ pēc tā kalpošanas laika beigām un nodrošina ražojuma pienācīgu pārstrādi vai tā izejvielu reģenerāciju, savukārt nepārstrādājamās ražojuma daļas tiek iznīcinātas videi nekaitīgā veidā. Informācijā par ražojumu sniedz ziņas par pastāvošo atpakaļpieņemšanas shēmu.
      
         Novērtēšana un verifikācija.
      
      Pieteikuma iesniedzējs iesniedz deklarāciju par atbilstību šim kritērijam kopā ar saistīto dokumentāciju, tostarp ražojuma informācijas lapas un garantijas noteikumu paraugu vai paraugus.
      
         13. kritērijs. Uzstādīšanas instrukcija un lietošanas norādījumi
      
      Ražojumam ir pievienota atbilstoša uzstādīšanas instrukcija un lietošanas norādījumi, kur sniegta visa tehniskā informācija, kas vajadzīga, lai ražojumu pareizi uzstādītu, un ieteikumi, kā ražojumu pareizi un videi nekaitīgā veidā izmantot un nodrošināt tā apkopi. Tajā drukātā veidā (uz iepakojuma vai ražojumam pievienotajā dokumentācijā) vai elektroniskā formātā ir sniegta šāda informācija:
      
                  a)
               
               
                  paziņojums par to, ka ražojumam piešķirts ES ekomarķējums, un – papildus vispārīgajai informācijai blakus ES ekomarķējuma logotipam – īss un konkrēts skaidrojums par minētā marķējuma nozīmi;
               
            
                  b)
               
               
                  vispārīga informācija par to, kāda izmēra sildītāji izmantojami dažādas konstrukcijas/lieluma ēkās;
               
            
                  c)
               
               
                  informācija par sildītāja energopatēriņu;
               
            
                  d)
               
               
                  pienācīgas uzstādīšanas instrukcijas, tostarp:
                  
                              i)
                           
                           
                              instrukcijas, kurās norādīts, ka sildītājs jāuzstāda pilnībā apmācītiem tehniķiem;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              jebkādi īpaši piesardzības pasākumi, kas ievērojami, sildītāju montējot un uzstādot;
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              instrukcijas, kurās norādīts, ka pēc uzstādīšanas pienācīgi jānoregulē sildītāja regulēšanas iestatījumi (“apsildes līkne”);
                           
                        
                              iv)
                           
                           
                              attiecīgā gadījumā – informācija par to, kādas drīkst būt dūmgāzu gaisu piesārņojošo emisiju vērtības un kā sildītājs noregulējams, lai tās nepārsniegtu. Jo īpaši instrukcijās norāda, ka:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          sildītāju noregulē, izmantojot mērinstrumentus CO, O2 vai CO2, NOx, temperatūras un kvēpu mērīšanai, lai nodrošinātu, ka netiek pārsniegta neviena no 2., 4., 5., 6. un 7. kritērijā norādītajām vērtībām;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          mērinstrumentu ievietošanas atveru izvietojums ir tāds pats kā laboratoriskās testēšanas laikā;
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          mērījumu rezultātus ieraksta īpašā veidlapā vai diagrammā, un galalietotājam paliek viena tās kopija;
                                       
                                    
                        
                              v)
                           
                           
                              ja izmanto tehnoloģiju ar zemu izejošo dūmgāzu temperatūru, instrukcijās norāda, ka sistēma jāaprīko ar koroziju kavējošu tehnoloģiju;
                           
                        
                              vi)
                           
                           
                              ja izmanto kondensācijas katlus, instrukcijās norāda, ka dūmenis jāaizsargā pret kondensātu ar zemu pH vērtību;
                           
                        
                              vii)
                           
                           
                              informācija par to, ar ko tehniķim sazināties, lai saņemtu norādījumus par uzstādīšanu;
                           
                        
            
                  e)
               
               
                  apkopes personālam paredzētas instrukcijas;
               
            
                  f)
               
               
                  lietotājam paredzēta informācija, tostarp:
                  
                              i)
                           
                           
                              norādes par lietpratīgiem uzstādītājiem un apkopes personālu;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              ieteikumi par sildītāja pienācīgu izmantošanu un uzstādīšanu, tostarp par to, kāds kurināmais jāizmanto un kā tas glabājams, lai nodrošinātu optimālu sadegšanu, un regulāro apkopju grafiks;
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              ieteikumi par to, kā racionāla apiešanās var mazināt sildītāja ietekmi uz vidi, jo īpaši informācija par ražojuma pareizu izmantošanu, lai samazinātu energopatēriņu;
                           
                        
                              iv)
                           
                           
                              attiecīgā gadījumā – informācija, kā interpretējami mērījumu rezultāti un kā tos var uzlabot;
                           
                        
                              v)
                           
                           
                              informācija par to, kuras daļas ir nomaināmas;
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  ieteikumi par pienācīgu iznīcināšanu pēc ražojuma kalpošanas laika beigām.
               
            
         Novērtēšana un verifikācija.
      
      Pieteikuma iesniedzējs deklarē, ka ražojums atbilst šim kritērijam, un kā pieteikuma daļu iesniedz kompetentajai iestādei lietošanas norādījumu paraugu vai paraugus vai saiti uz ražotāja tīmekļa vietni, kurā sniegta šī informācija.
      
         14. kritērijs. Informācija uz ES ekomarķējuma
      
      Fakultatīvs marķējums ar tekstlodziņu ietver šādu tekstu:
      
                  —
               
               
                  labāka energoefektivitāte;
               
            
                  —
               
               
                  mazākas siltumnīcefekta gāzu emisijas;
               
            
                  —
               
               
                  mazākas emisijas gaisā.
               
            Norādījumi par to, kā izmantot fakultatīvās uzlīmes ar tekstlodziņu, ir atrodami iedaļā “Ekomarķējuma logotipu lietošanas vadlīnijas” (Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo) tīmekļa vietnē:
      http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines_en.pdf.
      
         Novērtēšana un verifikācija.
      
      Pieteikuma iesniedzējs iesniedz apdrukāta papīra izstrādājuma paraugu, uz kura ir marķējums, un deklarāciju par atbilstību šim kritērijam.
      
         (1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).
      
         (2)  Paredzams, ka standarta jaunākā versija aptvers arī koģenerācijas telpu sildītājus (sk. standarta projektu prEN 50465:2011 Gāzes iekārtas. Koģenerācijas iekārta ar nominālo ieejas termisko slodzi mazāku vai vienādu ar 70 kW).
      
         (3)  Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 811/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz telpu sildītāju, kombinēto sildītāju, telpu sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu un kombinētā sildītāja, temperatūras regulatora un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu (OV L 239, 6.9.2013., 1. lpp.).
      
         (4)  Komisijas 2012. gada 6. marta Regula (ES) Nr. 206/2012, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem (OV L 72, 10.3.2012., 7. lpp.).
      
         (5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).
      
         (6)  Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīva 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (OV 196, 16.8.1967., 1. lpp.).
      
         (7)  Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008.
      
         (8)  Saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK.