CELEX: 32017D1442
Language: et
Date: 2017-07-31 00:00:00
Title: Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1442, 31. juuli 2017, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused suurte põletusseadmete jaoks (teatavaks tehtud numbri C(2017) 5225 all) (EMPs kohaldatav tekst )

17.8.2017   
               
               
                  ET
               
               
                  Euroopa Liidu Teataja
               
               
                  L 212/1
               
            KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/1442,
      31. juuli 2017,
      millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused suurte põletusseadmete jaoks
      
         
            (teatavaks tehtud numbri C(2017) 5225 all)
         
      
      (EMPs kohaldatav tekst)
      EUROOPA KOMISJON,
      võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
      võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll), (1) eriti selle artikli 13 lõiget 5,
      ning arvestades järgmist:
      
                  (1)
               
               
                  Parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused on võrdlusalus loatingimuste kehtestamisel direktiivi 2010/75/EL II peatükiga hõlmatud käitiste jaoks ja pädevad asutused peaksid kehtestama heite piirnormid, millega tagatakse, et tavapärastel käitamistingimustel ei ületata heitetasemeid, mis on seotud PVT-järeldustes esitatud parima võimaliku tehnikaga.
               
            
                  (2)
               
               
                  Liikmesriikide, asjaomaste tööstusharude ja keskkonnakaitset edendavate valitsusväliste organisatsioonide esindajate foorum, mis loodi komisjoni 16. mai 2011. aasta otsusega, (2) esitas komisjonile 20. oktoobril 2016 oma arvamuse suuri põletusseadmeid käsitleva PVT-viitedokumendi kavandatava sisu kohta. Kõnealune arvamus on avalikkusele kättesaadav.
               
            
                  (3)
               
               
                  Käesoleva otsuse lisas esitatud PVT-järeldused on kõnealuse PVT-viitedokumendi oluline osa.
               
            
                  (4)
               
               
                  Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2010/75/EL artikli 75 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,
               
            ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
      Artikkel 1
      Kiidetakse heaks lisas esitatud parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused suurte põletusseadmete jaoks.
      Artikkel 2
      Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.
      
         Brüssel, 31. juuli 2017
         
            
               Komisjoni nimel
            
            
               komisjoni liige
            
            Karmenu VELLA
         
      
      
         (1)  ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.
      
         (2)  ELT C 146, 17.5.2011, lk 3.
      
         LISA
         
            JÄRELDUSED PARIMA VÕIMALIKU TEHNIKA (PVT) KOHTA
         
         KOHALDAMISALA
         Parima võimaliku tehnika (PVT) järeldusi kohaldatakse direktiivi 2010/75/EL I lisas nimetatud järgmistele tegevusvaldkondadele:
         
                     —
                  
                  
                     1.1: kütuste põletamine käitises summaarse nimisoojusvõimsusega vähemalt 50 MW, üksnes juhul, kui see tegevus toimub põletusseadmes summaarse nimisoojusvõimsusega vähemalt 50 MW;
                  
               
                     —
                  
                  
                     1.4: kivisöe või muude kütuste gaasistamine käitises summaarse nimisoojusvõimsusega vähemalt 20 MW, üksnes juhul, kui see tegevus on otseselt seotud põletusseadmega;
                  
               
                     —
                  
                  
                     5.2: jäätmete kõrvaldamine või taaskasutusse võtmine tavajäätmeid töötlevas koospõletustehases tootmisvõimsusega üle 3 tonni tunnis või ohtlikke jäätmeid töötlevas koospõletustehases tootmisvõimsusega üle 10 tonni ööpäevas, üksnes juhul, kui see tegevus toimub eespool punktis 1.1 kirjeldatud põletusseadmetes.
                  
               Käesolevad PVT-järeldused hõlmavad eelkõige eespool nimetatud tegevustega otseselt seotud eelnevaid ja järgnevaid toiminguid, sealhulgas heite vältimist ja kasutatavaid kontrollimeetodeid.
         Käesolevates PVT-järeldustes käsitletavad kütused on igasugused tahked, vedelad ja/või gaasilised põlevmaterjalid, sealhulgas:
         
                     —
                  
                  
                     tahkekütused (nt kivisüsi, pruunsüsi [määruses 1999/2008 kasutatud terminit „ligniit“], turvas);
                  
               
                     —
                  
                  
                     biomass (nagu on määratletud direktiivi 2010/75/EL artikli 3 punktis 31);
                  
               
                     —
                  
                  
                     vedelkütused (nt raske kütteõli ja gaasiõli);
                  
               
                     —
                  
                  
                     küttegaasid (nt maagaas, vesinikku sisaldav gaas ja sünteesigaas);
                  
               
                     —
                  
                  
                     tööstusharupõhised kütused (nt keemia- ning raua- ja terasetööstuse kõrvalsaadused);
                  
               
                     —
                  
                  
                     jäätmed, välja arvatud segaolmejäätmed, nagu määratletud direktiivi 2010/75/EL artikli 3 punktis 39, ja muud jäätmed, mis on loetletud sama direktiivi artikli 42 lõike 2 punkti a alapunktides ii ja iii.
                  
               Käesolevates PVT-järeldustes ei käsitleta järgmist:
         
                     —
                  
                  
                     kütuste põletamine üksuses nimisoojusvõimsusega alla 15 MW;
                  
               
                     —
                  
                  
                     põletusseade, mille suhtes kohaldatakse piiratud tööea või kaugkütte erandit, mis on sätestatud direktiivi 2010/75/EL artiklites 33 ja 35, kuni aeguvad nende lubades määratud erandid, mis on tehtud PVTga saavutatavate erandiga hõlmatud ning muude saasteainete heitetasemete suhtes, mida oleks vähendatud tehniliste meetmetega, kui ei oleks tehtud erandit;
                  
               
                     —
                  
                  
                     kütuste gaasistamine, kui see ei ole otseselt seotud saadava sünteesigaasi põletamisega;
                  
               
                     —
                  
                  
                     kütuste gaasistamine ja sellele järgnev sünteesigaasi põletamine, kui see on otseselt seotud mineraalõli ja gaasi rafineerimisega;
                  
               
                     —
                  
                  
                     eelnevad ja järgnevad toimingud, mis ei ole otseselt seotud põletamise või gaasistamisega;
                  
               
                     —
                  
                  
                     põletamine tööstusahjus või kuumutusseadmes;
                  
               
                     —
                  
                  
                     põletamine järelpõletusseadmes;
                  
               
                     —
                  
                  
                     tõrvikpõletamine;
                  
               
                     —
                  
                  
                     põletamine puitmassi- ja paberitootmiskäitise utilisaatorkatlas ning taandatud väävlit sisaldavate gaaside põletis, sest seda käsitletakse PVT-järeldustes puitmassi, paberi ja papi tootmise kohta;
                  
               
                     —
                  
                  
                     rafineerimistehase kütuse põletamine, sest seda käsitletakse PVT-järeldustes mineraalõli ja gaasi rafineerimise kohta;
                  
               
                     —
                  
                  
                     jäätmete kõrvaldamine või taaskasutusse võtmine:
                     
                                 —
                              
                              
                                 jäätmepõletustehastes (nagu määratletud direktiivi 2010/75/EL artikli 3 punktis 40),
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 jäätmekoospõletustehastes, kus üle 40 % eralduvast soojusest tekib ohtlike jäätmete põletamisel,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 jäätmekoospõletustehastes, kus põletatakse ainult jäätmeid, välja arvatud juhul, kui need jäätmed koosnevad vähemalt osaliselt biomassist vastavalt direktiivi 2010/75/EL artikli 3 punkti 31 alapunktis b esitatud määratlusele,
                              
                           sest neid käsitletakse PVT-järeldustes jäätmete põletamise kohta.
                  
               Lisaks võivad PVT-järeldustes käsitletud tegevusvaldkondadega seoses olulised olla järgmised PVT-järeldused ja -viitedokumendid:
         
                     —
                  
                  
                     reovee ja heitgaaside ühised käitlemis- ja juhtimissüsteemid keemiatööstuses (CWW)
                  
               
                     —
                  
                  
                     keemiatööstuse PVT-viitedokumentide seeria (LVOC jne)
                  
               
                     —
                  
                  
                     majanduslik mõju ja terviklik keskkonnamõju (ECM)
                  
               
                     —
                  
                  
                     ladustamisel tekkiv heide (EFS)
                  
               
                     —
                  
                  
                     energiatõhusus (ENE)
                  
               
                     —
                  
                  
                     tööstuslikud jahutussüsteemid (ICS)
                  
               
                     —
                  
                  
                     raua ja terase tootmine (IS)
                  
               
                     —
                  
                  
                     õhku- ja vetteheite seire tööstusheidete direktiiviga hõlmatud käitistest (tulemustele suunatud seire, ROM)
                  
               
                     —
                  
                  
                     puitmassi, paberi ja papi tootmine (PP)
                  
               
                     —
                  
                  
                     mineraalõli ja gaasi rafineerimine (REF)
                  
               
                     —
                  
                  
                     jäätmete põletamine (WI)
                  
               
                     —
                  
                  
                     jäätmekäitlus (WT)
                  
               MÕISTED
         PVT-järeldustes kasutatakse järgmisi mõisteid:
         
                     Kasutatud mõiste
                  
                  
                     Definitsioon
                  
               
                     Üldmõisted
                  
               
                     Katel
                  
                  
                     Igasugune põletusseade, välja arvatud mootor, gaasiturbiin, tööstusahi või kuumutusseade.
                  
               
                     Kombineeritud tsükliga gaasiturbiin (CCGT)
                  
                  
                     Kombineeritud tsükliga gaasiturbiin on põletusseade, milles kasutatakse kaht termodünaamilist ringprotsessi (s.o Braytoni ja Rankine'i ringprotsessid.) Kombineeritud tsükliga gaasiturbiini kasutamise korral muundatakse gaasiturbiini (mis töötab elektri tootmiseks Braytoni ringprotsessiga) suitsugaasi soojus kasulikuks energiaks soojusvahetiga aurugeneraatoris, kus seda kasutatakse auru tootmiseks, mis seejärel auruturbiinis (mis töötab lisaelektri tootmiseks Rankine'i ringprotsessiga) paisub.
                     Käesolevates PVT-järeldustes hõlmab kombineeritud tsükliga gaasiturbiin süsteemi, mis sisaldab soojusvahetiga aurugeneraatorit, millel kas on või puudub lisasüüde.
                  
               
                     Põletusseade
                  
                  
                     Igasugune tehniline seade, milles oksüdeeritakse kütuseid, et kasutada selle tulemusena tekkivat soojust. Käesolevates PVT-järeldustes loetakse üheks põletusseadmeks, kui ühendatud on
                     
                                 —
                              
                              
                                 kaks või enam eraldiseisvat põletusseadet, mille suitsugaas lastakse välja ühise korstna kaudu, või
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 eraldiseisvad põletusseadmed, mis on esmakordselt saanud kasutusloa 1. juulil 1987 või hiljem või mille käitajad on esitanud täieliku loataotluse sellel kuupäeval või pärast seda ja mis on paigaldatud nii, et tehnilisi ja majanduslikke tegureid arvesse võttes on nende suitsugaasi pädeva asutuse hinnangu kohaselt
                              
                           võimalik välja lasta ühise korstna kaudu.
                     Niisuguse kombinatsiooni summaarse nimisoojusvõimsuse arvutamisel liidetakse kõigi niisuguste kõnealuste üksikpõletusseadmete võimsused, mille nimisoojusvõimsus on vähemalt 15 MW.
                  
               
                     Põletusüksus
                  
                  
                     Üksikpõletusseade.
                  
               
                     Pidev mõõtmine
                  
                  
                     Tootmiskohas püsipaigaldusega automaatmõõtesüsteemiga tehtav mõõtmine.
                  
               
                     Otseheide
                  
                  
                     Laskmine keskkonda (veekokku) kohas, kus heide väljub käitisest ilma edasise töötlemiseta.
                  
               
                     Suitsugaasi väävlitustamise süsteem
                  
                  
                     Ühe või mitme saastevähendusmeetodi kasutamisel põhinev süsteem, mille eesmärk on vähendada põletusseadmest väljutatava SOX-i kogust.
                  
               
                     Olemasolev suitsugaasi väävlitustamise süsteem
                  
                  
                     Suitsugaasi väävlitustamise süsteem, mis ei ole uus suitsugaasi väävlitustamise süsteem.
                  
               
                     Uus suitsugaasi väävlitustamise süsteem
                  
                  
                     Suitsugaasi väävlitustamise süsteem uues seadmes või suitsugaasi väävlitustamise süsteem, mis hõlmab vähemalt üht olemasolevas seadmes pärast käesolevate PVT-järelduste avaldamist kasutusele võetud või seal teise meetodi täielikult asendanud saastevähendusmeetodit.
                  
               
                     Gaasiõli
                  
                  
                     Igasugune toornaftast saadud vedelkütus, mis kuulub CN-koodide 2710 19 25 , 2710 19 29 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 17  või 2710 20 19  alla.
                     Või igasugune toornaftast saadud vedelkütus, millest destilleerub ASTM D86 meetodi järgi temperatuuril 250 °C alla 65 mahuprotsendi (koos destillatsioonikadudega) ja temperatuuril 350 °C vähemalt 85 mahuprotsenti (koos destillatsioonikadudega).
                  
               
                     Raske kütteõli
                  
                  
                     Igasugune toornaftast saadud vedelkütus, mis kuulub CN-koodide 2710 19 51  kuni 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 , 2710 20 39  alla.
                     Või igasugune toornaftast saadud vedelkütus, välja arvatud gaasiõli, mis oma destillatsiooniulatuse tõttu kuulub kütusena kasutatavate raskeõlide kategooriasse ja millest destilleerub ASTM D86 meetodi järgi temperatuuril 250 °C alla 65 mahuprotsendi (koos destillatsioonikadudega). Kui destillatsiooni ei saa ASTM D86 meetodi järgi kindlaks määrata, klassifitseeritakse naftasaadus samuti raske kütteõlina.
                  
               
                     Elektriline netokasutegur (põletusüksus ning integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga turbiin)
                  
                  
                     Elektri netotoodangu (peatrafost kõrgepinge poolel toodetud elekter, millest lahutatakse imporditud energia, nt lisasüsteemide energiakulu) ja kütuse/lähteaine sisendenergia (kütuse/lähteaine alumine kütteväärtus) suhe põletusüksuse piiril teatava perioodi jooksul.
                  
               
                     Mehaanilise energia netokasutegur
                  
                  
                     Koormuse ühenduskohas rakenduva mehaanilise võimsuse ja kütusest saadava soojusvõimsuse suhe.
                  
               
                     Kütuse kasutamise summaarne kasutegur (põletusüksus ning integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga turbiin)
                  
                  
                     Energia netotoodangu (toodetud elekter, kuum vesi, aur, mehaaniline energia, millest lahutatakse imporditud elektri- ja/või soojusenergia (nt lisasüsteemide energiakulu)) ja kütuse sisendenergia (kütuse alumine kütteväärtus) suhe põletusüksuse piiril teatava perioodi jooksul.
                  
               
                     Kütuse kasutamise summaarne kasutegur (gaasistusseade)
                  
                  
                     Energia netotoodangu (toodetud elekter, kuum vesi, aur, mehaaniline energia ning sünteesigaas (sünteesigaasi alumine kütteväärtus), millest lahutatakse imporditud elektri- ja/või soojusenergia (nt lisasüsteemide energiakulu)) ja kütuse/lähteaine sisendenergia (kütuse/lähteaine alumine kütteväärtus) suhe gaasistusseadme piiril teatava perioodi jooksul.
                  
               
                     Töötunnid
                  
                  
                     Tundides väljendatud aeg (välja arvatud käivitus- ja seiskamisperiood), mille jooksul käitatakse kogu põletusseadet või osa sellest ning toimub õhkuheide.
                  
               
                     Perioodiline mõõtmine
                  
                  
                     Mõõdetava näitaja (teatava mõõdetava koguse) määramine teatavate ajavahemike tagant.
                  
               
                     Olemasolev seade
                  
                  
                     Põletusseade, mis ei ole uus seade.
                  
               
                     Uus seade
                  
                  
                     Pärast käesolevate PVT-järelduste avaldamist käitises esmakordselt kasutusloa saanud põletusseade või põletusseade, mis on olemasolevas tegevuskohas täielikult välja vahetanud eelmise põletusseadme.
                  
               
                     Järelpõletusseade
                  
                  
                     Süsteem, mis on kavandatud suitsugaasi puhastamiseks põletamise teel ning mida ei kasutata iseseisva põletusseadmena, näiteks termooksüdaator (st jääkgaasipõleti), mida kasutatakse saasteaine(te), nt lenduvate orgaaniliste ühendite eemaldamiseks suitsugaasist koos soojustagastusega või ilma selleta. Etapiviisilisi põletusmeetodeid, mille korral iga põlemisetapp toimub eraldi kambris, kus põlemisprotsessi näitajad (nt kütuse-õhu suhe, temperatuuriprofiil) võivad erineda, käsitatakse neid etappe põletusprotsessi osadena ja mitte järelpõletusseadmetena. Kui protsessi kuumutusseadmes või tööstusahjus või muu põletusprotsessi käigus tekkinud gaasid seejärel eraldi põletusseadmes (koos lisakütusega või ilma) oksüdeeritakse, et kasutada nende energeetilist väärtust elektri, auru, kuuma vee/õli või mehaanilise energia tootmiseks, siis ei käsitata viimatinimetatud seadet samuti järelpõletusseadmena.
                  
               
                     Ennustav seiresüsteem (PEMS)
                  
                  
                     Süsteem heiteallikast väljuva saasteaine heite kontsentratsiooni pidevaks määramiseks, mis põhineb selle kontsentratsiooni seosel mitme pidevalt mõõdetava iseloomuliku protsessinäitajaga (nt küttegaasi kulu, õhu-kütuse suhe) ning kasutatava kütuse või lähteaine kvaliteedi näitajatega (nt väävlisisaldus).
                  
               
                     Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused
                  
                  
                     Nafta- ja keemiatööstuses tekkivad gaasilised ja/või vedelad kõrvalsaadused, mida kasutatakse mittekaubandusliku kütusena põletusseadmetes.
                  
               
                     Tööstusahjud või kuumutusseadmed
                  
                  
                     Tööstusahjud või kuumutusseadmed on:
                     
                                 —
                              
                              
                                 põletusseadmed, mille suitsugaasi kasutatakse esemete või lähtematerjali termiliseks töötlemiseks otsese kontakti kaudu toimiva kuumutusmehhanismi abil (nt tsemendiahi või lubjapõletusahi, klaasiahi, asfaldiahi, kuivatusprotsessiseade, nafta- või keemiatööstuses kasutatav reaktor, mustmetallide töötlemise ahjud), või
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 põletusseadmed, millest kiirgav või soojusjuhtimise kaudu leviv soojus juhitakse objektide või lähtematerjalini läbi tahke seina ilma vahendavat vedeliksoojuskandjat kasutamata (nt koksiahi, kauper, nafta- või keemiatööstuse protsessivoogu kuumutav ahi või reaktor (nt aurkrakkimisahi), veeldatud maagaasi terminalides maagaasi taasgaasistamisprotsessi kuumutusseade).
                              
                           Energia taaskasutamise hea tava rakendamise tulemusena võib protsessi kuumutusseadmete või tööstusahjudega olla seotud auru- või elektritootmissüsteem. Seda käsitatakse protsessi kuumutusseadme või tööstusahju konstruktsiooni lahutamatu osana, mida ei saa eraldi vaadelda.
                  
               
                     Rafineerimistehase kütused
                  
                  
                     Tahked, vedelad ja gaasilised põlevmaterjalid toornafta rafineerimise destilleerimise ja muundamise etappidest. Näiteks rafineerimistehase küttegaas (RFG), sünteesigaas, rafineerimistehase õlid ja naftakoks.
                  
               
                     Jäägid
                  
                  
                     Ained või esemed, mis tekivad jäätmete või kõrvalsaadustena käesolevas dokumendis käsitletavate tegevuste käigus.
                  
               
                     Käivitus- ja seiskamisperiood
                  
                  
                     Ajavahemik seadme töös, mis on määratletud komisjoni 7 mai 2012. aasta rakendusotsuse 2012/249/EL (*1) (mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL (tööstusheidete kohta) kohaldamise eesmärgil käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramist) sätete kohaselt.
                  
               
                     Olemasolev üksus
                  
                  
                     Põletusüksus, mis ei ole uus üksus.
                  
               
                     Uus üksus
                  
                  
                     Pärast käesolevate PVT-järelduste avaldamist põletusseadme juures esmakordselt kasutusloa saanud põletusüksus või põletusüksus, mis on olemasoleva põletusseadme juures täielikult välja vahetanud eelmise põletusüksuse.
                  
               
                     Kehtiv (tunnikeskmine)
                  
                  
                     Tunnikeskmine väärtus loetakse kehtivaks, kui ei ole toimunud automaatmõõtesüsteemi hooldustöid ega esinenud riket.
                  
               
            
         
                     Kasutatud mõiste
                  
                  
                     Definitsioon
                  
               
                     Saasteained/näitajad
                  
               
                     As
                  
                  
                     Arseeni ja selle ühendite summa, väljendatud arseenina (As)
                  
               
                     C3
                     
                  
                  
                     Süsivesinikud, mille süsinikuarv on 3
                  
               
                     C4+
                  
                  
                     Süsivesinikud, mille süsinikuarv on vähemalt 4
                  
               
                     Cd
                  
                  
                     Kaadmiumi ja selle ühendite summa, väljendatud kaadmiumina (Cd)
                  
               
                     Cd+Tl
                  
                  
                     Kaadmiumi, talliumi ja nende ühendite summa, väljendatud kaadmiumi ja talliumi summana (Cd+Tl)
                  
               
                     CH4
                     
                  
                  
                     Metaan
                  
               
                     CO
                  
                  
                     Süsinikmonooksiid
                  
               
                     KHT
                  
                  
                     Keemiline hapnikutarve. Hapnikukogus, mis on vajalik orgaanilise aine täielikuks keemiliseks oksüdeerimiseks süsihappegaasiks.
                  
               
                     COS
                  
                  
                     Karbonüülsulfiid
                  
               
                     Cr
                  
                  
                     Kroomi ja selle ühendite summa, väljendatud kroomina (Cr)
                  
               
                     Cu
                  
                  
                     Vase ja selle ühendite summa, väljendatud vasena (Cu)
                  
               
                     Tolm
                  
                  
                     Tahkete osakeste üldarv (õhus)
                  
               
                     Fluoriid
                  
                  
                     Lahustunud fluoriid, väljendatud fluoriidioonina F–
                     
                  
               
                     H2S
                  
                  
                     Vesiniksulfiid
                  
               
                     HCl
                  
                  
                     Kõik anorgaanilised gaasilised klooriühendid, väljendatud vesinikkloriidina (HCl)
                  
               
                     HCN
                  
                  
                     Vesiniktsüaniid
                  
               
                     HF
                  
                  
                     Kõik anorgaanilised gaasilised fluoriühendid, väljendatud vesinikfluoriidina (HF)
                  
               
                     Hg
                  
                  
                     Elavhõbeda ja selle ühendite summa, väljendatud elavhõbedana (Hg)
                  
               
                     N2O
                  
                  
                     Dilämmastikmonooksiid (dilämmastikoksiid)
                  
               
                     NH3
                     
                  
                  
                     Ammoniaak
                  
               
                     Ni
                  
                  
                     Nikli ja selle ühendite summa, väljendatud niklina (Ni)
                  
               
                     NOX
                     
                  
                  
                     Lämmastikmonooksiidi (NO) ja lämmastikdioksiidi (NO2) summa, väljendatud lämmastikdioksiidina (NO2).
                  
               
                     Pb
                  
                  
                     Plii ja selle ühendite summa, väljendatud pliina (Pb)
                  
               
                     PCDD/F
                  
                  
                     Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja -furaanid
                  
               
                     RCG
                  
                  
                     Lahjendamata kontsentratsioon suitsugaasis. SO2 aastakeskmine kontsentratsioon töötlemata suitsugaasis (Peatükis „Üldised kaalutlused“ esitatud standardtingimustes) SOX-i sisalduse vähendamise süsteemi sisselaskeava juures, väljendatud hapnikusisalduse võrdlustasemel, mis on 6 mahuprotsenti O2.
                  
               
                     Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V
                  
                  
                     Antimoni, arseeni, plii, kroomi, koobalti, vase, mangaani, nikli, vanaadiumi ja nende ühendite summa, väljendatud kujul Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V
                  
               
                     SO2
                     
                  
                  
                     Vääveldioksiid
                  
               
                     SO3
                     
                  
                  
                     Vääveltrioksiid
                  
               
                     SOX
                     
                  
                  
                     Vääveldioksiidi (SO2) ja vääveltrioksiidi (SO3) summa, väljendatud vääveldioksiidina (SO2)
                  
               
                     Sulfaat
                  
                  
                     Lahustunud sulfaat, väljendatud sulfaatioonina SO4
                        2–
                     
                  
               
                     Kergesti vabanev sulfiid
                  
                  
                     Lahustunud sulfiidide ja hapestamisel hõlpsasti vabanevate, lahustumata sulfiidide summa, väljendatud sulfiidioonina S2–
                     
                  
               
                     Sulfit
                  
                  
                     Lahustunud sulfit, väljendatud sulfitioonina SO3
                        2–
                     
                  
               
                     TOC
                  
                  
                     Orgaanilise süsiniku üldsisaldus, väljendatud süsinikuna (C, vees)
                  
               
                     TSS
                  
                  
                     Hõljuvaine üldsisaldus. Kogu hõljuvaine (vees) massikontsentratsioon, mis on mõõdetud filtrimisega läbi klaaskiudfiltrite ja gravimeetrilise meetodiga
                  
               
                     TVOC
                  
                  
                     Lenduva orgaanilise süsiniku üldsisaldus, väljendatud süsinikuna (C, õhus)
                  
               
                     Zn
                  
                  
                     Tsingi ja selle ühendite summa, väljendatud tsingina (Zn)
                  
               LÜHENDID
         Käesolevates PVT-järeldustes kasutatakse järgmisi lühendeid:
         
                     Lühend
                  
                  
                     Definitsioon
                  
               
                     ASU
                  
                  
                     Õhuvarustusseade
                  
               
                     CCGT
                  
                  
                     Kombineeritud tsükliga gaasiturbiin, lisasüütega või ilma
                  
               
                     CFB
                  
                  
                     Ringlev keevkiht
                  
               
                     CHP
                  
                  
                     Soojus- ja elektrienergia koostootmine
                  
               
                     COG
                  
                  
                     Koksiahjugaas
                  
               
                     COS
                  
                  
                     Karbonüülsulfiid
                  
               
                     DLN
                  
                  
                     Vähe lämmastikoksiide tekitavad kuivpõletid
                  
               
                     DSI
                  
                  
                     Sorbendi sissepritsimine hõrenduse all olevasse gaasikäiku
                  
               
                     ESP
                  
                  
                     Elektrostaatiline filter
                  
               
                     FBC
                  
                  
                     Keevkihtpõletamine
                  
               
                     FGD
                  
                  
                     Suitsugaasi väävlitustamine
                  
               
                     HFO
                  
                  
                     Raske kütteõli
                  
               
                     HRSG
                  
                  
                     Soojusvahetiga aurugeneraator
                  
               
                     IGCC
                  
                  
                     Integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga turbiin
                  
               
                     LHV
                  
                  
                     Alumine kütteväärtus
                  
               
                     LNB
                  
                  
                     Vähe lämmastikoksiide tekitavad põletid
                  
               
                     LNG
                  
                  
                     Veeldatud maagaas
                  
               
                     OCGT
                  
                  
                     Avatud tsükliga gaasiturbiin
                  
               
                     OTNOC
                  
                  
                     Muudel kui käitamise normaaltingimustel
                  
               
                     PC
                  
                  
                     Tolmpõletus
                  
               
                     PEMS
                  
                  
                     Ennustav seiresüsteem
                  
               
                     SCR
                  
                  
                     Selektiivne katalüütiline taandamine
                  
               
                     SDA
                  
                  
                     Pihustusega kuivabsorber
                  
               
                     SNCR
                  
                  
                     Selektiivne mittekatalüütiline taandamine
                  
               ÜLDISED KAALUTLUSED
         
            Parim võimalik tehnika
         
         Käesolevates PVT-järeldustes esitatud meetodite loetelu ja kirjeldused ei ole normatiivsed ega ammendavad. Lubatud on kasutada muid meetodeid, mis tagavad vähemalt samaväärse keskkonnakaitse taseme.
         Kui ei ole öeldud teisiti, on PVT-järeldused üldkohaldatavad.
         
            Parima võimaliku tehnikaga saavutatavad heitetasemed
         
         Kui parima võimaliku tehnikaga saavutatavad heitetasemed on esitatud eri keskmistamise ajavahemike kohta, tuleb järgida kõiki neid parima võimaliku tehnikaga saavutatavaid heitetasemeid.
         Käesolevates PVT-järeldustes sätestatud parima võimaliku tehnikaga saavutatavad heitetasemed ei pruugi olla kohaldatavad vedelkütuse või küttegaasiga köetavate, avariiolukorras kasutatavate turbiinide ja mootorite korral, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, kui selline hädaolukorras kasutamine ei sobi kokku parima võimaliku tehnikaga saavutatavate heitetasemete järgimisega.
         
            Parima võimaliku tehnikaga saavutatavad õhkuheite tasemed
         
         Käesolevates PVT-järeldustes esitatud parima võimaliku tehnikaga saavutatavad õhkuheite tasemed on kontsentratsioonid, mis on väljendatud saasteaine massina suitsugaasi ruumalaühiku kohta järgmistes standardtingimustes: kuiv gaas temperatuuril 273,15 K ning rõhul 101,3 kPa, mõõtühikutes mg/Nm3, μg/Nm3 või ng I-TEQ/Nm3.
         Parima võimaliku tehnikaga saavutatava õhkuheite taseme seiret on käsitletud PVTs 4.
         Hapniku võrdlustingimused, mida käesolevas dokumendis on kasutatud parima võimaliku tehnikaga saavutatavate heitetasemete väljendamiseks, on esitatud allpool olevas tabelis.
         
                     Tegevus
                  
                  
                     Hapnikusisalduse võrdlustase (OR)
                  
               
                     Tahkekütuste põletamine
                  
                  
                     6 mahuprotsenti
                  
               
                     Tahkekütuste põletamine koos vedelkütuste või küttegaasidega
                  
               
                     Jäätmete koospõletamine
                  
               
                     Vedelkütuse ja/või küttegaasi põletamine, mis ei toimu gaasiturbiinis ega mootoris
                  
                  
                     3 mahuprotsenti
                  
               
                     Vedelkütuse ja/või küttegaasi põletamine gaasiturbiinis või mootoris
                  
                  
                     15 mahuprotsenti
                  
               
                     Põletamine integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga seadmes
                  
               Järgnevalt on esitatud valem heite kontsentratsiooni arvutamiseks hapnikusisalduse võrdlustasemel.
         
            
         kus:
         
                     ER
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     heite kontsentratsioon hapnikusisalduse võrdlustasemel OR;
                  
               
                     OR
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     hapnikusisalduse võrdlustase mahuprotsentides;
                  
               
                     EM
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     heite mõõdetud kontsentratsioon;
                  
               
                     OM
                     
                  
                  
                     :
                  
                  
                     mõõdetud hapnikusisaldus mahuprotsentides.
                  
               Keskmistamise ajavahemike puhul kasutatakse järgmisi mõisteid.
         
                     Keskmistamise ajavahemik
                  
                  
                     Mõiste
                  
               
                     Ööpäeva keskmine
                  
                  
                     Usaldusväärsete pideva mõõtmise tulemusena saadud tunni keskmiste keskmine väärtus 24 tunni kohta
                  
               
                     Aasta keskmine
                  
                  
                     Usaldusväärsete pideva mõõtmise tulemusena saadud tunni keskmiste keskmine väärtus aasta kohta
                  
               
                     Proovivõtuperioodi keskväärtus
                  
                  
                     Kolme järjestikuse, vähemalt 30 minutit kestva mõõtmise keskmine väärtus (1)
                     
                  
               
                     Ühe aasta jooksul saadud proovide keskväärtus
                  
                  
                     Ühe aasta jooksul iga näitaja jaoks kindlaksmääratud seiresagedusega korrapäraselt mõõdetud väärtuste keskväärtus
                  
               
            Parima võimaliku tehnikaga saavutatavad vetteheite tasemed
         
         Käesolevates PVT-järeldustes esitatud parima võimaliku tehnikaga saavutatavad vetteheite tasemed on kontsentratsioonid, mis on väljendatud heitaine massina vee ruumalaühiku kohta ühikutes μg/l, mg/l või g/l. Parima võimaliku tehnikaga saavutatavad heitetasemed on arvestatud ööpäeva keskmisena, st 24 tunni jooksul kogutud, vooluhulgaga võrdeliste koondproovide alusel. Ajaga võrdelisi koondproove võib kasutada tingimusel, et suudetakse tõendada voolu piisav stabiilsus.
         Parima võimaliku tehnikaga saavutatava vetteheite taseme seiret on käsitletud PVTs 5.
         
            Parima võimaliku tehnikaga saavutatavad energiatõhususe tasemed
         
         Parima võimaliku tehnikaga saavutatav energiatõhususe tase on põletusüksuse netoväljundenergia ja põletusüksuse kütusest/lähteainest saadava sisendenergia suhe konkreetses üksuses. Netoväljundenergia määratakse põletusüksuse, gaasistusseadme või IGCC seadme (kaasa arvatud lisasüsteemid, nt suitsugaasi töötlemise süsteemid) piiril üksuse täiskoormusega töö ajal.
         Kui tegemist on soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamaga, siis:
         
                     —
                  
                  
                     parima võimaliku tehnikaga saavutatav, kütuse kasutamise netokasuteguri põhine energiatõhususe tase osutab täiskoormusega töötavale põletusüksusele, kusjuures üksus on seadistatud maksimeerima eeskätt soojusenergia tootmist ja teiseks ülejäänud genereeritavat võimsust;
                  
               
                     —
                  
                  
                     PVTga saavutatav, elektrilise netokasuteguri põhine energiatõhususe tase osutab ainult elektrienergiat täiskoormusel tootvale põletusüksusele.
                  
               Parima võimaliku tehnikaga saavutatavat energiatõhususe taset väljendatakse protsentides. Kütuse/lähteaine sisendenergiat väljendatakse alumise kütteväärtusena.
         Parima võimaliku tehnikaga saavutatava energiatõhususe taseme seiret on käsitletud PVTs 2.
         
            Põletusseadmete/-üksuste liigitamine nende summaarse nimisoojusvõimsuse järgi
         
         Kui käesolevates PVT-järeldustes kasutatakse summaarse nimisoojusvõimsuse väljendamiseks väärtuste vahemikku, tuleb seda mõista nii, et näitaja on „vahemiku alumisest väärtusest suurem või sellega võrdne ja ülemisest väärtusest madalam“. Näiteks põletusseadme kategooria 100–300 MWth tähendab põletusseadmeid, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 100 MW või suurem ja väiksem kui 300 MW.
         Kui põletusseadme osa, millest suitsugaas väljub ühise korstna kaudu läbi ühe või mitme eraldi gaasikäigu, käitatakse aastas alla 1 500 tunni, võib seda põletusseadme osa käesolevates PVT-järeldustes eraldi käsitleda. Põletusseadme kõigi osade kohta kehtivad parima võimaliku tehnikaga saavutatavad heitetasemed seoses põletusseadme summaarse nimisoojusvõimsusega. Selliste juhtudel peetakse iga gaasikäigu kaudu toimuva heite taseme üle eraldi arvestust.
         1.   ÜLDISED PVT-JÄRELDUSED
         Lisaks käesolevas punktis esitatud üldistele PVT-järeldustele kohaldatakse ka punktides 2–7 osutatud kütusepõhiseid PVT-järeldusi.
         1.1.   Keskkonnajuhtimissüsteemid
         
         
                  
                     PVT 1.
                  
                  
                     Üldise keskkonnatoime parandamiseks on PVT järgida ja rakendada keskkonnajuhtimissüsteemi, mis hõlmab kõiki järgmisi omadusi:
                     
                                 i.
                              
                              
                                 juhtkonna, sh tippjuhtkonna pühendumus;
                              
                           
                                 ii.
                              
                              
                                 juhtkonna poolt sellise keskkonnapoliitika määratlemine, mis muu hulgas näeb ette käitise keskkonnasäästlikkuse pidevat täiustamist;
                              
                           
                                 iii.
                              
                              
                                 vajaliku korra, eesmärkide ja sihttasemete planeerimine ja kehtestamine koos finantsplaneerimise ja investeeringutega;
                              
                           
                                 iv.
                              
                              
                                 korra rakendamine, pöörates erilist tähelepanu järgmistele aspektidele:
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             struktuur ja vastutus;
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             värbamine, väljaõpe, teadlikkus ja pädevus;
                                          
                                       
                                             c)
                                          
                                          
                                             kommunikatsioon;
                                          
                                       
                                             d)
                                          
                                          
                                             töötajate kaasamine;
                                          
                                       
                                             e)
                                          
                                          
                                             dokumentatsioon;
                                          
                                       
                                             f)
                                          
                                          
                                             tõhus protsessijuhtimine;
                                          
                                       
                                             g)
                                          
                                          
                                             kavandatud korralise hoolduse programmid;
                                          
                                       
                                             h)
                                          
                                          
                                             valmisolek hädaolukorraks ning hädaolukorras tegutsemine;
                                          
                                       
                                             i)
                                          
                                          
                                             vastavus keskkonnaalastele õigusaktidele;
                                          
                                       
                           
                                 v.
                              
                              
                                 täitmise kontrollimine ja parandusmeetmete võtmine, pöörates erilist tähelepanu järgmistele aspektidele:
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             seire ja mõõtmine (vt ka Teadusuuringute Ühiskeskuse võrdlusaruanne tööstusheidete direktiiviga hõlmatud käitistest pärit heite seire kohta – tulemustele suunatud seire, ROM);
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             parandus- ja ennetusmeetmed;
                                          
                                       
                                             c)
                                          
                                          
                                             dokumenteerimine;
                                          
                                       
                                             d)
                                          
                                          
                                             sõltumatu (võimaluse korral) auditeerimine sise- ja välisaudiitori poolt, et teha kindlaks, kas keskkonnajuhtimissüsteem toimib kavakohaselt ja kas seda rakendatakse ning järgitakse nõuetekohaselt;
                                          
                                       
                           
                                 vi.
                              
                              
                                 keskkonnajuhtimissüsteemi ja selle jätkuva sobivuse, piisavuse ja tõhususe hindamine tippjuhtkonna poolt;
                              
                           
                                 vii.
                              
                              
                                 puhtama tehnoloogia arengu jälgimine;
                              
                           
                                 viii.
                              
                              
                                 uute seadmete projekteerimise ajal seadmete tulevase demonteerimise ning kogu nende tööea jooksul aset leidva keskkonnamõjuga arvestamine, sealhulgas:
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             allmaarajatiste vältimine;
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             demonteerimist soodustavate lahenduste kasutamine projektis;
                                          
                                       
                                             c)
                                          
                                          
                                             lihtsalt puhastatavate pinnakatete valimine;
                                          
                                       
                                             d)
                                          
                                          
                                             sellise seadmekonfiguratsiooni kasutamine, kus on vähendatud suletud kemikaalitaskute teke ning mille tühjendamine või puhastamine on lihtne;
                                          
                                       
                                             e)
                                          
                                          
                                             etapiviisiliselt suletava paindliku seadmestiku projekteerimine;
                                          
                                       
                                             f)
                                          
                                          
                                             võimaluse korral biolagunevate ja ringlussevõetavate materjalide kasutamine;
                                          
                                       
                           
                                 ix.
                              
                              
                                 korrapärane sektorisiseste võrdlusanalüüside tegemine.
                                 Konkreetselt selle sektoriga seoses on oluline käsitleda ka keskkonnajuhtimissüsteemi järgmisi omadusi, mida on kirjeldatud asjakohase PVT juures:
                              
                           
                                 x.
                              
                              
                                 kvaliteeditagamis-/kvaliteedijuhtimisprogrammid, millega tagatakse kõigi kütuste omaduste määramine ja kontrollimine (vt PVT 9);
                              
                           
                                 xi.
                              
                              
                                 juhtimiskava õhku ja/või vette suunatud heite vähendamiseks muudes kui tavapärastes käitamistingimustes, kaasa arvatud käivitus- ja seiskamisperiood (vt PVT 10 ja PVT 11);
                              
                           
                                 xii.
                              
                              
                                 jäätmekava, millega tagatakse jäätmete tekke vältimine või nende korduskasutuseks, ringlussevõtuks või muul viisil taaskasutuseks ettevalmistamine ja mis hõlmab PVT 16 juures kirjeldatud meetodeid;
                              
                           
                                 xiii.
                              
                              
                                 süstemaatiline meetod võimaliku kontrollimatu ja/või ettenägematu keskkonnaheite tuvastamiseks ja ohjamiseks, eriti järgmiste heidete korral:
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             heited pinnasesse ja põhjavette kütuste, lisaainete, kõrvalsaaduste ja jäätmete käitlemise ja ladustamise tõttu;
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             ladustamis- ja käitlemistoimingute käigus toimuva kütuse isekuumenemise ja/või -süttimisega seotud heited;
                                          
                                       
                           
                                 xiv.
                              
                              
                                 tolmukontrollikava, millega välditakse, või kui see ei ole teostatav, siis vähendatakse kütuste, jääkide ja lisaainete laadimisel, ladustamisel ja/või käitlemisel tekkivat hajusheidet;
                              
                           
                                 xv.
                              
                              
                                 müratekke piiramise kava, kui eeldatakse mürasaaste tekkimist või püsimist tundlikel aladel; kava hõlmab järgmist:
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             müraseirekava müra jälgimiseks seadme piiril;
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             müratekke vähendamise kava;
                                          
                                       
                                             c)
                                          
                                          
                                             müratekkejuhtumitele reageerimise kava, mis hõlmab asjakohaseid meetmeid ja tähtaegu;
                                          
                                       
                                             d)
                                          
                                          
                                             varasemate müratekkejuhtumite ja parandusmeetmete läbivaatamine ning teabe levitamine müratekkejuhtumite kohta mõjutatud isikutele;
                                          
                                       
                           
                                 xvi.
                              
                              
                                 halvalõhnaliste ainete põletamise, gaasistamise või koospõletamise korral lõhnatekke piiramise kava, mis hõlmab järgmist:
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             lõhnaseire kava;
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             vajaduse korral lõhnatekke kõrvaldamise kava lõhnaheite tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks või vähendamiseks;
                                          
                                       
                                             c)
                                          
                                          
                                             lõhnatekkejuhtumite registreerimise kava koos asjakohaste meetmete ja tähtaegadega;
                                          
                                       
                                             d)
                                          
                                          
                                             varasemate lõhnatekkejuhtumite ja parandusmeetmete läbivaatamine ning teabe levitamine lõhnatekkejuhtumite kohta mõjutatud isikutele.
                                          
                                       
                           Kui hindamisest selgub, et mis tahes osa, mis on loetletud punktides x kuni xvi, ei ole vajalik, dokumenteeritakse see otsus koos põhjustega.
                  
               
            Kohaldatavus
         
         Keskkonnajuhtimissüsteemi ulatus (nt üksikasjalikkus) ja laad (nt standarditud või mittestandarditud) on üldiselt seotud käitise laadi, suuruse ja keerukusega ning võimalike keskkonnamõjudega.
         1.2.   Seire
         
         
                  
                     PVT 2.
                  
                  
                     PVT on gaasistusseadmete, IGCC-seadmete ja/või põletusüksuste elektrilise netokasuteguri ja/või kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri ja/või mehaanilise netokasuteguri kindlaks tegemine EN-standarditele vastaval täiskoormusega (2) toimimise katsel pärast seadme kasutussevõttu ja igat muutmist, mis võib elektrilist netokasutegurit ja/või kütuse kasutamise summaarset netokasutegurit ja/või mehaanilist netokasutegurit oluliselt mõjutada. EN-standardite puudumise korral on PVT selliste ISO, riiklike või muude rahvusvaheliste standardite kohaldamine, mis tagavad samaväärse teadusliku tasemega andmete saamise.
                  
               
                  
                     PVT 3.
                  
                  
                     PVT on õhku- ja vetteheite seisukohalt oluliste protsessinäitajate, sealhulgas allpool esitatud näitajate pidev jälgimine.
                     
                                 Voog
                              
                              
                                 Näitajad
                              
                              
                                 Seire
                              
                           
                                 Suitsugaas
                              
                              
                                 Vool
                              
                              
                                 Perioodiline või pidev määramine
                              
                           
                                 Hapnikusisaldus, temperatuur ja rõhk
                              
                              
                                 Perioodiline või pidev mõõtmine
                              
                           
                                 Veeaurusisaldus (3)
                                 
                              
                           
                                 Reovesi suitsugaasi töötlemisest
                              
                              
                                 Vool, pH ja temperatuur
                              
                              
                                 Pidev mõõtmine
                              
                           
               
                  
                     PVT 4.
                  
                  
                     PVT on õhkuheite jälgimine vähemalt allpool esitatud sagedusega ja vastavalt EN-standarditele. EN-standardite puudumise korral on PVT selliste ISO, riiklike või muude rahvusvaheliste standardite kohaldamine, mis tagavad samaväärse teadusliku tasemega andmete saamise.
                     
                                 Aine/näitaja
                              
                              
                                 Kütus/protsess/põletusseadme tüüp
                              
                              
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                              
                              
                                 Standard(id) (4)
                                 
                              
                              
                                 Minimaalne seiresagedus (5)
                                 
                              
                              
                                 Seire seoses järgmiste PVT-dega
                              
                           
                                 NH3
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Kui kasutatakse selektiivset ja/või mitteselektiivset katalüütilist taandamist
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 Üldised EN-standardid
                              
                              
                                 Pidev (6)
                                     (7)
                                 
                              
                              
                                 PVT 7
                              
                           
                                 NOX
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Kivi- ja/või pruunsüsi koos jäätmete koospõletamisega
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Tahke biomass ja/või turvas koos jäätmete koospõletamisega
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavad katlad ja mootorid
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Gaasiõlil töötavad gaasiturbiinid
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Maagaasil töötavad katlad, mootorid ja turbiinid
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Raua- ja terasetööstuse protsessigaasid
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga seadmed
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 Üldised EN-standardid
                              
                              
                                 Pidev (6)
                                     (8)
                                 
                              
                              
                                 PVT 20
                                 PVT 24
                                 PVT 28
                                 PVT 32
                                 PVT 37
                                 PVT 41
                                 PVT 42
                                 PVT 43
                                 PVT 47
                                 PVT 48
                                 PVT 56
                                 PVT 64
                                 PVT 65
                                 PVT 73
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Avamereplatvormidel asuvad põletusseadmed
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 EN 14792
                              
                              
                                 Üks kord aastas (9)
                                 
                              
                              
                                 PVT 53
                              
                           
                                 N2O
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Kivi- ja pruunsüsi ringleva keevkihiga kateldes
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Tahke biomass ja/või turvas ringleva keevkihiga kateldes
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 EN 21258
                              
                              
                                 Üks kord aastas (10)
                                 
                              
                              
                                 PVT 20
                                 PVT 24
                              
                           
                                 CO
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Kivi- ja/või pruunsüsi koos jäätmete koospõletamisega
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Tahke biomass ja/või turvas koos jäätmete koospõletamisega
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavad katlad ja mootorid
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Gaasiõlil töötavad gaasiturbiinid
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Maagaasil töötavad katlad, mootorid ja turbiinid
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Raua- ja terasetööstuse protsessigaasid
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga seadmed
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 Üldised EN-standardid
                              
                              
                                 Pidev (6)
                                     (8)
                                 
                              
                              
                                 PVT 20
                                 PVT 24
                                 PVT 28
                                 PVT 33
                                 PVT 38
                                 PVT 44
                                 PVT 49
                                 PVT 56
                                 PVT 64
                                 PVT 65
                                 PVT 73
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Avamereplatvormidel asuvad põletusseadmed
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 EN 15058
                              
                              
                                 Üks kord aastas (9)
                                 
                              
                              
                                 PVT 54
                              
                           
                                 SO2
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Kivi- ja/või pruunsüsi koos jäätmete koospõletamisega
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Tahke biomass ja/või turvas koos jäätmete koospõletamisega
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Raskel kütteõlil või gaasiõlil töötavad katlad
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Raskel kütteõlil või gaasiõlil töötavad mootorid
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Gaasiõlil töötavad gaasiturbiinid
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Raua- ja terasetööstuse protsessigaasid
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused kateldes
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga seadmed
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 Üldised EN-standardid ja EN 14791
                              
                              
                                 Pidev (6)
                                     (11)
                                     (12)
                                 
                              
                              
                                 PVT 21
                                 PVT 25
                                 PVT 29
                                 PVT 34
                                 PVT 39
                                 PVT 50
                                 PVT 57
                                 PVT 66
                                 PVT 67
                                 PVT 74
                              
                           
                                 SO3
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Kui kasutatakse selektiivset katalüütilist taandamist
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 EN-standardid ei ole kättesaadavad
                              
                              
                                 Üks kord aastas
                              
                              
                                 —
                              
                           
                                 Gaasilised kloriidid, väljendatud HCl-na
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Kivi- ja/või pruunsüsi
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused kateldes
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 EN 1911
                              
                              
                                 Iga 3 kuu tagant (6)
                                     (13)
                                     (14)
                                 
                              
                              
                                 PVT 21
                                 PVT 57
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Tahke biomass ja/või turvas
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 Üldised EN-standardid
                              
                              
                                 Pidev (15)
                                     (16)
                                 
                              
                              
                                 PVT 25
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Jäätmete koospõletamine
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 Üldised EN-standardid
                              
                              
                                 Pidev (6)
                                     (16)
                                 
                              
                              
                                 PVT 66
                                 PVT 67
                              
                           
                                 HF
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Kivi- ja/või pruunsüsi
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused kateldes
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 EN-standardid ei ole kättesaadavad
                              
                              
                                 Iga 3 kuu tagant (6)
                                     (13)
                                     (14)
                                 
                              
                              
                                 PVT 21
                                 PVT 57
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Tahke biomass ja/või turvas
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 EN-standardid ei ole kättesaadavad
                              
                              
                                 Üks kord aastas
                              
                              
                                 PVT 25
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Jäätmete koospõletamine
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 Üldised EN-standardid
                              
                              
                                 Pidev (6)
                                     (16)
                                 
                              
                              
                                 PVT 66
                                 PVT 67
                              
                           
                                 Tolm
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Kivi- ja/või pruunsüsi
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Tahke biomass ja/või turvas
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Raskel kütteõlil või gaasiõlil töötavad katlad
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Raua- ja terasetööstuse protsessigaasid
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused kateldes
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga seadmed
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Raskel kütteõlil või gaasiõlil töötavad mootorid
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Gaasiõlil töötavad gaasiturbiinid
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 Üldised EN-standardid ning EN 13284-1 ja EN 13284-2
                              
                              
                                 Pidevs (6)
                                     (17)
                                 
                              
                              
                                 PVT 22
                                 PVT 26
                                 PVT 30
                                 PVT 35
                                 PVT 39
                                 PVT 51
                                 PVT 58
                                 PVT 75
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Jäätmete koospõletamine
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 Üldised EN-standardid ja EN 13284-2
                              
                              
                                 Pidev
                              
                              
                                 PVT 68
                                 PVT 69
                              
                           
                                 Metallid ja poolmetallid, välja arvatud elavhõbe (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn)
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Kivi- ja/või pruunsüsi
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Tahke biomass ja/või turvas
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavad katlad ja mootorid
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 EN 14385
                              
                              
                                 Üks kord aastas (18)
                                 
                              
                              
                                 PVT 22
                                 PVT 26
                                 PVT 30
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Jäätmete koospõletamine
                                          
                                       
                              
                                 < 300 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 14385
                              
                              
                                 Iga 6 kuu tagant (13)
                                 
                              
                              
                                 PVT 68
                                 PVT 69
                              
                           
                                 ≥ 300 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 14385
                              
                              
                                 Iga 3 kuu tagant (19)
                                     (13)
                                 
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga seadmed
                                          
                                       
                              
                                 ≥ 100 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 14385
                              
                              
                                 Üks kord aastas (18)
                                 
                              
                              
                                 PVT 75
                              
                           
                                 Hg
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Kivi- ja/või pruunsüsi koos jäätmete koospõletamisega
                                          
                                       
                              
                                 < 300 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 13211
                              
                              
                                 Iga 3 kuu tagant (13)
                                     (20)
                                 
                              
                              
                                 PVT 23
                              
                           
                                 ≥ 300 MWth
                                 
                              
                              
                                 Üldised EN-standardid ja EN 14884
                              
                              
                                 Pidev (16)
                                     (21)
                                 
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Tahke biomass ja/või turvas
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 EN 13211
                              
                              
                                 Üks kord aastas (22)
                                 
                              
                              
                                 PVT 27
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Jäätmete koospõletus tahke biomassi ja/või turbaga
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 EN 13211
                              
                              
                                 Iga 3 kuu tagant (13)
                                 
                              
                              
                                 PVT 70
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Integreeritud gaasistusseadme ja kombineeritud tsükliga seadmed
                                          
                                       
                              
                                 ≥ 100 MWth
                                 
                              
                              
                                 EN 13211
                              
                              
                                 Üks kord aastas (23)
                                 
                              
                              
                                 PVT 75
                              
                           
                                 Lenduva orgaanilise süsiniku üldsisaldus
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Raskel kütteõlil või gaasiõlil töötavad mootorid
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused kateldes
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 EN 12619
                              
                              
                                 Iga 6 kuu tagant (13)
                                 
                              
                              
                                 PVT 33
                                 PVT 59
                              
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Jäätmete koospõletus kivisöe, pruunsöe, tahke biomassi ja/või turbaga
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 Üldised EN-standardid
                              
                              
                                 Pidev
                              
                              
                                 PVT 71
                              
                           
                                 Formaldehüüd
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Maagaas lahjasegul töötavates sädesüütega gaasimootorites ja kahekütuselistes mootorites
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 EN-standardid ei ole kättesaadavad
                              
                              
                                 Üks kord aastas
                              
                              
                                 PVT 45
                              
                           
                                 CH4
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Maagaasil töötavad mootorid
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 EN ISO 25139
                              
                              
                                 Üks kord aastas (24)
                                 
                              
                              
                                 PVT 45
                              
                           
                                 PCDD/F
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused kateldes
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Jäätmete koospõletamine
                                          
                                       
                              
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3
                              
                              
                                 Iga 6 kuu tagant (13)
                                     (25)
                                 
                              
                              
                                 PVT 59
                                 PVT 71
                              
                           
               
                  
                     PVT 5.
                  
                  
                     PVT on suitsugaasi töötlemisel tekkiva vetteheite jälgimine vähemalt allpool esitatud sagedusega ja vastavalt EN-standarditele. EN-standardite puudumise korral on PVT selliste ISO, riiklike või muude rahvusvaheliste standardite kohaldamine, mis tagavad samaväärse teadusliku tasemega andmete saamise.
                     
                                 Aine/näitaja
                              
                              
                                 Standard(id)
                              
                              
                                 Minimaalne seiresagedus
                              
                              
                                 Seire seoses järgmiste PVT-dega
                              
                           
                                 Orgaanilise süsiniku kogusisaldus (TOC) (26)
                                 
                              
                              
                                 EN 1484
                              
                              
                                 Üks kord kuus
                              
                              
                                 PVT 15
                              
                           
                                 Keemiline hapnikutarve (KHT) (26)
                                 
                              
                              
                                 EN-standardid ei ole kättesaadavad
                              
                           
                                 Hõljuvaine kokku (TSS)
                              
                              
                                 EN 872
                              
                           
                                 Fluoriid (F–)
                              
                              
                                 EN ISO 10304-1
                              
                           
                                 Sulfaat (SO4
                                    2–)
                              
                              
                                 EN ISO 10304-1
                              
                           
                                 Kergesti vabanev sulfiid (S2–)
                              
                              
                                 EN-standardid ei ole kättesaadavad
                              
                           
                                 Sulfit (SO3
                                    2–)
                              
                              
                                 EN ISO 10304-3
                              
                           
                                 Metallid ja poolmetallid
                              
                              
                                 As
                              
                              
                                 On mitmeid EN-standardeid (nt EN ISO 11885 või EN ISO 17294-2)
                              
                           
                                 Cd
                              
                           
                                 Cr
                              
                           
                                 Cu
                              
                           
                                 Ni
                              
                           
                                 Pb
                              
                           
                                 Zn
                              
                           
                                 Hg
                              
                              
                                 On mitmeid EN-standardeid (nt EN ISO 12846 või EN ISO 17852)
                              
                           
                                 Kloriid (Cl–)
                              
                              
                                 On mitmeid EN-standardeid (nt EN ISO 10304-1 või EN ISO 15682)
                              
                              
                                 —
                              
                           
                                 Üldlämmastik
                              
                              
                                 EN 12260
                              
                              
                                 —
                              
                           
               1.3.   Üldine keskkonnatoime ja põletamise tõhusus
         
         
                  
                     PVT 6.
                  
                  
                     Põletusseadmete üldise keskkonnatoime parandamiseks ning CO ja põlemata ainete õhkuheite vähendamiseks on PVT optimeeritud põlemise tagamine ja allpool esitatud meetodite asjakohase kombinatsiooni kasutamine.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Kütuste segamine
                              
                              
                                 Kui segatakse eri kvaliteediga sama tüüpi kütuseid, tagatakse stabiilsed põlemistingimused ja/või vähendatakse saasteainete heidet
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Põletussüsteemi hooldus
                              
                              
                                 Korrapärased plaanilised hooldustööd vastavalt tarnija soovitustele
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Täiustatud juhtimissüsteem
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.1.
                              
                              
                                 Kohaldatavust võib vana põletusseadme puhul piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Põletusseadmete hea konstruktsioon
                              
                              
                                 Ahju, põletuskambrite, põletite ja seotud seadmete hea konstruktsioon
                              
                              
                                 Üldkohaldatav uute põletusseadmete puhul
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Kütuse valimine
                              
                              
                                 Valitakse saadaolevate kütuste seast teine kütus (teised kütused), millel on parem keskkonnaprofiil (nt madal väävli- ja/või elavhõbedasisaldus), ja minnakse osaliselt või täielikult sellele üle, kaasa arvatud käivitamisel ja varukütusena kasutamisel
                              
                              
                                 Kohaldatavust piirab tervikuna parema keskkonnaprofiiliga sobivat tüüpi kütuste kättesaadavus, mis omakorda võib oleneda liikmesriigi energiapoliitikast, või tööstusprotsessidest saadavate kütuste põletamise korral on seotud tehasest saadavate kütuste koostise ja vahekorraga.
                                 Olemasolevates põletusseadmetes võivad kütuse valimist piirata seadme konfiguratsioon ja konstruktsioon
                              
                           
               
                  
                     PVT 7.
                  
                  
                     Selleks, et vähendada ammoniaagi heidet õhku NOX-i heite vähendamiseks kasutatava selektiivse katalüütilise ja/või mittekatalüütilise taandamise tulemusena, on PVT selektiivse katalüütilise ja/või mittekatalüütilise taandamise korralduse ja kasutamise optimeerimine (nt reagendi ja NOx-i optimaalne suhe, reagendi homogeenne jaotus ja reagenditilkade optimaalne suurus)
                     
                        PVTga saavutatav heitetase
                     
                     PVTga saavutatav NH3 õhkuheite tase selektiivse katalüütilise ja/või mittekatalüütilise taandamise tulemusena on < 3–10 mg/Nm3 aasta või proovivõtuperioodi keskmisena. Vahemiku alampiiri on võimalik saavutada, kui kasutatakse selektiivset katalüütilist taandamist, ning ülempiiri, kui kasutatakse selektiivset mittekatalüütilist taandamist ilma heitevähenduse märgmeetoditeta. Biomassi põletavate muutuva koormusega töötavate seadmete ning rasket kütteõli ja/või gaasiõli põletavate mootorite korral on PVTga saavutatava heitetaseme vahemiku ülempiir 15 mg/Nm3.
                  
               
                  
                     PVT 8.
                  
                  
                     Õhkuheite vältimiseks või vähendamiseks tavapärastes käitamistingimustes on PVT asjakohase konstruktsiooni, käitamise ja hoolduse abil kasutada heitevähendussüsteeme optimaalsel võimsusel ja tagada nende töökorras olek.
                  
               
                  
                     PVT 9.
                  
                  
                     Põletus- ja/või gaasistamisseadmete üldise keskkonnatoime parandamiseks ja õhkuheite vähendamiseks on PVT koostada keskkonnajuhtimissüsteemi (vt PVT 1) osana kõigi kasutatavate kütuste kvaliteedi tagamise ja juhtimise programmid, mis hõlmavad järgmisi elemente:
                     
                                 i.
                              
                              
                                 kasutatava kütuse esialgne täielik kirjeldus, mis sisaldab vähemalt allpool loetletud näitajaid ja on kooskõlas EN-standarditega. Kasutada võib ISO, riiklikke või muid rahvusvahelisi standardeid, kui need tagavad samaväärse teadusliku kvaliteediga andmed;
                              
                           
                                 ii.
                              
                              
                                 kütuse kvaliteedi regulaarne katseline kontroll, et veenduda kütuse vastavuses esialgsele kirjeldusele ja seadme konstruktsioonist tulenevatele eeskirjadele. Kontrollimise sagedus ja allpool esitatud tabelist valitavad näitajad põhinevad kütuse varieeruvusel ja saasteainete heite asjakohasuse hindamisel (nt kontsentratsioon kütuses, kasutatav suitsugaasitöötlus);
                              
                           
                                 iii.
                              
                              
                                 seadme seadete järgnev reguleerimine, kui see on vajalik ja teostatav (nt kütuse kirjelduse ja kontrollimise integreerimine täiustatud juhtimissüsteemi (vt kirjeldus, punkt 8.1)).
                              
                           
                        Kirjeldus
                     
                     Kütust regulaarselt kontrollida ja selle esialgse kirjelduse koostada võib käitaja ja/või kütuse tarnija. Kui seda teeb tarnija, esitab ta käitajale täielikud tulemused toote (kütuse) tarnija spetsifikatsiooni ja/või garantiidokumendi kujul.
                     
                                 Kütus(ed)
                              
                              
                                 Kirjeldatavad ained/näitajad
                              
                           
                                 Biomass/turvas
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             alumine kütteväärtus
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             niiskus
                                          
                                       
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             tuhk
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             C, Cl, F, N, S, K, Na
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             Metallid ja poolmetallid (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn)
                                          
                                       
                           
                                 Kivi-/pruunsüsi
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             alumine kütteväärtus
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             niiskus
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             lenduvad ained, tuhk, seotud süsinik, C, H, N, O, S
                                          
                                       
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Br, Cl, F
                                          
                                       
                           
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             metallid ja poolmetallid (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                          
                                       
                           
                                 Raske kütteõli
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             tuhk
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             C, S, N, Ni, V
                                          
                                       
                           
                                 Gaasiõli
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             tuhk
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             N, C, S
                                          
                                       
                           
                                 Maagaas
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             alumine kütteväärtus
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, Wobbe indeks
                                          
                                       
                           
                                 Keemiatööstuse protsessidest saadavad kütused (27)
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             Br, C, Cl, F, H, N, O, S
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             metallid ja poolmetallid (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                          
                                       
                           
                                 Raua- ja terasetööstuse protsessigaasid
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             alumine kütteväärtus, CH4 (koksiahjugaasi korral), CXHY (koksiahjugaasi korral), CO2, H2, N2, üldväävel, tolm, Wobbe indeks
                                          
                                       
                           
                                 Jäätmed (28)
                                 
                              
                              
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             alumine kütteväärtus
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             niiskus
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             lenduvad ained, tuhk, Br, C, Cl, F, H, N, O, S
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             metallid ja poolmetallid (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)
                                          
                                       
                           
               
                  
                     PVT 10.
                  
                  
                     Õhku- ja/või vetteheite vähendamiseks muudes kui tavapärastes käitamistingimustes on PVT koostada keskkonnajuhtimissüsteemi (vt PVT 1) osana juhtimiskava ja see rakendada, kusjuures see peab vastama võimalike saasteainete heite olulisusele ja hõlmama järgmisi elemente:
                     
                                 —
                              
                              
                                 nende süsteemide asjakohane konstruktsioon, mida peetakse oluliseks niisuguste muude kui tavapäraste käitamistingimuste põhjustamisel, mis võivad mõjutada heidet õhku, vette ja/või pinnasesse (nt madalkoormuse projektilahendused, mille eesmärk on vähendada miinimumkoormust käivitamisel ja seiskamisel, et tagada stabiilne tootmine gaasiturbiinides);
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 nende asjaomaste süsteemide spetsiaalse ennetava hoolduse kava koostamine ja rakendamine;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 muude kui tavapäraste käitamistingimuste põhjustatud heidete ja seotud asjaolude läbivaatamine ja registreerimine ning vajaduse korral parandusmeetmete võtmine;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 Muude kui tavapäraste käitamistingimuste ajal tekkiva üldise heite perioodiline hindamine (nt juhtumite sagedus, kestus, heitkoguse arvväärtuse leidmine/hindamine) ning vajaduse korral parandusmeetmete võtmine.
                              
                           
               
                  
                     PVT 11.
                  
                  
                     PVT on õhku- ja/või vetteheite asjakohane seire muude kui tavapäraste käitamistingimuste korral.
                     
                        Kirjeldus
                     
                     Seiret saab läbi viia heite otsese mõõtmise või kaudsete näitajate jälgimise teel, kui viimase teaduslik kvaliteet osutub samaväärseks või paremaks kui heite otsene mõõtmine. Käivituse ja seiskamise ajal tekkivat heidet saab hinnata üksikasjaliku heitemõõtmise põhjal, mida tehakse tüüpilise käivitus- ja seiskamisprotsessi puhul vähemalt kord aastas, ning kasutades selle mõõtmise tulemusi iga aasta jooksul toimuva käivitamise ja seiskamise korral tekkiva heite hindamiseks.
                  
               1.4.   Energiatõhusus
         
         
                  
                     PVT 12.
                  
                  
                     Vähemalt 1 500 tundi aastas käitatavate põletus- ja gaasistamisüksuste ning IGCC seadmete energiatõhususe suurendamiseks on PVT allpool esitatud meetoditest asjakohase kombinatsiooni kasutamine.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Põlemisprotsessi optimeerimine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                                 Põlemisprotsessi optimeerimine minimeerib põlemata ainete sisaldust suitsugaasis ja tahkes põlemisjäägis.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Töökeskkonna tingimuste optimeerimine
                              
                              
                                 Käitamine töögaasi või -auru suurima võimalik rõhu ja temperatuuri juures, arvestades piiranguid, mis on seotud näiteks NOX-i heite reguleerimise või vajaliku energia omadustega
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Aurutsükli optimeerimine
                              
                              
                                 Käitamine turbiini heitgaasi madalama rõhu juures, kasutades kondensaatori jahutusvee madalaimat võimalikku temperatuuri konstruktsioonist tulenevate tingimuste piires
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Energiakulu minimeerimine
                              
                              
                                 Sisemise energiakulu minimeerimine (nt toitevee pumba suurem kasutegur)
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Põletusõhu eelkuumutamine
                              
                              
                                 Põlemise suitsugaasist tagastatud soojuseosa kasutamine põlemiseks kasutatava õhu eelsoojendamiseks
                              
                              
                                 Üldkohaldatav, arvestades NOX-i heite reguleerimise vajadusega seotud piiranguid
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Kütuse eelkuumutamine
                              
                              
                                 Kütuse eelkuumutamine tagastatud soojusega
                              
                              
                                 Üldkohaldatav, arvestades katla konstruktsiooni ja NOX-i heite reguleerimise vajadusega seotud piiranguid
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Täiustatud juhtimissüsteem
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                                 Põlemisprotsessi peamiste näitajate arvutipõhine juhtimine võimaldab parandada põlemistõhusust
                              
                              
                                 Üldkohaldatav uute üksuste puhul. Vana üksuse puhul võib kohaldatavust piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Toitevee eelsoojendus tagastatud soojusega
                              
                              
                                 Aurukondensaatorist väljuva vee eelsoojendamine tagastatud soojuse abil enne vee taaskasutamist katlas
                              
                              
                                 Kohaldatav ainult aurukontuuridele ja mitte kuumadele kateldele.
                                 Kohaldatavust võivad olemasolevate üksuste korral piirata seadme konfiguratsiooni ja tagastatava soojuse kogusega seotud tingimused
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 Soojustagastus soojus- ja elektrienergia koostootmisel
                              
                              
                                 Soojustagastus (peamiselt aurusüsteemist) tööstusprotsessides või üldkasutatavas kaugküttevõrgus kasutatava kuuma vee/auru tootmiseks. Täiendavalt võivad soojust tagastada:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             suitsugaas
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             võrejahutus
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             ringlev keevkiht
                                          
                                       
                              
                                 Kohaldatav, arvestades kohalikust soojuse ja energia nõudlusest tulenevaid piiranguid.
                                 Kohaldavus võib olla piiratud ennustamatu töösoojusprofiiliga gaasikompressorite korral
                              
                           
                                 j.
                              
                              
                                 Soojus- ja elektrienergia koostootmise valmidus
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                              
                              
                                 Kohaldatav üksnes uue üksuse korral, kui on olemas reaalne võimalus tulevikus üksuse läheduses soojust kasutada
                              
                           
                                 k.
                              
                              
                                 Suitsugaasikondensaator
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav soojus- ja elektrienergia koostootmisüksuste puhul tingimusel, et on piisavalt nõudlust madalama temperatuuriga soojuse järele
                              
                           
                                 l.
                              
                              
                                 Soojuse salvestamine
                              
                              
                                 Soojuse salvestamine soojus- ja elektrienergia koostootmisrežiimis
                              
                              
                                 Kohaldatav vaid soojus- ja elektrienergia koostootmisüksuse puhul.
                                 Kohaldatavus võib olla piiratud madala soojuskoormuse vajaduse korral
                              
                           
                                 m.
                              
                              
                                 Märg korsten
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav uue ja olemasoleva üksuse puhul, kus kasutatakse suitsugaasi märgväävlitustamist
                              
                           
                                 n.
                              
                              
                                 Väljalaskmine jahutustornist
                              
                              
                                 Õhkuheite väljalaskmine jahutustorni ja mitte ettenähtud korstna kaudu
                              
                              
                                 Kohaldatav ainult üksuses, kus kasutatakse suitsugaasi märgväävlitustamist ja kus on vajalik suitsugaasi taaskuumutamine enne väljalaskmist, seejuures peab üksuse jahutussüsteemiks olema jahutustorn
                              
                           
                                 o.
                              
                              
                                 Kütuse eelkuivatamine
                              
                              
                                 Kütuse niiskusesisalduse vähendamine enne põletamist, et parandada põlemistingimusi
                              
                              
                                 Kohaldatav biomassi ja/või turba põletamise korral, arvestades isesüttimisega seotud ohtudest tulenevaid piiranguid (nt turba niiskusesisaldust hoitakse kogu tarneahela ulatuses üle 40 %).
                                 Olemasolevate seadmete moderniseerimist võivad piirata kuivatamisega saavutatav täiendav kütteväärtus ning mõne katla konstruktsioonist või seadme konfiguratsioonist tulenevad piiratud moderniseerimisvõimalused
                              
                           
                                 p.
                              
                              
                                 Soojuskao minimeerimine
                              
                              
                                 Minimeeritakse jääksoojuse kaod, nt need, mis toimuvad räbu kaudu või mida saab vähendada soojust kiirgavate allikate soojustamisega
                              
                              
                                 Kohaldatav ainult tahkekütusega töötava põletus- ja gaasistamisüksuse ning IGCC seadme korral
                              
                           
                                 q.
                              
                              
                                 Kõrgtehnoloogilised materjalid
                              
                              
                                 Niisuguste kõrgtehnoloogiliste materjalide kasutamine, mis on osutunud vastupidavaks kõrgele töötemperatuurile ja -rõhule ning võimaldavad sellega seoses saavutada suuremat auru-/põlemisprotsessi kasutegurit
                              
                              
                                 Kohaldatav üksnes uue seadme korral
                              
                           
                                 r.
                              
                              
                                 Auruturbiini täiustamine
                              
                              
                                 Hõlmab niisuguseid meetodeid nagu keskmise rõhuga auru temperatuuri ja rõhu tõstmine, madalrõhuturbiini lisamine ning turbiini rootorilabade geomeetria muutmine
                              
                              
                                 Kohaldatavust võivad piirata nõudlus, auru olek ja/või seadme piiratud tööiga
                              
                           
                                 s.
                              
                              
                                 Auru superkriitiline ja ultrasuperkriitiline olek
                              
                              
                                 Niisuguse aurukontuuri, sealhulgas auru taaskuumutussüsteemi kasutamine, kus aur võib superkriitilise oleku saavutamiseks ületada rõhu 220,6 baari ja temperatuuri 374 °C ning ultrasuperkriitilise oleku saavutamiseks ületada 250–300 baari ja temperatuuri 580–600 °C
                              
                              
                                 Kohaldatav ainult uute vähemalt 600 MWth üksuste korral, mida käitatakse vähemalt 4 000  tundi aastas.
                                 Ei ole kohaldatav, kui üksuse ülesanne on töötleva tööstuse tarbeks madala temperatuuri ja/või rõhuga auru tootmine.
                                 Ei ole kohaldatav soojus- ja elektrienergia koostootmisrežiimis auru tootva gaasiturbiini ja mootori korral.
                                 Biomassi põletamise üksuses võib teatava biomassi korral kasutamist piirata kõrgel temperatuuril toimuv korrosioon
                              
                           
               1.5.   Vee tarbimine ja vetteheide
         
         
                  
                     PVT 13.
                  
                  
                     Vee tarbimise ja heitveekoguse vähendamiseks on PVT kasutada ühte või mõlemat allpool esitatud meetodit.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Vee ringlussevõtt
                              
                              
                                 Seadme jääkvesi, kaasa arvatud äravoolavat sademevett kasutatakse uuesti muudel eesmärkidel. Ringlussevõtu määr on piiratud vastuvõtva vooluveekogu kvaliteedinõuetega ja seadme veebilansiga
                              
                              
                                 Ei kasutata jahutussüsteemide reovee korral, kui see sisaldab veetöötluskemikaale ja/või suures kontsentratsioonis mereveest pärit sooli
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Kuiva koldetuha käitlemine
                              
                              
                                 Kuiv ja kuum koldetuhk kukub ahjust mehaanilisse konveiersüsteemi ja jahtub ümbritseva õhu toimel. Protsessi käigus vett ei kasutata.
                              
                              
                                 Kohaldatav ainult tahkekütuseid põletava seadme korral.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimise puhul võib esineda tehnilisi piiranguid
                              
                           
               
                  
                     PVT 14.
                  
                  
                     Saastumata reovee saastumise vältimiseks ja vetteheite vähendamiseks on PVT reoveevoogude eraldamine ja nende eraldi töötlemine olenevalt saasteainete sisaldusest.
                     
                        Kirjeldus
                     
                     Reoveevood, mis tavaliselt eraldatakse ja eraldi töödeldakse, hõlmavad pindmist äravooluvett, jahutusvett ja suitsugaasitöötlusest pärit reovett.
                     
                        Kohaldatavus
                     
                     Kohaldatavus võib olemasoleva seadme korral olla piiratud äravoolusüsteemi konfiguratsiooni tõttu.
                  
               
                  
                     PVT 15.
                  
                  
                     Suitsugaasitöötlusest pärit saasteainete vetteheite vähendamiseks on PVT allpool kirjeldatud meetodite asjakohase kombinatsiooni kasutamine ning lahjenemise vältimiseks sekundaarmeetodite kasutamine allikale võimalikult lähedal.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Tüüpilised saasteained, mille heidet välditakse/vähendatakse
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 Primaarmeetodid
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Optimeeritud põlemine (vt PVT 6) ja suitsugaasi töötlemise süsteemid (nt selektiivne katalüütiline või mittekatalüütiline taandamine, vt PVT 7)
                              
                              
                                 Orgaanilised ühendid, ammoniaak (NH3)
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 Sekundaarmeetodid (29)
                                 
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Adsorbeerimine aktiivsöele
                              
                              
                                 Orgaanilised ühendid, elavhõbe (Hg)
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Aeroobne bioloogiline töötlemine
                              
                              
                                 Biolagunevad orgaanilised ühendid, ammoonium (NH4
                                    +)
                              
                              
                                 Üldkohaldatav orgaaniliste ühendite töötlemiseks. Kloriidide suure kontsentratsiooni (st ligikaudu 10 g/l) korral võib ammooniumi (NH4
                                    +) aeroobne bioloogiline töötlemine osutuda võimatuks.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Anoksiline/anaeroobne bioloogiline töötlemine
                              
                              
                                 Elavhõbe (Hg), nitraat (NO3
                                    –), nitrit (NO2
                                    –)
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Koagulatsioon ja helvestamine
                              
                              
                                 Hõljuvaine
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Kristallimine
                              
                              
                                 Metallid ja poolmetallid, sulfaat (SO4
                                    2–), fluoriid (F–)
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Filtrimine (nt liivfiltrimine, ultrafiltrimine, mikrofiltrimine)
                              
                              
                                 Hõljuvaine, metallid
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Flotatsioon
                              
                              
                                 Hõljuvaine, vaba õli
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 Ioonivahetus
                              
                              
                                 Metallid
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 j.
                              
                              
                                 Neutraliseerimine
                              
                              
                                 Happed, leelised
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 k.
                              
                              
                                 Oksüdeerimine
                              
                              
                                 Sulfiid (S2–), sulfit (SO3
                                    2–)
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 l.
                              
                              
                                 Sadestamine
                              
                              
                                 Metallid ja poolmetallid, sulfaat (SO4
                                    2–), fluoriid (F–)
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 m.
                              
                              
                                 Setitamine
                              
                              
                                 Hõljuvaine
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 n.
                              
                              
                                 Läbipuhumine
                              
                              
                                 Ammoniaak (NH3)
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           PVTga saavutatavad heitetasemed on esitatud otseheite kohta heite käitisest vastuvõtvasse veekogusse väljumise kohas.
                     
                        Tabel 1
                     
                     
                        PVTga saavutatavad heitetasemed suitsugaasi puhastamisel tekkinud otseheite korral vastuvõtvasse veekogusse
                     
                     
                                 Aine/näitaja
                              
                              
                                 PVTga saavutatavad heitetasemed
                              
                           
                                 Ööpäeva keskmine
                              
                           
                                 Orgaanilise süsiniku üldsisaldus
                              
                              
                                 20–50 mg/l (30)
                                     (31)
                                     (32)
                                 
                              
                           
                                 Keemiline hapnikutarve (KHT)
                              
                              
                                 60–150 mg/l (30)
                                     (31)
                                     (32)
                                 
                              
                           
                                 Hõljuvaine kokku (TSS)
                              
                              
                                 10–30 mg/l
                              
                           
                                 Fluoriid (F–)
                              
                              
                                 10–25 mg/l (32)
                                 
                              
                           
                                 Sulfaat (SO4
                                    2–)
                              
                              
                                 1,3–2,0 g/l (32)
                                     (33)
                                     (34)
                                     (35)
                                 
                              
                           
                                 Kergesti vabanev sulfiid (S2–)
                              
                              
                                 0,1–0,2 mg/l (32)
                                 
                              
                           
                                 Sulfit (SO3
                                    2–)
                              
                              
                                 1–20 mg/l (32)
                                 
                              
                           
                                 Metallid ja poolmetallid
                              
                              
                                 As
                              
                              
                                 10–50 μg/l
                              
                           
                                 Cd
                              
                              
                                 2–5 μg/l
                              
                           
                                 Cr
                              
                              
                                 10–50 μg/l
                              
                           
                                 Cu
                              
                              
                                 10–50 μg/l
                              
                           
                                 Hg
                              
                              
                                 0,2–3 μg/l
                              
                           
                                 Ni
                              
                              
                                 10–50 μg/l
                              
                           
                                 Pb
                              
                              
                                 10–20 μg/l
                              
                           
                                 Zn
                              
                              
                                 50–200 μg/l
                              
                           
               1.6.   Jäätmekäitlus
         
         
                  
                     PVT 16.
                  
                  
                     Põlemis- ja/või gaasistamisprotsessil ning heitevähendusmeetodite kasutamisel tekkivate ja kõrvaldamisele saadetavate jäätmete koguse vähendamiseks on PVT korraldada töö selliselt, et viia tähtsuse järjekorras ja olelusringil põhinevat lähenemisviisi järgides maksimumini:
                     
                                 a.
                              
                              
                                 jäätmetekke vältimine, nt nende jääkide osakaalu suurendamine, mis on kasutatavad kõrvalsaadustena;
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 jäätmete ettevalmistamine korduskasutuseks, nt vastavalt konkreetsetele nõutavatele kvaliteedikriteeriumidele;
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 jäätmete ringlussevõtt;
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 muu jäätmete/jääkide taaskasutamine (nt energia taaskasutus).
                              
                           Selleks tuleb rakendada näiteks järgmiste meetodite asjakohast kombinatsiooni.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Kipsi saamine kõrvalsaadusena
                              
                              
                                 Suitsugaasi märgväävlitustamisel tekkivate kaltsiumipõhiste jääkide kvaliteedi optimeerimine nii, et neid jääke saab kasutada kaevandatava kipsi asemel (nt toorainena kipsplaatide tootmises). Saadud kipsi puhtust mõjutab suitsugaasi märgväävlitustamisel kasutatava lubjakivi kvaliteet
                              
                              
                                 Üldkohaldatav, arvestades piirangutega, mida seavad kipsi nõutav kvaliteet, konkreetse kasutuseesmärgiga seotud tervisekaitsenõuded ja turutingimused
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Jääkide ringlussevõtt või taaskasutus ehitussektoris
                              
                              
                                 Jääkide (nt poolkuival väävlitustamisel tekkivad jäägid, lendtuhk, koldetuhk) ringlussevõtt või taaskasutamine ehitusmaterjalina (nt teede ehitamisel, liiva asendajana betooni valmistamisel või tsemenditööstuses)
                              
                              
                                 Üldkohaldatav, arvestades piirangutega, mida seavad materjali konkreetse kasutuseesmärgiga seotud nõutav kvaliteet (nt füüsikalised omadused, kahjulike ainete sisaldus) ja turul valitsevad tingimused
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Energia taaskasutus jäätmete kasutamisega kütusesegus
                              
                              
                                 Kivisöe, pruunsöe, raske kütteõli, turba või biomassi põletamisel tekkivas süsinikurohkes tuhas ja setetes sisalduvat jääkenergiat saab taaskasutada näiteks jääke kütuse hulka segades
                              
                              
                                 Üldkohaldatav, kui jäätmed kütusesegus ei riku seadmeid ja kütuse suunamine põlemiskambrisse on tehniliselt teostatav
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Kasutatud katalüsaatori regenereerimine
                              
                              
                                 Katalüsaatori regenereerimine (nt selektiivse taandamise katalüsaatori puhul kuni neli korda) taastab osaliselt või täielikult esialgse toimivuse, pikendades katalüsaatori kasutusaega mitmekümne aasta võrra. Kasutatud katalüsaatori regenereerimine on osa katalüsaatori käitlemise süsteemist.
                              
                              
                                 Kohaldatavust võivad piirata katalüsaatori mehaaniline seisund ning nõutav toimivus seoses NOx-i ja NH3 heite ohjamisega.
                              
                           
               1.7.   Mürateke
         
         
                  
                     PVT 17.
                  
                  
                     Müratekke vähendamiseks on PVT ühe või mitme allpool esitatud meetodi kasutamine.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Töökorralduslikud meetmed
                              
                              
                                 Need hõlmavad järgmist:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             seadmete kontrolli ja hoolduse parandamine;
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             võimaluse korral kinniste ruumide uste ja akende sulgemine;
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             seadmete käitamine kogenud töötajate poolt;
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             võimaluse korral öösel mürarohke tegevuse vältimine;
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             hooldustööde käigus mürataseme kontrollimise nõue.
                                          
                                       
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Vähest müra tekitavad seadmed
                              
                              
                                 Siia hulka võivad kuuluda kompressorid, pumbad ja plaadid
                              
                              
                                 Üldkohaldatav ainult juhul, kui hangitakse uus seade või asendatakse vana seade
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Müra tõkestamine
                              
                              
                                 Müra levikut saab vähendada, kui seada tõkked müraallika ja vastuvõtja vahele. Asjakohasteks tõketeks võivad olla kaitseseinad, vallid ja hooned
                              
                              
                                 Üldkohaldatav uue seadme korral Olemasoleva seadme korral võib müratõkete paigaldamist piirata ruumipuudus
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Müratõrjeseadmed
                              
                              
                                 Need hõlmavad järgmist:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             müravähendid;
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             seadmete isoleerimine;
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             mürarohke seadme sulgemine kinnisesse ruumi;
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             hoonete helikindluse suurendamine.
                                          
                                       
                              
                                 Kohaldatavust võib piirata ruumipuudus
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Seadmete ja ehitiste sobiv paigutus
                              
                              
                                 Müra saab vähendada, kui suurendatakse vahemaad müraallika ja vastuvõtja vahel ning kasutatakse hooneid müraekraanina
                              
                              
                                 Üldkohaldatav uue seadme korral Olemasoleva seadme korral võib tootmisüksuste ümberpaigutamist piirata ruumipuudus või ülemäärased kulutused
                              
                           
               2.   PVT-JÄRELDUSED TAHKEKÜTUSTE PÕLETAMISE KOHTA
         2.1.   PVT-järeldused kivi- ja pruunsöe põletamise kohta
         
         Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad kivi- ja/või pruunsöe põletamise korral. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
         2.1.1.   Üldine keskkonnatoime
         
         
                  
                     PVT 18.
                  
                  
                     Kivi- ja/või pruunsöe põletamise üldise keskkonnatoime parandamiseks on lisaks PVTle 6 PVT järgmise meetodi kasutamine.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Ühendatud põlemisprotsess, mis tagab katla kõrge kasuteguri ja hõlmab NOX-i heite vähendamise primaarmeetodid (nt õhu astmeline lisamine, kütuse astmeline lisamine, vähe lämmastikoksiide tekitava põleti kasutamine ja/või suitsugaasi ringlus)
                              
                              
                                 Sellist ühendamist võimaldavad põlemisprotsessid nagu tolmpõletus, keevkihtpõletus ja restpõletus
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
               2.1.2.   Energiatõhusus
         
         
                  
                     PVT 19.
                  
                  
                     Kivi- ja/või pruunsöe põletamise energiatõhususe suurendamiseks on PVT allpool ja PVTs 12 esitatud meetodite asjakohase kombinatsiooni kasutamine.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Kuiva koldetuha käitlemine
                              
                              
                                 Kuiv ja kuum koldetuhk kukub ahjust mehaanilisse konveiersüsteemi, suunatakse korduspõletamiseks tagasi ahju ja jahtub seejärel ümbritseva õhu toimel. Kasuliku energia taaskasutus toimub nii tuha korduspõletamisel kui ka jahutamisel
                              
                              
                                 Olemasoleva põletusüksuse moderniseerimise puhul võib esineda tehnilisi piiranguid
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 2
                     
                     
                        PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed kivi- ja/või pruunsöe põletamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme tüüp
                              
                              
                                 PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed (36)
                                     (37)
                                 
                              
                           
                                 Elektriline netokasutegur (%) (38)
                                 
                              
                              
                                 Kütuse kasutamise summaarne netokasutegur (%) (38)
                                     (39)
                                     (40)
                                 
                              
                           
                                 Uus üksus (41)
                                     (42)
                                 
                              
                              
                                 Olemasolev üksust (41)
                                     (43)
                                 
                              
                              
                                 Uus või olemasolev üksus
                              
                           
                                 Kivisöega köetav, ≥ 1 000  MWth
                                 
                              
                              
                                 45–46
                              
                              
                                 33,5–44
                              
                              
                                 75–97
                              
                           
                                 Pruunsöega köetav, ≥ 1 000  MWth
                                 
                              
                              
                                 42–44 (44)
                                 
                              
                              
                                 33,5–42,5
                              
                              
                                 75–97
                              
                           
                                 Kivisöega köetav, < 1 000  MWth
                                 
                              
                              
                                 36,5–41,5 (45)
                                 
                              
                              
                                 32,5–41,5
                              
                              
                                 75–97
                              
                           
                                 Pruunsöega köetav, < 1 000  MWth
                                 
                              
                              
                                 36,5–40 (46)
                                 
                              
                              
                                 31,5–39,5
                              
                              
                                 75–97
                              
                           
               2.1.3.   NOX-i, N2O ja CO heide õhku
         
         
                  
                     PVT 20.
                  
                  
                     Kivi- ja/või pruunsöe põletamisel tekkiva NOX-i õhkuheite vältimiseks või vähendamiseks, piirates samas heidet õhku CO ja N2O, on PVT ühe või mitme järgmise meetodi kasutamine.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Põlemisprotsessi optimeerimine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 Üldkohaldatav kombineeritult muude meetoditega
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Muude primaarsete NOx-i sisalduse vähendamise meetodite (nt õhu astmeline lisamine, kütuse astmeline lisamine, suitsugaasi ringlus, vähe lämmastikoksiide tekitava põleti kasutamine) kombineerimine
                              
                              
                                 Kõigi meetodite kirjeldus on esitatud punktis 8.3.
                                 Asjakohase primaarmeetodi või nende kombinatsiooni valikut ja toimivust võib mõjutada katla konstruktsioon
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Selektiivne mittekatalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 Saab kasutada koos läbipääsenud ammoniaagi selektiivse katalüütilise taandamisega
                              
                              
                                 Kohaldatavus võib olla piiratud niisuguse katla korral, mille suur ristlõikeala takistab NH3 ja NOx-i homogeense segu saamist.
                                 Kohaldatavus võib olla piiratud põletusseadme puhul, mida käitatakse alla 1 500  tunni aastas katla väga erinevate koormuste juures
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Selektiivne katalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Ei kohaldata < 300 MWth põletusseadme suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                                 Ei ole üldkohaldatav põletusseadme korral, mille võimsus on < 100 MWth.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas või põletusseadet võimsusega ≥ 300 MWth käitatakse alla 500 tunni aastas.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 NOX-i ja SOX-i heite vähendamise kombineeritud meetodid
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Kasutatakse juhtumipõhiselt, olenevalt kütuse omadustest ja põlemisprotsessist
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 3
                     
                     
                        PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase kivisöe ja/või pruunsöe põletamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (47)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (48)
                                     (49)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 100–150
                              
                              
                                 100–270
                              
                              
                                 155–200
                              
                              
                                 165–330
                              
                           
                                 100–300
                              
                              
                                 50–100
                              
                              
                                 100–180
                              
                              
                                 80–130
                              
                              
                                 155–210
                              
                           
                                 ≥ 300, kivi- ja/või pruunsöeküttel keevkihtkatel ja pruunsöeküttel tolmpõletuskatel
                              
                              
                                 50–85
                              
                              
                                 < 85–150 (50)
                                     (51)
                                 
                              
                              
                                 80–125
                              
                              
                                 140–165 (52)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300, kivisöeküttel tolmpõletuskatel
                              
                              
                                 65–85
                              
                              
                                 65–150
                              
                              
                                 80–125
                              
                              
                                 < 85–165 (53)
                                 
                              
                           Orienteerivalt on aasta keskmine vingugaasiheide (CO) olemasolevate põletusseadmete korral, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, ja uute põletusseadmete korral üldiselt järgmine:
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus (MWth)
                              
                              
                                 CO heite orienteeriv tase (mg/Nm3)
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 < 30–140
                              
                           
                                 ≥ 300, kivi- ja/või pruunsöeküttel keevkihtkatel ja pruunsöeküttel tolmpõletuskatel
                              
                              
                                 < 30–100 (54)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300, kivisöeküttel tolmpõletuskatel
                              
                              
                                 < 5–100 (54)
                                 
                              
                           
               2.1.4.   SOX-i, HCl-i ja HF-i heide õhku
         
         
                  
                     PVT 21.
                  
                  
                     Kivi- ja/või pruunsöe põletamisel tekkiva SOX-i, HCl-i ja HF-i õhkuheite vältimiseks või vähendamiseks on PVT ühe või mitme järgmise meetodi kasutamine.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Sorbendi sissepritsimine katlasse (ahju või keevkihti)
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Sorbendi sissepritsimine hõrenduse all olevasse gaasikäiku (duct sorbent injection, DSI)
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                                 Meetodit saab kasutada HCl-i/HF-i eemaldamiseks, kui ei kasutata spetsiaalset tehnikat suitsugaasi väävlitustamiseks korstnas
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Pihustusega kuivabsorber
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Ringleva keevkihiga kuivskraber
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Märgskraber
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                                 Meetodeid saab kasutada HCl-i/HF-i eemaldamiseks, kui ei kasutata spetsiaalset meetodit suitsugaasi väävlitustamiseks korstnas
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Suitsugaasi märgväävlitustamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                              
                              
                                 Ei rakendata põletusseadme suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                                 Meetodi kohaldamist alla 300 MWth võimsusega põletusseadme puhul ja moderniseerimist olemasoleva põletusseadme puhul, mida käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas, võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud.
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Suitsugaasi väävlitustamine mereveega
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 NOX-i ja SOX-i heite vähendamise kombineeritud meetodid
                              
                              
                                 Kasutatakse juhtumipõhiselt olenevalt kütuse omadustest ja põlemisprotsessist
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 Suitsugaasi märgväävlitustamise seadme järel paikneva gaas-gaas-soojusvaheti asendamine või eemaldamine
                              
                              
                                 Suitsugaasi märgväävlitustamise seadme järel paikneva gaas-gaas-soojusvaheti asendamine mitme toruga soojusvahetiga või suitsugaasi eemaldamine ja väljalaskmine jahutustorni või märja korstna kaudu
                              
                              
                                 Kasutatakse ainult juhul, kui suitsugaasi märgväävlitustamise ja selle järel paikneva gaas-gaas-soojusvahetiga põletusseadmetes on vaja soojusvahetit muuta või asendada
                              
                           
                                 j.
                              
                              
                                 Kütuse valimine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                                 Madala väävli- (st alates 0,1 kaaluprotsenti kuivaines), kloori- või fluorisisaldusega kütuse kasutamine
                              
                              
                                 Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika. Kohaldatavus võib olla piiratud konstruktsioonist tulenevate piirangutega, kui põletusseadmes põletatakse väga spetsiifilisi kohalikke kütuseid
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 4
                     
                     
                        PVTga saavutatav SO2 õhkuheite tase kivi- ja/või pruunsöe põletamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (55)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (56)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 150–200
                              
                              
                                 150–360
                              
                              
                                 170–220
                              
                              
                                 170–400
                              
                           
                                 100–300
                              
                              
                                 80–150
                              
                              
                                 95–200
                              
                              
                                 135–200
                              
                              
                                 135–220 (57)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300, tolmpõletuskatel
                              
                              
                                 10–75
                              
                              
                                 10–130 (58)
                                 
                              
                              
                                 25–110
                              
                              
                                 25–165 (59)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300, keevkihtkatel (60)
                                 
                              
                              
                                 20–75
                              
                              
                                 20–180
                              
                              
                                 25–110
                              
                              
                                 50–220
                              
                           Tabelis 4 sätestatud PVT-kohased ööpäeva keskmised heitetasemed ei kehti niisuguse põletusseadme puhul, mille summaarne nimisoojusvõimsus on suurem kui 300 MW, mis on konkreetselt kavandatud kohalike pruunsöekütuste põletamiseks ja mille korral on tõendatav, et tehnilis-majanduslikel põhjustel ei ole tabelis 4 esitatud PVTga saavutatavaid heitetasemeid võimalik saavutada, ning PVTga saavutatava aasta keskmise heitetaseme vahemiku ülempiir on järgmine:
                     
                                 i)
                              
                              
                                 uue suitsugaasi väävlitustamise süsteemi korral RCG × 0,01 ja maksimaalselt 200 mg/Nm3;
                              
                           
                                 ii)
                              
                              
                                 olemasoleva suitsugaasi väävlitustamise süsteemi korral RCG × 0,03 ja maksimaalselt 320 mg/Nm3,
                                 kus RCG on SO2 aasta keskmine kontsentratsioon töötlemata suitsugaasis (peatükis „Üldised kaalutlused“ esitatud standardtingimustes) SOX-i heite vähendamise süsteemi sisselaskeava juures, väljendatud hapnikusisalduse võrdlustasemel, mis on 6 mahuprotsenti O2;
                              
                           
                                 iii)
                              
                              
                                 kui suitsugaasi väävlitustamise süsteemi osana kasutatakse sorbendi sissepritsimist katlasse, võib RCG-d korrigeerida järgmiselt, võttes arvesse selle arvutusmeetodiga kaasnevat SO2 heite vähendamise tõhusust (ηΒSI): RCG (kohandat.) = RCG (mõõdetud)/(1–ηΒSI).
                              
                           
                        Tabel 5
                     
                     
                        PVTga saavutatav HCl-i ja HF-i õhkuheite tase kivi- ja/või pruunsöe põletamisel
                     
                     
                                 Saasteaine
                              
                              
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine või ühe aasta jooksul saadud proovide keskväärtus
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (61)
                                 
                              
                           
                                 HCl
                              
                              
                                 < 100
                              
                              
                                 1–6
                              
                              
                                 2–10 (62)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 1–3
                              
                              
                                 1–5 (62)
                                     (63)
                                 
                              
                           
                                 HF
                              
                              
                                 < 100
                              
                              
                                 < 1–3
                              
                              
                                 < 1–6 (64)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 < 1–2
                              
                              
                                 < 1–3 (64)
                                 
                              
                           
               2.1.5.   Tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide heide õhku
         
         
                  
                     PVT 22.
                  
                  
                     Kivi- ja/või pruunsöe põletamisel tekkiva tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide õhkuheite vähendamiseks on PVT ühe või mitme järgmise meetodi kasutamine.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Elektrifilter (ESP)
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Kottfilter
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Sorbendi sissepritsimine katlasse
                                 (ahju või keevkihti)
                              
                              
                                 Vt kirjeldused, punkt 8.5.
                                 Neid meetodeid kasutatakse peamiselt SOX-i, HCl-i ja HF-i heite vähendamiseks
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Kuiv või poolkuiv suitsugaasi väävlitustamine
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Suitsugaasi märgväävlitustamine
                              
                              
                                 Kohaldatavus vt PVT 21
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 6
                     
                     
                        PVTga saavutatav tolmu õhkuheite tase kivi- ja/või pruunsöe põletamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (65)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (66)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–18
                              
                              
                                 4–16
                              
                              
                                 4–22 (67)
                                 
                              
                           
                                 100–300
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–14
                              
                              
                                 3–15
                              
                              
                                 4–22 (68)
                                 
                              
                           
                                 300–1 000 
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–10 (69)
                                 
                              
                              
                                 3–10
                              
                              
                                 3–11 (70)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 1 000 
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–8
                              
                              
                                 3–10
                              
                              
                                 3–11 (71)
                                 
                              
                           
               2.1.6.   Elavhõbeda heide õhku
         
         
                  
                     PVT 23.
                  
                  
                     Kivi- ja/või pruunsöe põletamisel tekkiva elavhõbeda õhkuheite vältimiseks või vähendamiseks on PVT ühe või mitme järgmise meetodi kasutamine.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 Eelkõige muude saasteainete heite vähendamiseks kasutatavate meetodite kasulik kõrvaltoime
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Elektrifilter (ESP)
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                                 Elavhõbeda eemaldamise tõhusus on suurem, kui suitsugaasi temperatuur on alla 130 °C.
                                 Meetodit kasutatakse peamiselt tolmuheite vähendamiseks
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Kottfilter
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                                 Meetodit kasutatakse peamiselt tolmuheite vähendamiseks
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Kuiv või poolkuiv suitsugaasi väävlitustamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldused, punkt 8.5.
                                 Neid meetodeid kasutatakse peamiselt SOX-i, HCl-i ja HF-i heite vähendamiseks
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Suitsugaasi märgväävlitustamine
                              
                              
                                 Kohaldatavus vt PVT 21
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Selektiivne katalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 Kasutatakse ainult koos muude meetoditega, et soodustada või vähendada elavhõbeda oksüdeerimist enne järgnevat kogumist suitsugaasi väävlitustamise või tolmuärastussüsteemis.
                                 Meetodit kasutatakse peamiselt NOX-i heite vähendamiseks
                              
                              
                                 Kohaldatavus vt PVT 20
                              
                           
                                 Spetsiaalsed elavhõbedaheite vähendamise meetodid
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Süsiniksorbendi (nt aktiivsüsi või halogeenitud aktiivsüsi) sissepritsimine suitsugaasi
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                                 Üldiselt kasutatakse koos elektri- või kottfiltriga. Selle meetodi kasutamisel korral võivad olla vajalikud lisatöötlusetapid, et enne lendtuha edasist taaskasutamist eraldada elavhõbedat sisaldav süsinikufraktsioon
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Halogeenitud lisaainete kasutamine kütuses või nende sissepritsimine ahju
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav juhul, kui kütuse halogeenisisaldus on väike
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Kütuse eeltöötlus
                              
                              
                                 Kütuse pesemine ja segamine, et piirata/vähendada elavhõbedasisaldust või parandada elavhõbeda sidumist saaste vähendamise seadmetes
                              
                              
                                 Kohaldatavus eeldab kütuse iseloomustamiseks ja meetodi võimaliku tõhususe hindamiseks eeluuringu tegemist
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 Kütuse valimine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                              
                              
                                 Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 7
                     
                     
                        PVTga saavutatav elavhõbeda õhkuheite tase kivi- ja pruunsöe põletamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase (μg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine või ühe aasta jooksul saadud proovide keskväärtus
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (72)
                                 
                              
                           
                                 kivisüsi
                              
                              
                                 pruunsüsi
                              
                              
                                 kivisüsi
                              
                              
                                 pruunsüsi
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 < 1–3
                              
                              
                                 < 1–5
                              
                              
                                 < 1–9
                              
                              
                                 < 1–10
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 < 1–2
                              
                              
                                 < 1–4
                              
                              
                                 < 1–4
                              
                              
                                 < 1–7
                              
                           
               2.2.   PVT-järeldused tahke biomassi ja/või turba põletamise kohta
         
         Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad tahke biomassi ja/või turba põletamisele. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
         2.2.1.   Energiatõhusus
         
         
            Tabel 8
         
         
            PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed tahke biomassi ja/või turba põletamise puhul
         
         
                     Põletusseadme tüüp
                  
                  
                     PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed (73)
                         (74)
                     
                  
               
                     Elektriline netokasutegur (%) (75)
                     
                  
                  
                     Kütuse kasutamise summaarne netokasutegur (%) (76)
                         (77)
                     
                  
               
                     Uus üksus (78)
                     
                  
                  
                     Olemasolev üksus
                  
                  
                     Uus üksus
                  
                  
                     Olemasolev üksus
                  
               
                     Tahke biomassi ja/või turbakatel
                  
                  
                     33,5 kuni > 38
                  
                  
                     28–38
                  
                  
                     73–99
                  
                  
                     73–99
                  
               2.2.2.   NOX-i, N2O ja CO heide õhku
         
         
                  
                     PVT 24.
                  
                  
                     Tahke biomassi ja/või turba põletamisel tekkiva NOX-i õhkuheite vältimiseks või vähendamiseks, piirates samas CO ja N2O õhkuheidet, on PVT ühe või mitme järgmise meetodi kasutamine.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Põlemisprotsessi optimeerimine
                              
                              
                                 Vt kirjeldused, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Õhu astmeline lisamine
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Kütuse astmeline lisamine
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Suitsugaasi ringlus
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Selektiivne mittekatalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 Saab kasutada koos läbipääsenud ammoniaagi selektiivse katalüütilise taandamisega
                              
                              
                                 Ei kohaldata põletusseadme suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas väga erinevate koormustega.
                                 Kohaldatavus võib olla piiratud põletusseadme puhul, mida käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas väga erinevate koormustega.
                                 Kohaldatav olemasoleva põletusseadme korral, võttes arvesse sissepritsitavate reagentide puhul nõutava temperatuurivahemiku ja viibeajaga seotud piiranguid
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Selektiivne katalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 Väga leeliseliste kütuste (nt õled) kasutamisel võib vajalik olla selektiivse katalüütilise taandamise süsteemi paigaldamine tolmuheite vähendamise süsteemi järele
                              
                              
                                 Ei kohaldata põletusseadme korral, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                                 Niisuguse olemasoleva põletusseadme moderniseerimisel, mille võimsus on < 300 MWth, võivad eksisteerida majanduslikud piirangud.
                                 Ei ole üldiselt kohaldatav niisuguse olemasoleva põletusseadme korral, mille võimsus on < 100 MWth.
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 9
                     
                     
                        PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase tahke biomassi ja/või turba põletamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (79)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (80)
                                 
                              
                           
                                 50–100
                              
                              
                                 70–150 (81)
                                 
                              
                              
                                 70–225 (82)
                                 
                              
                              
                                 120–200 (83)
                                 
                              
                              
                                 120–275 (84)
                                 
                              
                           
                                 100–300
                              
                              
                                 50–140
                              
                              
                                 50–180
                              
                              
                                 100–200
                              
                              
                                 100–220
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 40–140
                              
                              
                                 40–150 (85)
                                 
                              
                              
                                 65–150
                              
                              
                                 95–165 (86)
                                 
                              
                           CO heite aasta keskmine tase on orienteerivalt järgmine:
                     
                                 —
                              
                              
                                 < 30–250 mg/Nm3 olemasoleva põletusseadme puhul, mille võimsus on 50–100 MWth ja mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, või uue põletusseadme puhul võimsusega 50–100 MWth;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 < 30–160 mg/Nm3 olemasoleva põletusseadme puhul, mille võimsus on 100–300 MWth ja mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, või uue põletusseadme puhul võimsusega 100–300 MWth;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 < 30–80 mg/Nm3 olemasoleva põletusseadme puhul, mille võimsus on ≥ 300 MWth ja mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, või uue põletusseadme puhul võimsusega ≥ 300 MWth.
                              
                           
               2.2.3.   SOX-i, HCl-i ja HF-i heide õhku
         
         
                  
                     PVT 25.
                  
                  
                     Tahke biomassi ja/või turba põletamisel tekkiva SOX-i, HCl-i ja HF-i õhkuheite vältimiseks või vähendamiseks on PVT ühe või mitme järgmise meetodi kasutamine.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Sorbendi sissepritsimine katlasse (ahju või keevkihti)
                              
                              
                                 Vt kirjeldused, punkt 8.4.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Sorbendi sissepritsimine hõrenduse all olevasse gaasikäiku (duct sorbent injection, DSI)
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Pihustusega kuivabsorber
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Ringleva keevkihiga kuivskraber
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Märgskraber
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Suitsugaasikondensaator
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Suitsugaasi märgväävlitustamine
                              
                              
                                 Ei kohaldata põletusseadme korral, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Kütuse valimine
                              
                              
                                 Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 10
                     
                     
                        PVTga saavutatav SO2 õhkuheite tase tahke biomassi ja/või turba põletamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase SO2 puhul (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (87)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (88)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 15–70
                              
                              
                                 15–100
                              
                              
                                 30–175
                              
                              
                                 30–215
                              
                           
                                 100–300
                              
                              
                                 < 10–50
                              
                              
                                 < 10–70 (89)
                                 
                              
                              
                                 < 20–85
                              
                              
                                 < 20–175 (90)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 < 10–35
                              
                              
                                 < 10–50 (89)
                                 
                              
                              
                                 < 20–70
                              
                              
                                 < 20–85 (91)
                                 
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 11
                     
                     
                        PVTga saavutatav HCl-i ja HF-i õhkuheite tase tahke biomassi ja/või turba põletamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav HCl-i heite tase (mg/Nm3) (92)
                                     (93)
                                 
                              
                              
                                 PVTga saavutatav HF-i heite tase (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine või ühe aasta jooksul saadud proovide keskväärtus
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                              
                                 Proovivõtuperioodi keskväärtus
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (94)
                                     (95)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (96)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (96)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 1–7
                              
                              
                                 1–15
                              
                              
                                 1–12
                              
                              
                                 1–35
                              
                              
                                 < 1
                              
                              
                                 < 1,5
                              
                           
                                 100–300
                              
                              
                                 1–5
                              
                              
                                 1–9
                              
                              
                                 1–12
                              
                              
                                 1–12
                              
                              
                                 < 1
                              
                              
                                 < 1
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 1–5
                              
                              
                                 1–5
                              
                              
                                 1–12
                              
                              
                                 1–12
                              
                              
                                 < 1
                              
                              
                                 < 1
                              
                           
               2.2.4.   Tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide heide õhku
         
         
                  
                     PVT 26.
                  
                  
                     Tahke biomassi ja/või turba põletamisel tekkiva tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide õhkuheite vähendamiseks on PVT ühe või mitme järgmise meetodi kasutamine.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Elektrifilter (ESP)
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Kottfilter
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Kuiv või poolkuiv suitsugaasi väävlitustamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldused, punkt 8.5.
                                 Neid meetodeid kasutatakse peamiselt SOX-i, HCl-i ja HF-i heite vähendamiseks
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Suitsugaasi märgväävlitustamine
                              
                              
                                 Kohaldatavus vt PVT 25
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Kütuse valimine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                              
                              
                                 Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 12
                     
                     
                        PVTga saavutatav tolmu õhkuheite tase tahke biomassi ja/või turba põletamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase tolmu puhul (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (97)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (98)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–15
                              
                              
                                 2–10
                              
                              
                                 2–22
                              
                           
                                 100–300
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–12
                              
                              
                                 2–10
                              
                              
                                 2–18
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–10
                              
                              
                                 2–10
                              
                              
                                 2–16
                              
                           
               2.2.5.   Elavhõbeda heide õhku
         
         
                  
                     PVT 27.
                  
                  
                     Tahke biomassi ja/või turba põletamisel tekkiva elavhõbeda õhkuheite vältimiseks või vähendamiseks on PVT ühe või mitme järgmise meetodi kasutamine.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 Spetsiaalsed elavhõbedaheite vähendamise meetodid
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Süsiniksorbendi (nt aktiivsüsi või halogeenitud aktiivsüsi) sissepritsimine suitsugaasi
                              
                              
                                 Vt kirjeldused, punkt 8.5.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Halogeenitud lisaainete kasutamine kütuses või nende sissepritsimine ahju
                              
                              
                                 Üldkohaldatav juhul, kui kütuse halogeenisisaldus on väike
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Kütuse valimine
                              
                              
                                 Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                              
                           
                                 Eelkõige muude saasteainete heite vähendamiseks kasutatavate meetodite kasulik kõrvaltoime
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Elektrifilter (ESP)
                              
                              
                                 Vt kirjeldused, punkt 8.5.
                                 Neid meetodeid kasutatakse peamiselt tolmu vähendamiseks
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Kottfilter
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Kuiv või poolkuiv suitsugaasi väävlitustamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldused, punkt 8.5.
                                 Neid meetodeid kasutatakse peamiselt SOX-i, HCl-i ja HF-i heite vähendamiseks
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Suitsugaasi märgväävlitustamine
                              
                              
                                 Kohaldatavus vt PVT 25
                              
                           PVTga saavutatav proovivõtuperioodi keskmine heitetase tahke biomassi ja/või turba põletamisel tekkiva elavhõbeda õhkuheite korral on < 1–5 μg/Nm3.
                  
               3.   PVT-JÄRELDUSED VEDELKÜTUSTE PÕLETAMISE KOHTA
         Käesolevas punktis esitatud PVT-järeldusi ei kohaldata avamereplatvormidel asuvatele põletusseadmetele; viimaseid on käsitletud punktis 4.3.
         3.1.   Raskel kütteõlil või gaasiõlil töötavad katlad
         
         Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad raskel kütteõlil või gaasiõlil töötavatele kateldele. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
         3.1.1.   Energiatõhusus
         
         
            Tabel 13
         
         
            PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed raske kütteõli ja/või gaasiõli põletamisel kateldes
         
         
                     Põletusseadme tüüp
                  
                  
                     PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed (99)
                         (100)
                     
                  
               
                     Elektriline netokasutegur (%)
                  
                  
                     Kütuse kasutamise summaarne netokasutegur (%) (101)
                     
                  
               
                     Uus üksus
                  
                  
                     Olemasolev üksus
                  
                  
                     Uus üksus
                  
                  
                     Olemasolev üksus
                  
               
                     Raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötav katel
                  
                  
                     > 36,4
                  
                  
                     35,6–37,4
                  
                  
                     80–96
                  
                  
                     80–96
                  
               3.1.2.   NOX-i ja CO heide õhku
         
         
                  
                     PVT 28.
                  
                  
                     Katlas raske kütteõli ja/või gaasiõli põletamisel tekkiva NOX-i õhkuheite vältimiseks või vähendamiseks, piirates samas CO õhkuheidet, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Õhu astmeline lisamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Kütuse astmeline põletamine
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Suitsugaasi ringlus
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Vee/auru lisamine
                              
                              
                                 Kohaldatavus on piiratud vee kättesaadavusega
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Selektiivne mittekatalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Ei kohaldata põletusseadme suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas väga erinevate koormustega.
                                 Kohaldatavus võib olla piiratud põletusseadme puhul, mida käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas väga erinevate koormustega.
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Selektiivne katalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Ei rakendata põletusseadme suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas
                                 Ei ole üldkohaldatav põletusseadme korral, mille võimsus on < 100 MWth.
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Täiustatud juhtimissüsteem
                              
                              
                                 Üldkohaldatav uute põletusseadmete puhul. Kohaldatavust võib vana põletusseadme puhul piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 Kütuse valimine
                              
                              
                                 Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 14
                     
                     
                        PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase (PVT SHT) raske kütteõli ja/või gaasiõlikatelde käitamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (102)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (103)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 75–200
                              
                              
                                 150–270
                              
                              
                                 100–215
                              
                              
                                 210–330 (104)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 45–75
                              
                              
                                 45–100 (105)
                                 
                              
                              
                                 85–100
                              
                              
                                 85–110 (106)
                                     (107)
                                 
                              
                           CO heite aasta keskmine tase on orienteerivalt järgmine:
                     
                                 —
                              
                              
                                 10–30 mg/Nm3 olemasoleva võimsusega < 100 MWth põletusseadme puhul, mida käitatakse ≥ 1 500 tundi aastas, või uue põletusseadme puhul võimsusega < 100 MWth;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 10–20 mg/Nm3 olemasoleva võimsusega ≥ 100 MWth põletusseadme puhul, mida käitatakse ≥ 1 500 tundi aastas, või uue põletusseadme puhul võimsusega ≥ 100 MWth.
                              
                           
               3.1.3.   SOX-i, HCl-i ja HF-i heide õhku
         
         
                  
                     PVT 29.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada SOX-i, HCl-i ja HF-i heidet õhku raske kütteõli ja/või gaasiõlikatelde käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Sorbendi sissepritsimine hõrenduse all olevasse gaasikäiku (duct sorbent injection, DSI)
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Pihustusega kuivabsorber
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Suitsugaasikondensaator
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Suitsugaasi märgväävlitustamine
                                 (märg-FGD)
                              
                              
                                 Põletusseadmete korral võimsusega < 300 MWth võivad selle meetodi kasutamist piirata tehnilised ja majanduslikud piirangud.
                                 Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Suitsugaasi väävlitustamine mereveega
                              
                              
                                 Põletusseadmete korral võimsusega < 300 MWth võivad selle meetodi kasutamist piirata tehnilised ja majanduslikud piirangud.
                                 Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Kütuse valimine
                              
                              
                                 Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 15
                     
                     
                        PVTga saavutatav SO2 õhkuheite tase raske kütteõli ja/või gaasiõlikatelde käitamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase SO2 puhul (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (108)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (109)
                                 
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 50–175
                              
                              
                                 50–175
                              
                              
                                 150–200
                              
                              
                                 150–200 (110)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 35–50
                              
                              
                                 50–110
                              
                              
                                 50–120
                              
                              
                                 150–165 (111)
                                     (112)
                                 
                              
                           
               3.1.4.   Tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide heide õhku
         
         
                  
                     PVT 30.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide heidet õhku raske kütteõli ja/või gaasiõlikatelde käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Elektrifilter (ESP)
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Kottfilter
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Multitsüklonid
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                                 Multitsükloneid võib kasutada kombineeritult muude tolmueemaldusmeetoditega
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Kuiv või poolkuiv suitsugaasi väävlitustamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldused, punkt 8.5.
                                 Meetodit kasutatakse peamiselt SOX-i, HCl-i ja HF-i heite vähendamiseks.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Suitsugaasi märgväävlitustamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                                 Meetodit kasutatakse peamiselt SOX-i, HCl-i ja HF-i heite vähendamiseks.
                              
                              
                                 Kohaldatavus vt PVT 29
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Kütuse valimine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                              
                              
                                 Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 16
                     
                     
                        PVTga saavutatav tolmu õhkuheite tase (PVT SHT) raske kütteõli ja/või gaasiõlikatelde käitamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase tolmu puhul (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (113)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (114)
                                 
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 2–10
                              
                              
                                 2–20
                              
                              
                                 7–18
                              
                              
                                 7–22 (115)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–10
                              
                              
                                 7–10
                              
                              
                                 7–11 (116)
                                 
                              
                           
               3.2.   Raskel kütteõlil või gaasiõlil töötavad mootorid
         
         Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad raskel kütteõlil või gaasiõlil töötavate kolbmootorite puhul. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
         Raske kütteõli ja/või gaasiõliga köetavate mootorite puhul ei pruugi NOX-i, SO2 ja tolmu heite vähendamise meetodid olla kohaldatavad mootoritele saartel, mis kuuluvad väiksesse isoleeritud süsteemi (117) või isoleeritud mikrosüsteemi (118), arvestades tehnilisi, majanduslikke ja logistilisi või taristuga seotud piiranguid, kuni need ühendatakse mandri elektrivõrkudega või luuakse juurdepääs maagaasitaristule. Selliste mootorite PVT SHT väärtusi kohaldatakse seepärast üksnes väikestes isoleeritud süsteemides või isoleeritud mikrosüsteemides alates 1. jaanuarist 2025 uute mootorite puhul ja alates 1. jaanuarist 2030 olemasolevate mootorite puhul.
         3.2.1.   Energiatõhusus
         
         
                  
                     PVT 31.
                  
                  
                     Selleks, et suurendada raskel kütteõlil või gaasiõlil töötavate kolbmootorite energiatõhusust, on PVT kasutada sobivat kombinatsiooni allpool ja PVTs 12 esitatud meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Kombineeritud tsükkel
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav uute seadmete suhtes, mida käitatakse vähemalt 1 500  tundi aastas.
                                 Kohaldatav olemasolevate seadmete suhtes, arvestades piiranguid, mis on seotud aurutsükli ülesehituse ja kasutatava ruumi suurusega.
                                 Ei kohaldata olemasolevate põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 1 500  tundi aastas.
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 17
                     
                     
                        PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed raske kütteõli ja/või gaasiõli põletamisel kolbmootorites
                     
                     
                                 Põletusseadme tüüp
                              
                              
                                 PVTga saavutatav energiatõhususe tase (119)
                                 
                              
                           
                                 Elektriline netokasutegur (%) (120)
                                 
                              
                           
                                 Uus üksus
                              
                              
                                 Olemasolev üksus
                              
                           
                                 Raskel kütteõlil või gaasiõlil töötav kolbmootor – ühetsükliline mootor
                              
                              
                                 41,5–44,5 (121)
                                 
                              
                              
                                 38,3–44,5 (121)
                                 
                              
                           
                                 Raskel kütteõlil või gaasiõlil töötav kolbmootor – kombineeritud tsükliga kolbmootor
                              
                              
                                 > 48 (122)
                                 
                              
                              
                                 PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtus puudub.
                              
                           
               3.2.2.   NOX-i, CO ja lenduvate orgaaniliste ühendite heide õhku
         
         
                  
                     PVT 32.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada NOX-i heidet õhku raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavate kolbmootorite käitamisel, on PVT kasutada üht või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Vähese NOX-i heitega põletamine diiselmootori puhul
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Heitgaasitagastus (EGR)
                              
                              
                                 Ei ole kohaldatav neljataktiliste mootorite suhtes
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Vee/auru lisamine
                              
                              
                                 Kohaldatavus on piiratud vee kättesaadavusega.
                                 Kohaldatavus võib olla piiratud, kui moderniseerimispakett ei ole kättesaadav.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Selektiivne katalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine
                              
                           
               
                  
                     PVT 33.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada CO ja lenduvate orgaaniliste ühendite heidet õhku raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavate kolbmootorite käitamisel, on PVT kasutada ühte järgmistest meetoditest või mõlemaid koos.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Põlemisprotsessi optimeerimine
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Oksüdatsioonikatalüsaatorid
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Ei rakendata põletusseadme suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas.
                                 Kohaldatavust või piirata kütuse suur väävlisisaldus.
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 18
                     
                     
                        PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase (PVT SHT) raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavate kolbmootorite käitamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (123)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (124)
                                     (125)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 115–190 (126)
                                 
                              
                              
                                 125–625
                              
                              
                                 145–300
                              
                              
                                 150–750
                              
                           Olemasoleval põletusseadmel, milles põletatakse üksnes rasket kütteõli ja mida käitatakse vähemalt 1 500 h/aastas, ja uuel üksnes rasket kütteõli kasutaval seadmel:
                     
                                 —
                              
                              
                                 on aasta keskmine CO heite tase orienteerivalt 50–175 mg/Nm3;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 on proovivõtuperioodi keskmine summaarne lenduvate orgaaniliste ühendite heide üldiselt 10–40 mg/Nm3.
                              
                           
               3.2.3.   SOX-i, HCl-i ja HF-i heide õhku
         
         
                  
                     PVT 34.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada SOX-i, HCl-i ja HF-i heidet õhku raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavate kolbmootorite käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Kütuse valimine
                              
                              
                                 Vt kirjeldused, punkt 8.4.
                              
                              
                                 Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Sorbendi sissepritsimine hõrenduse all olevasse gaasikäiku (duct sorbent injection, DSI)
                              
                              
                                 Olemasoleva põletusseadme puhul võib esineda tehnilisi piiranguid.
                                 Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Suitsugaasi märgväävlitustamine
                              
                              
                                 Põletusseadmete korral võimsusega < 300 MWth võivad selle meetodi kohaldamist piirata tehnilised ja majanduslikud piirangud.
                                 Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 19
                     
                     
                        PVTga saavutatav SO2 õhkuheite tase (PVT SHT) raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavate kolbmootorite käitamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase SO2 puhul (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (127)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (128)
                                 
                              
                           
                                 Kõik suurused
                              
                              
                                 45–100
                              
                              
                                 100–200 (129)
                                 
                              
                              
                                 60–110
                              
                              
                                 105–235 (129)
                                 
                              
                           
               3.2.4.   Tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide heide õhku
         
         
                  
                     PVT 35.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide heidet õhku raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavate kolbmootorite käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Kütuse valimine
                              
                              
                                 Vt kirjeldused, punkt 8.5.
                              
                              
                                 Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Elektrifilter (ESP)
                              
                              
                                 Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Kottfilter
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 20
                     
                     
                        PVTga saavutatav tolmu õhkuheite tase (PVT SHT) raskel kütteõlil ja/või gaasiõlil töötavate kolbmootorite käitamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase tolmu puhul (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (130)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (131)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 5–10
                              
                              
                                 5–35
                              
                              
                                 10–20
                              
                              
                                 10–45
                              
                           
               3.3.   Gaasiõlil töötavad gaasiturbiinid
         
         Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad gaasiõlil töötavate gaasiturbiinide puhul. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punkti 1.
         3.3.1.   Energiatõhusus
         
         
                  
                     PVT 36.
                  
                  
                     Selleks, et suurendada gaasiõlil töötavate gaasiturbiinide energiatõhusust, on PVT kasutada sobivat kombinatsiooni allpool ja PVTs 12 esitatud meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Kombineeritud tsükkel
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav uute seadmete suhtes, mida käitatakse vähemalt 1 500  tundi aastas.
                                 Kohaldatav olemasolevate seadmete suhtes, arvestades piiranguid, mis on seotud aurutsükli ülesehituse ja kasutatava ruumi suurusega.
                                 Ei kohaldata olemasolevate põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 1 500  tundi aastas.
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 21
                     
                     
                        PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed gaasiõlil töötavate gaasiturbiinide puhul
                     
                     
                                 Põletusseadme tüüp
                              
                              
                                 PVTga saavutatav energiatõhususe tase (132)
                                 
                              
                           
                                 Elektriline netokasutegur (%) (133)
                                 
                              
                           
                                 Uus üksus
                              
                              
                                 Olemasolev üksus
                              
                           
                                 Gaasiõlil töötav avatud tsükliga gaasiturbiin
                              
                              
                                 > 33
                              
                              
                                 25–35,7
                              
                           
                                 Gaasiõlil töötav kombineeritud tsükliga gaasiturbiin
                              
                              
                                 > 40
                              
                              
                                 33–44
                              
                           
               3.3.2.   NOX-i ja CO heide õhku
         
         
                  
                     PVT 37.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada NOX-i heidet õhku gaasiõlil töötavate gaasiturbiinide käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Vee/auru lisamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Kohaldatavus võib olla piiratud vee kättesaadavusega.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                              
                              
                                 Kohaldatav üksnes sellistele turbiinimudelitele, mille jaoks on turul kättesaadavad vähe lämmastikoksiide tekitavad põletid.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Selektiivne katalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine
                              
                           
               
                  
                     PVT 38.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada CO heidet õhku gaasiõlil töötavate gaasiturbiinide käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Põlemisprotsessi optimeerimine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Oksüdatsioonikatalüsaatorid
                              
                              
                                 Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine
                              
                           
               Orienteerivalt on NOX-i heide õhku gaasiõli põletamisel kahekütuselises gaasiturbiinis, mida kasutatakse avariiolukorras ja < 500 tundi aastas, üldiselt 145–250 mg/Nm3 ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmisena.
         3.3.3.   SOX-i ja tolmu heide õhku
         
         
                  
                     PVT 39.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada SOX-i ja tolmu heidet õhku gaasiõlil töötavate gaasiturbiinide käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Kütuse valimine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                              
                              
                                 Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid, mida võib mõjutada liikmesriigi energiapoliitika.
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 22
                     
                     
                        PVTga saavutatav SO2 ja tolmu õhkuheite tase gaasiõli põletamisel gaasiturbiinides, kaasa arvatud kahekütuselised gaasiturbiinid
                     
                     
                                 Põletusseadme tüüp
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                              
                           
                                 SO2
                                 
                              
                              
                                 Tolm
                              
                           
                                 Aasta keskmine (134)
                                 
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine (135)
                                 
                              
                              
                                 Aasta keskmine (134)
                                 
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine (135)
                                 
                              
                           
                                 Uued ja olemasolevad seadmed
                              
                              
                                 35–60
                              
                              
                                 50–66
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–10
                              
                           
               4.   PVT-JÄRELDUSED GAASILISTE KÜTUSTE PÕLETAMISE KOHTA
         4.1.   PVT-järeldused maagaasi põletamise kohta
         
         Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad maagaasi põletamisele. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1. Neid ei kohaldata avamereplatvormidel asuvatele põletusseadmetele; viimaseid on käsitletud punktis 4.3.
         4.1.1.   Energiatõhusus
         
         
                  
                     PVT 40.
                  
                  
                     Selleks, et suurendada maagaasi põletamise energiatõhusust, on PVT kasutada sobivat kombinatsiooni allpool ja PVTs 12 esitatud meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Kombineeritud tsükkel
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                              
                              
                                 Üldiselt kohaldatav uue gaasiturbiini ja mootori suhtes, välja arvatud sellised, mida käitatakse < 1 500  tundi aastas.
                                 Kohaldatav olemasoleva gaasiturbiini ja mootori suhtes, arvestades piiranguid, mis on seotud aurutsükli ülesehituse ja kasutatava ruumi suurusega.
                                 Ei kohaldata olemasoleva gaasiturbiini ja mootori suhtes, mida käitatakse < 1 500  tundi aastas.
                                 Ei kohaldata mehaanilise ajamisüsteemiga gaasiturbiini suhtes, mida käitatakse perioodilises režiimis, ulatuslike koormusemuutuste ning sagedaste käivitamiste ja seiskamistega.
                                 Ei kohaldata katelde suhtes.
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 23
                     
                     
                        PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed maagaasi põletamise puhul
                     
                     
                                 Põletusseadme tüüp
                              
                              
                                 PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed (136)
                                     (137)
                                 
                              
                           
                                 Elektriline netokasutegur (%)
                              
                              
                                 Kütuse kasutamise summaarne netokasutegur (%) (138)
                                     (139)
                                 
                              
                              
                                 Mehaanilise energia netokasutegur (%) (139)
                                     (140)
                                 
                              
                           
                                 Uus üksus
                              
                              
                                 Olemasolev üksus
                              
                              
                                 Uus üksus
                              
                              
                                 Olemasolev üksus
                              
                           
                                 Gaasimootor
                              
                              
                                 39,5–44 (141)
                                 
                              
                              
                                 35–44 (141)
                                 
                              
                              
                                 56–85 (141)
                                 
                              
                              
                                 PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtus puudub.
                              
                           
                                 Gaasikatel
                              
                              
                                 39–42,5
                              
                              
                                 38–40
                              
                              
                                 78–95
                              
                              
                                 PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtus puudub.
                              
                           
                                 Avatud tsükliga gaasiturbiin, ≥ 50 MWth
                                 
                              
                              
                                 36–41,5
                              
                              
                                 33–41,5
                              
                              
                                 PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtus puudub.
                              
                              
                                 36,5–41
                              
                              
                                 33,5–41
                              
                           
                                 Kombineeritud tsükliga gaasiturbiin (CCGT)
                              
                           
                                 CCGT, 50–600 MWth
                                 
                              
                              
                                 53–58,5
                              
                              
                                 46–54
                              
                              
                                 PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtus puudub.
                              
                              
                                 PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtus puudub.
                              
                           
                                 CCGT, ≥ 600 MWth
                                 
                              
                              
                                 57–60,5
                              
                              
                                 50–60
                              
                              
                                 PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtus puudub.
                              
                              
                                 PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtus puudub.
                              
                           
                                 Elektri ja soojuse koostootmisjaam, CCGT, 50–600 MWth
                                 
                              
                              
                                 53–58,5
                              
                              
                                 46–54
                              
                              
                                 65–95
                              
                              
                                 PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtus puudub.
                              
                           
                                 Elektri ja soojuse koostootmisjaam, CCGT, ≥ 600 MWth
                                 
                              
                              
                                 57–60,5
                              
                              
                                 50–60
                              
                              
                                 65–95
                              
                              
                                 PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtus puudub.
                              
                           
               4.1.2.   NOX-i, CO, muude lenduvate orgaaniliste ühendite kui metaan ja metaani (CH4) heide õhku
         
         
                  
                     PVT 41.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada NOX-i heidet õhku maagaasikatelde käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Õhu astmeline lisamine ja/või kütuse astmeline põletamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 Õhu astmelist lisamist rakendatakse sageli vähe lämmastikoksiide tekitavate põletite puhul
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Suitsugaasi ringlus
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Täiustatud juhtimissüsteem
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 Seda meetodit kasutatakse sageli koos muude meetoditega; < 500 tundi aastas käitatavate põletusseadmete korral võidakse kasutada ainsa meetodina.
                              
                              
                                 Kohaldatavust võib vana põletusseadme puhul piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Põletusõhu temperatuuri langetamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav, arvestades protsessi vajadustega seotud piiranguid
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Selektiivne mittekatalüütiline taandamine (SNCR)
                              
                              
                                 Ei kohaldata põletusseadme suhtes, mida käitatakse alla 500 tunni aastas väga erinevate koormustega.
                                 Kohaldatavus võib olla piiratud põletusseadme puhul, mida käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas väga erinevate koormustega.
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Selektiivne katalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                                 Ei ole üldiselt kohaldatav põletusseadmetele võimsusega < 100 MWth.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas
                              
                           
               
                  
                     PVT 42.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada NOX-i heidet õhku maagaasil töötavate gaasiturbiinide käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Täiustatud juhtimissüsteem
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 Seda meetodit kasutatakse sageli koos muude meetoditega; < 500 tundi aastas käitatavate põletusseadmete korral võidakse kasutada ainsa meetodina.
                              
                              
                                 Kohaldatavust võib vana põletusseadme puhul piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Vee/auru lisamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Kohaldatavus võib olla piiratud vee kättesaadavusega.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Vähe lämmastikoksiide tekitavad kuivpõletid
                              
                              
                                 Kohaldatavus võib olla piiratud turbiinide puhul, mille jaoks moderniseerimispakett ei ole kättesaadav või millele on paigaldatud vee/auru lisamise süsteemid
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Madalkoormuse projektilahendus
                              
                              
                                 Protsessi juhtimise ja sellekohaste vahendite kohandamine hea põlemistõhususe hoidmisele, kui nõudlus energia järele muutub, näiteks siseneva õhuvoolu juhtimise suutlikkuse parandamisega või põlemisprotsessi jagamisega sõltumatuteks põlemisetappideks
                              
                              
                                 Kohaldatavust võib piirata gaasiturbiini konstruktsioon
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Üldiselt kohaldatav lisapõletamisele soojustagastusega aurugeneraatoris (heat recovery steam generators, HRSG) kombineeritud tsükliga gaasiturbiini (CCGT) kasutavas põletusseadmes
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Selektiivne katalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                                 Ei ole üldiselt kohaldatav olemasoleva põletusseadme suhtes võimsusega < 100 MWth.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas
                              
                           
               
                  
                     PVT 43.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada NOX-i heidet õhku maagaasil töötavate mootorite käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Täiustatud juhtimissüsteem
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 Seda meetodit kasutatakse sageli koos muude meetoditega; < 500 tundi aastas käitatavate põletusseadmete korral võidakse kasutada ainsa meetodina.
                              
                              
                                 Kohaldatavust võib vana põletusseadme puhul piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Lahjasegupõletus
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 Üldkohaldatav kombineeritult selektiivse katalüütilise taandamisega
                              
                              
                                 Kohaldatakse üksnes uute gaasil töötavate mootorite suhtes
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Täiustatud lahjasegupõletus
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Kohaldatav üksnes uute süüteküünlaga mootorite puhul
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Selektiivne katalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine.
                                 Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas
                              
                           
               
                  
                     PVT 44.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada CO heidet õhku maagaasi põletamisel, on PVT tagada optimeeritud põlemine ja/või kasutada oksüdatsiooni katalüsaatoreid.
                     
                        Kirjeldus
                     
                     Vt kirjeldused, punkt 8.3.
                     
                        Tabel 24
                     
                     
                        PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase (PVT SHT) maagaasi põletamisel gaasiturbiinides
                     
                     
                                 Põletusseadme tüüp
                              
                              
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVT SHT (mg/Nm3) (142)
                                     (143)
                                 
                              
                           
                                 Aasta keskmine (144)
                                     (145)
                                 
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Avatud tsükliga gaasiturbiinid (open-cycle gas turbines, OCGT) (146)
                                     (147)
                                 
                              
                           
                                 Uus OCGT
                              
                              
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 15–35
                              
                              
                                 25–50
                              
                           
                                 Olemasolev OCGT (v.a mehaanilise ajamiga turbiinirakendused) – kõik seadmed, mida käitatakse 500 või rohkem tundi aastas
                              
                              
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 15–50
                              
                              
                                 25–55 (148)
                                 
                              
                           
                                 Kombineeritud tsükliga gaasiturbiinid (combined-cycle gas turbines, CCGT) (146)
                                     (149)
                                 
                              
                           
                                 Uus CCGT
                              
                              
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 10–30
                              
                              
                                 15–40
                              
                           
                                 Olemasolev CCGT, mille kütuse kasutamise summaarne netokasutegur on väiksem kui 75 %
                              
                              
                                 ≥ 600
                              
                              
                                 10–40
                              
                              
                                 18–50
                              
                           
                                 Olemasolev CCGT, mille kütuse kasutamise summaarne netokasutegur on 75 % või suurem
                              
                              
                                 ≥ 600
                              
                              
                                 10–50
                              
                              
                                 18–55 (150)
                                 
                              
                           
                                 Olemasolev CCGT, mille kütuse kasutamise summaarne netokasutegur on väiksem kui 75 %
                              
                              
                                 50–600
                              
                              
                                 10–45
                              
                              
                                 35–55
                              
                           
                                 Olemasolev CCGT, mille kütuse kasutamise summaarne netokasutegur on 75 % või suurem
                              
                              
                                 50–600
                              
                              
                                 25–50 (151)
                                 
                              
                              
                                 35–55 (152)
                                 
                              
                           
                                 Avatud ja kombineeritud tsükliga gaasiturbiinid
                              
                           
                                 Hiljemalt 27. novembril 2003 käikulastud gaasiturbiin või olemasolev gaasiturbiin hädaolukorras kasutamiseks, mida käitatakse < 500 tundi aastas
                              
                              
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 Puudub PVTga saavutatav heitetase (PVT SHT)
                              
                              
                                 60–140 (153)
                                     (154)
                                 
                              
                           
                                 Olemasolev mehaanilise ajamiga gaasiturbiinirakendus – kõik seadmed, mida käitatakse vähemalt 500 tundi aastas
                              
                              
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 15–50 (155)
                                 
                              
                              
                                 25–55 (156)
                                 
                              
                           Orienteerivalt on aasta keskmine vingugaasi (CO) heide iga tüüpi olemasoleva põletusseadme korral, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, ja iga tüüpi uue põletusseadme korral üldiselt järgmine:
                     
                                 —
                              
                              
                                 Uus avatud tsükliga gaasiturbiin (OCGT) võimsusega vähemalt 50 MWth: < 5–40 mg/Nm3. Seadme puhul, mille elektriline netokasutegur (EE) on suurem kui 39 %, võib selle vahemiku ülemises otsas kasutada parandustegurit [ülemine ots] × EE/39, kus EE on seadme elektriline netokasutegur või mehaaniline netokasutegur, mis on määratud ISO baaskoormuse tingimustes.
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 Olemasolev OCGT võimsusega vähemalt 50 MWth (v.a mehaanilise ajamiga turbiinirakendused): < 5–40 mg/Nm3. Olemasoleva seadme korral, mida ei saa varustada lisaseadmega NOX-i heite vähendamiseks kuivmeetodil, on selle vahemiku ülempiir üldiselt 80 mg/Nm3 või madalal koormusel töötava seadme korral 50 mg/Nm3.
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 Uus kombineeritud tsükliga gaasiturbiin (CCGT) võimsusega vähemalt 50 MWth: < 5–30 mg/Nm3. Seadme puhul, mille elektriline netokasutegur (EE) on suurem kui 55 %, võib selle vahemiku ülemises otsas kasutada parandustegurit [ülemine ots] × EE/55, kus EE on seadme elektriline netokasutegur, mis on määratud ISO baaskoormuse tingimustes.
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 Olemasolev CCGT võimsusega vähemalt 50 MWth: < 5–30 mg/Nm3. Madalal koormusel töötava seadme korral on selle vahemiku ülempiir üldiselt 50 mg/Nm3
                                 
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 Olemasolev gaasiturbiin võimsusega vähemalt 50 MWth mehaanilise ajamiga rakenduse puhul: < 5–40 mg/Nm3. Madalal koormusel töötava seadme korral on selle vahemiku ülempiir üldiselt 50 mg/Nm3.
                              
                           Kui gaasiturbiin on varustatud vähe lämmastikoksiide tekitava kuivpõletiga, kehtivad need orienteerivad PVT SHT väärtused ainult siis, kui nimetatud põleti on kasutuses.
                     
                        Tabel 25
                     
                     
                        PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase (PVT SHT) maagaasi põletamisel kateldes ja mootorites
                     
                     
                                 Põletusseadme tüüp
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine (157)
                                 
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (158)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (159)
                                 
                              
                           
                                 Katel
                              
                              
                                 10–60
                              
                              
                                 50–100
                              
                              
                                 30–85
                              
                              
                                 85–110
                              
                           
                                 Mootor (160)
                                 
                              
                              
                                 20–75
                              
                              
                                 20–100
                              
                              
                                 55–85
                              
                              
                                 55–110 (161)
                                 
                              
                           CO heite aasta keskmine tase on orienteerivalt järgmine:
                     
                                 —
                              
                              
                                 < 5–40 mg/Nm3 olemasoleva katla korral, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 < 5–15 mg/Nm3 uue katla puhul;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 < 30–100 mg/Nm3 olemasoleva mootori korral, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, ja uue mootori korral.
                              
                           
               
                  
                     PVT 45.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada metaanivabade lenduvate orgaaniliste ühendite ja metaani (CH4) heidet õhku maagaasi põletamisel lahjasegul töötavate sädesüütega gaasimootorites, on PVT tagada optimeeritud põlemine ja/või kasutada oksüdatsiooni katalüsaatoreid.
                     
                        Kirjeldus
                     
                     Vt kirjeldused, punkt 8.3. Oksüdatsiooni katalüsaatorid ei ole tõhusad selliste küllastunud süsivesinike heite vähendamisel, milles on vähem kui neli süsinikuaatomit.
                     
                        Tabel 26
                     
                     
                        PVTga saavutatav formaldehüüdi ja CH4 õhkuheite tase (PVT SHT) maagaasi põletamisel lahjasegul töötavates sädesüütega gaasimootorites
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Formaldehüüd
                              
                              
                                 CH4
                                 
                              
                           
                                 Proovivõtuperioodi keskväärtus
                              
                           
                                 Uus või olemasolev seade
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade
                              
                           
                                 ≥ 50
                              
                              
                                 5–15 (162)
                                 
                              
                              
                                 215–500 (163)
                                 
                              
                              
                                 215–560 (162)
                                     (163)
                                 
                              
                           
               4.2.   PVT-järeldused raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamise kohta
         
         Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad raua- ja terasetööstuse protsessigaaside (kõrgahjugaas, koksiahjugaas, hapnikkonverteri gaas) põletamise kohta kas üksikult, kombineeritult või koos muude gaasiliste ja/või vedelate kütustega. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
         4.2.1.   Energiatõhusus
         
         
                  
                     PVT 46.
                  
                  
                     Selleks, et suurendada raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamise energiatõhusust, on PVT kasutada sobivat kombinatsiooni allpool ja PVTs 12 esitatud meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Protsessigaaside juhtimise süsteem
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                              
                              
                                 Kohaldatav üksnes integreeritud terasetehaste suhtes
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 27
                     
                     
                        PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel kateldes
                     
                     
                                 Põletusseadme tüüp
                              
                              
                                 PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed (164)
                                     (165)
                                 
                              
                           
                                 Elektriline netokasutegur (%)
                              
                              
                                 Kütuse kasutamise summaarne netokasutegur (%) (166)
                                 
                              
                           
                                 Olemasolev mitmekütuseline gaasipõletuskatel
                              
                              
                                 30–40
                              
                              
                                 50–84
                              
                           
                                 Uus mitmekütuseline gaasipõletuskatel (167)
                                 
                              
                              
                                 36–42,5
                              
                              
                                 50–84
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 28
                     
                     
                        PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel kombineeritud tsükliga gaasiturbiinis (CCGT)
                     
                     
                                 Põletusseadme tüüp
                              
                              
                                 PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed (168)
                                     (169)
                                 
                              
                           
                                 Elektriline netokasutegur (%)
                              
                              
                                 Kütuse kasutamise summaarne netokasutegur (%) (170)
                                 
                              
                           
                                 Uus üksus
                              
                              
                                 Olemasolev üksus
                              
                           
                                 Elektri ja soojuse koostootmisjaam, CCGT
                              
                              
                                 > 47
                              
                              
                                 40–48
                              
                              
                                 60–82
                              
                           
                                 CCGT
                              
                              
                                 > 47
                              
                              
                                 40–48
                              
                              
                                 PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtus puudub.
                              
                           
               4.2.2.   NOX-i ja CO heide õhku
         
         
                  
                     PVT 47.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada NOX-i heidet õhku raua- ja terasetööstuse protsessigaasidega köetava katla käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 Erikonstruktsiooniga, olenevalt kütuse tüübist eri ridadesse paigaldatud, või mitme kütuse põletamiseks (nt mitu spetsiaalset düüsi eri kütuste põletamiseks või koos kütuste eelsegu valmistamisega) vajalike erifunktsioonidega vähe lämmastikoksiide tekitavad põletid
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Õhu astmeline lisamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Kütuse astmeline põletamine
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Suitsugaasi ringlus
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Protsessigaaside juhtimise süsteem
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav nende piirangute raames, mis on seotud eri kütusetüüpide kättesaadavusega.
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Täiustatud juhtimissüsteem
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 Seda meetodit kasutatakse koos muude meetoditega.
                              
                              
                                 Kohaldatavust võib vana põletusseadme puhul piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Selektiivne mittekatalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Selektiivne katalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                                 Ei ole üldiselt kohaldatav põletusseadmele võimsusega < 100 MWth.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine ja põletusseadme konfiguratsioon.
                              
                           
               
                  
                     PVT 48.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada NOX-i heidet õhku raua- ja terasetööstuse protsessigaasidega köetavate kombineeritud tsükliga gaasiturbiini käitamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Protsessigaaside juhtimise süsteem
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav nende piirangute raames, mis on seotud eri kütusetüüpide kättesaadavusega.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Täiustatud juhtimissüsteem
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 Seda meetodit kasutatakse koos muude meetoditega.
                              
                              
                                 Kohaldatavust võib vana põletusseadme puhul piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Vee/auru lisamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 Kahekütuselistes gaasiturbiinides, milles raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel kasutatakse vähe lämmastikoksiide tekitavat kuivpõletit, kasutatakse maagaasi põletamisel tavaliselt vee/auru lisamist.
                              
                              
                                 Kohaldatavus võib olla piiratud vee kättesaadavusega.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Vähe lämmastikoksiide tekitavad kuivpõletid
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 Vähe lämmastikoksiide tekitav kuivpõleti, millega põletatakse raua- ja terasetööstuse protsessigaase, erineb põletist, mida kasutatakse üksnes maagaasi põletamiseks.
                              
                              
                                 Kasutatakse piirangutega, mis on seotud raua- ja terasetööstuse protsessigaaside, näiteks koksiahjugaasi reaktsioonivõimega.
                                 Kohaldatavus võib olla piiratud turbiinide puhul, mille jaoks moderniseerimispakett ei ole kättesaadav või millele on paigaldatud vee/auru lisamise süsteemid
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Kohaldatav üksnes lisapõletamisele soojustagastusega aurugeneraatoris (heat recovery steam generator, HRSG) kombineeritud tsükliga gaasiturbiini (CCGT) kasutavas põletusseadmes
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Selektiivne katalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine
                              
                           
               
                  
                     PVT 49.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada CO heidet õhku raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Põlemisprotsessi optimeerimine
                              
                              
                                 Vt kirjeldused, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Oksüdatsioonikatalüsaatorid
                              
                              
                                 Kohaldatav üksnes kombineeritud tsükliga gaasiturbiini (CCGT) suhtes.
                                 Kohaldatavust võivad piirata ruumipuudus, koormusega seotud nõuded ja kütuse suur väävlisisaldus.
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 29
                     
                     
                        PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase (PVT SHT) 100 % raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme tüüp
                              
                              
                                 O2 võrdlustase (mahuprotsent)
                              
                              
                                 PVT SHT (mg/Nm3) (171)
                                 
                              
                           
                                 Aasta keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Uus katel
                              
                              
                                 3
                              
                              
                                 15–65
                              
                              
                                 22–100
                              
                           
                                 Olemasolev katel
                              
                              
                                 3
                              
                              
                                 20–100 (172)
                                     (173)
                                 
                              
                              
                                 22–110 (172)
                                     (174)
                                     (175)
                                 
                              
                           
                                 Uus CCGT
                              
                              
                                 15
                              
                              
                                 20–35
                              
                              
                                 30–50
                              
                           
                                 Olemasolev CCGT
                              
                              
                                 15
                              
                              
                                 20–50 (172)
                                     (173)
                                 
                              
                              
                                 30–55 (175)
                                     (176)
                                 
                              
                           CO heite aasta keskmine tase on orienteerivalt järgmine:
                     
                                 —
                              
                              
                                 < 5–100 mg/Nm3 olemasoleva katla korral, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 < 5–35 mg/Nm3 uue katla korral;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 < 5–20 mg/Nm3 olemasoleva CCGT korral, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, või uue CCGT korral.
                              
                           
               4.2.3.   SOX-i heide õhku
         
         
                  
                     PVT 50.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada SOX-i heidet õhku raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Protsessigaaside juhtimise süsteem ja abikütuste valimise võimalused
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.2.
                                 Kuivõrd seda võimaldavad raua- ja terasetootmise tingimused, kasutatakse maksimaalselt järgmist:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             kütuste hulgas peaks enamiku moodustama madala väävlisisaldusega kõrgahjugaas;
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             selline kütuste segu, mille keskmine väävlisisaldus on madal, nt üksikprotsessidest pärinevad väga madala väävlisisaldusega kütused:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         kõrgahjugaas väävlisisaldusega < 10 mg/Nm3;
                                                      
                                                   
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         koksiahjugaas väävlisisaldusega < 00 mg/Nm3;
                                                      
                                                   
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             ja abikütused, nagu:
                                             
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         maagaas;
                                                      
                                                   
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         vedelkütused väävlisisaldusega mitte üle 0,4 % (kateldes).
                                                      
                                                   
                                       Suure väävlisisaldusega kütuste kasutamine piiratud koguses.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav nende piirangute raames, mis on seotud eri kütusetüüpide kättesaadavusega.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Koksiahjugaasi eeltöötlemine raua- ja terasetootmisettevõttes
                              
                              
                                 Kasutatakse ühte järgmistest meetoditest:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             väävlitustamine absorptsioonisüsteemidega;
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             oksüdatiivne märgväävlitustamine
                                          
                                       
                              
                                 Kohaldatav üksnes koksiahjugaasi põletamise seadmete puhul
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 30
                     
                     
                        PVTga saavutatav SO2-i õhkuheite tase (PVT SHT) 100 % raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme tüüp
                              
                              
                                 O2 võrdlustase (%)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase SO2 puhul (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine (177)
                                 
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine (178)
                                 
                              
                           
                                 Uus või olemasolev katel
                              
                              
                                 3
                              
                              
                                 25–150
                              
                              
                                 50–200 (179)
                                 
                              
                           
                                 Uus või olemasolev CCGT
                              
                              
                                 15
                              
                              
                                 10–45
                              
                              
                                 20–70
                              
                           
               4.2.4.   Tolmu heide õhku
         
         
                  
                     PVT 51.
                  
                  
                     Selleks, et vähendada tolmu heidet õhku raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Kütuse valimine/juhtimine
                              
                              
                                 Kasutatakse protsessigaaside ja abikütuste segu, mille keskmine tolmu- või tuhasisaldus on väike
                              
                              
                                 Üldkohaldatav nende piirangute raames, mis on seotud eri kütusetüüpide kättesaadavusega.
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Kõrgahjugaasi eeltöötlemine raua- ja terasetootmisettevõttes
                              
                              
                                 Kasutatakse üht või mitut tolmuärastusvahendit (deflektor, tolmupüüdur, tsüklon, elektrifilter) ja/või järgnevat tolmuvähendusmeetodit (Venturi skraber, restskraber, rõngasskraber, märgelektrifilter, desintegraator)
                              
                              
                                 Kohaldatav üksnes kõrgahjugaasi põletamise korral
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Hapnikkonverteri gaasi eeltöötlemine raua- ja terasetootmisettevõttes
                              
                              
                                 Tolmuärastuse kuiv- (nt elektrifilter või kottfilter) või märgmeetodi (märgelektrifilter või skraber) kasutamine. Lähem kirjeldus on esitatud raua- ja terasetootmise BREF-dokumendis
                              
                              
                                 Kohaldatav üksnes konverterigaasi põletamise korral
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Elektrifilter (ESP)
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                              
                              
                                 Kohaldatav üksnes põletusseadme puhul, kus suure osa põletatavast kütusest moodustavad suure tuhasisaldusega abikütused
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Kottfilter
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 31
                     
                     
                        PVTga saavutatav tolmu õhkuheite tase (PVT SHT) 100 % raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletamisel
                     
                     
                                 Põletusseadme tüüp
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase tolmu puhul (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine (180)
                                 
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine (181)
                                 
                              
                           
                                 Uus või olemasolev katel
                              
                              
                                 2–7
                              
                              
                                 2–10
                              
                           
                                 Uus või olemasolev CCGT
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–5
                              
                           
               4.3.   PVT-järeldused gaas- ja/või vedelkütuste põletamise kohta avamereplatvormidel
         
         Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad gaas- ja/või vedelkütuste põletamisele avamereplatvormidel. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
         
                  
                     PVT 52.
                  
                  
                     Selleks, et parandada avamereplatvormidel gaas- ja/või vedelkütuste põletamise üldist keskkonnamõju, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Protsessi optimeerimine
                              
                              
                                 Protsessi optimeeritakse selleks, et vähendada nõutavat mehaanilist võimsust
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Rõhukaod võetakse kontrolli alla
                              
                              
                                 Sisselaske- ja heitgaaside väljalaskesüsteeme optimeeritakse nii, et rõhukaod oleksid püsivalt võimalikult väikesed
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Kütuse etteande juhtimine
                              
                              
                                 Laadimispunktides käitatakse mitut sellist generaatorit või kompressorit, mis vähendavad heiteid
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Viiakse miinimumini nn pöörlev reserv
                              
                              
                                 Kui käitamisel kasutatakse pöörlevat reservi töökindluse kaalutlustel, siis viiakse miinimumini lisaturbiinide arv, välja arvatud erandjuhud
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Kütuse valimine
                              
                              
                                 Kütusena kasutatakse gaasi, mis pärineb hästi reguleeritud nafta- või gaasiprotsessist, mis tagab kütuse põlemisprotsessi oluliste näitajate, nt kütteväärtuse miinimumvahemiku ja vähima väävliühendite sisalduse, et viia miinimumini SO2 moodustumine. Vedelate destillaatkütuste puhul eelistatakse madala väävlisisaldusega kütuseid
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Sissepritse ajastus
                              
                              
                                 Mootorites optimeeritakse sissepritse ajastus
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Soojustagastus
                              
                              
                                 Gaasiturbiini/-mootori heitgaaside kasutamine kütmisvajaduste rahuldamiseks platvormil
                              
                              
                                 Üldkohaldatav uue põletusseadme puhul.
                                 Olemasoleva põletusseadme korral võib kohaldamist piirata soojusenergia nõudluse tase ja põletusseadme konstruktsioon (ruumipiirangud)
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Mitme gaasi-/naftavälja elektrivarustuse ühendamine
                              
                              
                                 Keskse toiteallika kasutamine mitmel eri gaasi-/naftaväljal asuva osaleva platvormi varustamiseks
                              
                              
                                 Kohaldatavus võib olla piiratud, sõltuvalt eri gaasi-/naftaväljade asukohast ja osalevate platvormide töö korraldusest, sealhulgas tootmise planeerimise, alustamise ja lõpetamise ajakavade ühitatavusest.
                              
                           
               
                  
                     PVT 53.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada NOX-i heidet õhku avamereplatvormidel gaasilise ja/või vedelkütuse põletamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Täiustatud juhtimissüsteem
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Kohaldatavust võib vana põletusseadme puhul piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Vähe lämmastikoksiide tekitavad kuivpõletid
                              
                              
                                 Kohaldatav uutele (standardvarustusega) gaasiturbiinidele, arvestades piiranguid, mis on tingitud kütuse kvaliteedi erinevustest.
                                 Kohaldatavust olemasoleva gaasiturbiini puhul võivad piirata: moderniseerimispaketi olemasolu (lahjasegupõletuse jaoks), platvormi töökorralduse keerukus ja ruumi olemasolu
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Lahjasegupõletus
                              
                              
                                 Kohaldatakse üksnes uute gaasil töötavate mootorite suhtes
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                              
                              
                                 Kohaldatav üksnes katelde suhtes.
                              
                           
               
                  
                     PVT 54.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada CO heidet õhku avamereplatvormidel asuvates gaasiturbiinides gaasilise ja/või vedelkütuse põletamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Põlemisprotsessi optimeerimine
                              
                              
                                 Vt kirjeldused, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Oksüdatsioonikatalüsaatorid
                              
                              
                                 Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine ja seadmete massiga seotud piirangud.
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 32
                     
                     
                        PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase (PVT SHT) gaasiliste kütuste põletamisel avamereplatvormidel asuvates gaasiturbiinides
                     
                     
                                 Põletusseadme tüüp
                              
                              
                                 PVT SHT (mg/Nm3) (182)
                                 
                              
                           
                                 Proovivõtuperioodi keskväärtus
                              
                           
                                 Uus gaasiturbiin, milles põletatakse gaasilisi kütuseid (183)
                                 
                              
                              
                                 15–50 (184)
                                 
                              
                           
                                 Olemasolev gaasiturbiin, milles põletatakse gaasilisi kütuseid (183)
                                 
                              
                              
                                 < 50–350 (185)
                                 
                              
                           CO heite keskmine tase proovivõtuperioodil on orienteerivalt järgmine:
                     
                                 —
                              
                              
                                 avamereplatvormil gaasilisel kütusel töötava, vähemalt 1 500 tundi aastas käitatava olemasoleva gaasiturbiini puhul < 100 mg/Nm3;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 avamereplatvormil gaasilisel kütusel töötava uue gaasiturbiini puhul < 75 mg/Nm3.
                              
                           
               5.   PVT-JÄRELDUSED MITMEL KÜTUSEL TÖÖTAVATE PÕLETUSSEADMETE KOHTA
         5.1.   PVT-järeldused keemiatööstuse protsessidest saadavate kütuste põletamise kohta
         
         Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad keemiatööstuse protsessidest saadavate kütuste põletamise kohta kas üksikult, kombineeritult või koos muude gaasiliste ja/või vedelate kütustega. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
         5.1.1.   Üldine keskkonnatoime
         
         
                  
                     PVT 55.
                  
                  
                     Selleks, et parandada keemiatööstuse protsessidest saadavate kütuste kateldes põletamise üldist keskkonnatoimet, on PVT kasutada sobivat kombinatsiooni allpool ja PVTs 6 esitatud meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Keemiatööstuse protsessidest saadavate kütuste eeltöötlemine
                              
                              
                                 Kütuste põletamise üldise keskkonnatoime parandamiseks eeltöödeldakse kütuseid kas põletusseadme asukohas või mujal
                              
                              
                                 Kohaldatav piirangute raames, mis on seotud kütuse omaduste ja vaba ruumi olemasoluga
                              
                           
               5.1.2.   Energiatõhusus
         
         
            Tabel 33
         
         
            PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed keemiatööstusest saadavate kütuste põletamisel kateldes
         
         
                     Põletusseadme tüüp
                  
                  
                     PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed (186)
                         (187)
                     
                  
               
                     Elektriline netokasutegur (%)
                  
                  
                     Kütuse kasutamise summaarne netokasutegur (%) (188)
                         (189)
                     
                  
               
                     Uus üksus
                  
                  
                     Olemasolev üksus
                  
                  
                     Uus üksus
                  
                  
                     Olemasolev üksus
                  
               
                     Katlad, milles kasutatakse keemiatööstusest saadavaid vedelaid kütuseid, sealhulgas segatult raske kütteõliga ja/või muude vedelkütustega
                  
                  
                     > 36,4
                  
                  
                     35,6–37,4
                  
                  
                     80–96
                  
                  
                     80–96
                  
               
                     Katlad, milles kasutatakse keemiatööstusest saadavaid gaasilisi kütuseid, sealhulgas segatult maagaasi ja/või muude gaasiliste kütustega
                  
                  
                     39–42,5
                  
                  
                     38–40
                  
                  
                     78–95
                  
                  
                     78–95
                  
               5.1.3.   NOX-i ja CO heide õhku
         
         
                  
                     PVT 56.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada NOX-i heidet õhku, piirates samas CO heidet õhku keemiatööstusest saadavate kütuste põletamisel, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldused, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Õhu astmeline lisamine
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Kütuse astmeline lisamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 Vedelkütusesegude kasutamisel tuleb rakendada kütuse astmelist põletust, milleks on vaja spetsiaalse konstruktsiooniga põletit
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Suitsugaasi ringlus
                              
                              
                                 Vt kirjeldused, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav uue põletusseadme puhul.
                                 Kohaldatav olemasoleva põletusseadme suhtes, arvestades keemiatööstuse seadmete ohutusega seotud piiranguid
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Vee/auru lisamine
                              
                              
                                 Kohaldatavus võib olla piiratud vee kättesaadavusega.
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Kütuse valimine
                              
                              
                                 Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid ja/või protsessidest saadavate kütuste muid kasutusalasid
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Täiustatud juhtimissüsteem
                              
                              
                                 Kohaldatavust võib vana põletusseadme puhul piirata vajadus põletussüsteemi ja/või juhtimissüsteemi moderniseerimise järele
                              
                           
                                 h.
                              
                              
                                 Selektiivne mittekatalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Kohaldatav olemasoleva põletusseadme suhtes, arvestades keemiatööstuse seadmete ohutusega seotud piiranguid.
                                 Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                                 Kohaldatavus võib olla piiratud põletusseadme puhul, mida käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas sagedaste kütuse vahetuste ja erinevate koormustega.
                              
                           
                                 i.
                              
                              
                                 Selektiivne katalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Kohaldatav olemasoleva põletusseadme suhtes, arvestades piiranguid, mis on seotud gaasikäigu konfiguratsiooniga ja keemiatööstuse seadmete ohutusega.
                                 Ei kohaldata põletusseadmete suhtes, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                                 Olemasoleva põletusseadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui põletusseadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas
                                 Ei ole üldkohaldatav põletusseadme korral, mille võimsus on < 100 MWth.
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 34
                     
                     
                        PVTga saavutatav NOX-i õhkuheite tase (PVT SHT) 100-protsendiliselt keemiatööstusest pärit kütuste põletamisel kateldes
                     
                     
                                 Põletusseadmes kasutatava kütuse agregaatolek
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (190)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (191)
                                 
                              
                           
                                 Gaaside ja vedelike segu
                              
                              
                                 30–85
                              
                              
                                 80–290 (192)
                                 
                              
                              
                                 50–110
                              
                              
                                 100–330 (192)
                                 
                              
                           
                                 Ainult gaasid
                              
                              
                                 20–80
                              
                              
                                 70–100 (193)
                                 
                              
                              
                                 30–100
                              
                              
                                 85–110 (194)
                                 
                              
                           Orienteerivalt on aasta keskmine vingugaasi (CO) heide olemasoleva põletusseadme korral, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, ja uue põletusseadme korral üldiselt < 5–30 mg/Nm3.
                  
               5.1.4.   SOX-i, HCl-i ja HF-i heide õhku
         
         
                  
                     PVT 57.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada SOX-i, HCl-i ja HF-i heidet õhku keemiatööstusest pärit kütuste põletamisel kateldes, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Kütuse valimine
                              
                              
                                 See descriptions in Section 8.4
                              
                              
                                 Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid ja/või protsessidest saadavate kütuste muid kasutusalasid
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Sorbendi sissepritsimine katlasse (ahju või keevkihti)
                              
                              
                                 Kohaldatav olemasoleva põletusseadme suhtes, arvestades piiranguid, mis on seotud gaasikäigu konfiguratsiooniga ja keemiatööstuse seadmete ohutusega.
                                 Suitsugaasi märgväävlitustamist või väävlitustamist mereveega ei rakendata põletusseadme puhul, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                                 Suitsugaasi märgväävlitustamist või mereveega väävlitustamist põletusseadme puhul võimsusega alla 300 MWth ja selleks vajalikku moderniseerimist põletusseadme puhul, mida käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas, võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Sorbendi sissepritsimine hõrenduse all olevasse gaasikäiku (duct sorbent injection, DSI)
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Pihustusega kuivabsorber
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Märgskraber
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.4.
                                 Märgskraberit kasutatakse HCl-i ja HF-i kõrvaldamiseks, kui SOX-i heite vähendamiseks ei kasutata suitsugaasi märgväävlitustamist
                              
                           
                                 f.
                              
                              
                                 Suitsugaasi märgväävlitustamine (märg-FGD)
                              
                              
                                 Vt kirjeldused, punkt 8.4.
                              
                           
                                 g.
                              
                              
                                 Suitsugaasi väävlitustamine mereveega
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 35
                     
                     
                        PVTga saavutatav SO2 õhkuheite tase (PVT SHT) 100-protsendiliselt keemiatööstusest pärit kütuste põletamisel kateldes
                     
                     
                                 Põletusseadme tüüp
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine (195)
                                 
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine (196)
                                 
                              
                           
                                 Uus või olemasolev katel
                              
                              
                                 10–110
                              
                              
                                 90–200
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 36
                     
                     
                        PVTga saavutatav HCl-i ja HF-i õhkuheite tase (PVT SHT) keemiatööstusest pärit kütuste põletamisel kateldes
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                              
                           
                                 HCl
                              
                              
                                 HF
                              
                           
                                 Ühe aasta jooksul saadud proovide keskväärtus
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (197)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (197)
                                 
                              
                           
                                 < 100
                              
                              
                                 1–7
                              
                              
                                 2–15 (198)
                                 
                              
                              
                                 < 1–3
                              
                              
                                 < 1–6 (199)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 1–5
                              
                              
                                 1–9 (198)
                                 
                              
                              
                                 < 1–2
                              
                              
                                 < 1–3 (199)
                                 
                              
                           
               5.1.5.   Tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide heide õhku
         
         
                  
                     PVT 58.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide ning jälgedena esinevate ainete heidet õhku keemiatööstusest pärit kütuste põletamisel kateldes, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Elektrifilter (ESP)
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Kottfilter
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Kütuse valimine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                                 Kasutatakse keemiatööstuse protsessidest pärit kütuste ja abikütuste segu, mille keskmine tolmu- või tuhasisaldus on väike.
                              
                              
                                 Kohaldatav, arvestades eri tüüpi kütuste kättesaadavuse piiranguid ja/või protsessidest saadavate kütuste muid kasutusalasid
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Kuiv või poolkuiv suitsugaasi väävlitustamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldused, punkt 8.5.
                                 Meetodit kasutatakse peamiselt SOX-i, HCl-i ja HF-i heite vähendamiseks.
                              
                              
                                 Kohaldatavus vt PVT 57
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Suitsugaasi märgväävlitustamine
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 37
                     
                     
                        PVTga saavutatav tolmu õhkuheite tase (PVT SHT) 100-protsendiliselt keemiatööstusest pärit gaaside ja vedelike segude kütustena põletamisel kateldes
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase tolmu puhul (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (200)
                                 
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade (201)
                                 
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–15
                              
                              
                                 2–10
                              
                              
                                 2–22 (202)
                                 
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 2–5
                              
                              
                                 2–10 (203)
                                 
                              
                              
                                 2–10
                              
                              
                                 2–11 (202)
                                 
                              
                           
               5.1.6.   Lenduvate orgaaniliste ühendite ning polüklooritud dibensodioksiinide ja -furaanide (PCDD/F) heide õhku
         
         
                  
                     PVT 59.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada lenduvate orgaaniliste ühendite ning PCDD/Fi heidet õhku keemiatööstusest pärit kütuste põletamisel kateldes, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest või PVTs 6 esitatud meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Aktiivsöe lisamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                              
                              
                                 Kohaldatav üksnes põletusseadmele, milles kasutatakse klooritud ühendeid sisaldavaid keemilistest protsessidest pärit kütuseid.
                                 Selektiivse katalüütilise taandamise ja kiire jahutamise kohta vt PVT 56 ja PVT 57
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Kiire jahutamine märgskraberi/suitsugaasi kondensaatoriga
                              
                              
                                 Vt märgskraberi/suitsugaasi kondensaatori kirjeldus, punkt 8.4
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Selektiivne katalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 SCR-süsteem on kohandatud ja suurem kui selline SCR-süsteem, mida kasutatakse ainult NOX-i taandamiseks
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 38
                     
                     
                        PVTga saavutatav lenduvate orgaaniliste ühendite ja PCDD/Fi õhkuheite summaarne tase (PVT SHT) 100-protsendiliselt keemiatööstusest pärit kütuste põletamisel kateldes
                     
                     
                                 Saasteaine
                              
                              
                                 Seade
                              
                              
                                 PVTga saavutatavad heitetasemed
                              
                           
                                 Proovivõtuperioodi keskväärtus
                              
                           
                                 PCDD/F (204)
                                 
                              
                              
                                 ng I-TEQ/Nm3
                                 
                              
                              
                                 < 0,012–0,036
                              
                           
                                 Lenduva orgaanilise süsiniku üldsisaldus
                              
                              
                                 mg/Nm3
                                 
                              
                              
                                 0,6–12
                              
                           
               6.   PVT-JÄRELDUSED JÄÄTMETE KOOSPÕLETAMISE KOHTA
         Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad jäätmete koospõletamisele põletusseadmetes. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
         Kui jäätmeid põletatakse koos muu kütusega, kohaldatakse käesolevas jaos esitatud PVT SHT väärtusi kogu tekkiva suitsugaasi mahule.
         Kui jäätmeid põletatakse koos punktis 2 käsitletud kütusega, siis kehtivad punktis 2 esitatud PVT SHTd lisaks ka: i) kogu tekkiva suitsugaasi mahule ja ii) suitsugaasi mahule, mis tekib kõnealuse punktiga hõlmatud kütuse põletamisel, kusjuures kasutatakse segamisreeglit, mis on esitatud direktiivi 2010/75/EL VI lisa 4. osas, kus PVT SHT selle suitsugaasi mahu kohta, mis tekib jäätmete põletamisest, määratakse PVT 61 põhjal.
         6.1.1.   Üldine keskkonnatoime
         
         
                  
                     PVT 60.
                  
                  
                     Jäätmete põletusseadmetes koospõletamise üldise keskkonnatoime parandamiseks, stabiilsete põlemistingimuste tagamiseks ja õhkuheite vähendamiseks on PVT kasutada allpool esitatud PVTd 60 a ning kombineerida muid meetodeid, mis on esitatud PVTs 6 ja/või muid allpool esitatud meetodeid.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Jäätmete eelvastuvõtmine ja vastuvõtmine
                              
                              
                                 Igasuguste jäätmete vastuvõtmisel põletusseadmes põletamiseks rakendatakse korda, mis vastab asjaomasele PVTle, mis on esitatud jäätmekäitluse BREF-dokumendis. Vastuvõtmise kriteeriumid on sätestatud selliste olulise tähtsusega näitajate kohta nagu kütteväärtus, vee, tuha, kloori ja fluori, väävli, lämmastiku, polüklooritud bifenüülide, metallide (sealhulgas lenduvate metallide (nt Hg, Tl, Pb, Co, Se) ja mittelenduvate metallide (nt V, Cu, Cd, Cr, Ni)), fosfori ja leelise (loomsete kõrvalsaaduste kasutamisel) sisaldus.
                                 Iga jäätmekoorma puhul kasutatakse kvaliteeditagamise süsteeme, et tagada koospõletatavate jäätmete omadused ja hoida kontrolli all kindlaksmääratud olulise tähtsusega näitajaid (nt EN 15358 ohututest tahketest ainetest saadud taaskasutatava kütuse kohta)
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Jäätmete sortimine/piiramine
                              
                              
                                 Jäätmete tüüpi ja massivoogu sorditakse hoolikalt, et piirata koospõletamiseks sobivate kõige saastatumate jäätmete protsenti. Piiratakse tuha, väävli, fluori, elavhõbeda ja/või kloori sisaldust põletusseadmesse sisenevates jäätmetes.
                                 Piiratakse koospõletamisele lastavate jäätmete kogust
                              
                              
                                 Kohaldatav selliste piirangute raames, mis on seotud liikmesriigi jäätmekäitluspoliitikaga
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Jäätmete segamine põhikütusega
                              
                              
                                 Jäätmete ja peamise kütuse tõhus segamine, kuna ebaühtlane või halvasti segatud kütusevoog või ebaühtlane jaotus, mida tuleks vältida, võib mõjutada süttimist ja põlemist katlas.
                              
                              
                                 Segamine on võimalik vaid juhul, kui peamise kütuse ja jäätmete käitumine peenestamisel on sarnane või kui jäätmete kogus võrreldes peamise kütuse kogusega on väga väike
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Jäätmete kuivatamine
                              
                              
                                 Eelnev jäätmete kuivatamine enne põletuskambrisse viimist, et hoida kõrgel katla jõudlust
                              
                              
                                 Kohaldatavust võivad piirata protsessist tagasisaadava soojuse vähesus, nõutavad põletamistingimused või jäätmete niiskusesisaldus
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Jäätmete eeltöötlus
                              
                              
                                 Vt meetodid, mida on kirjeldatud jäätmekäitluse ja jäätmepõletuse BREF-dokumendis, sealhulgas jahvatamine, pürolüüs ja gaasistamine
                              
                              
                                 Vt kohaldatavust jäätmekäitluse BREF- ja jäätmepõletuse BREF-dokumendis
                              
                           
               
                  
                     PVT 61.
                  
                  
                     Jäätmete koospõletamisel põletusseadmes tekkiva heite suurenemise vältimiseks on PVT võtta asjakohased meetmed selle tagamiseks, et saasteainete heide suitsugaaside selles osas, mis tekib jäätmete koospõletamisest, ei oleks suurem kui heide, mis tekib jäätmepõletusel, kui kohaldatakse PVT-järeldusi jäätmepõletuse kohta.
                  
               
                  
                     PVT 62.
                  
                  
                     Selleks et minimeerida jäätmete põletusseadmetes koospõletamise mõju jääkide ringlussevõtule, on PVT hoida kipsi, tuha, räbu ja muude jääkide head kvaliteeti vastavalt nõuetele, mis on sätestatud nende ringlussevõtuks juhul, kui seadmes ei koospõletata jäätmeid, kasutades selleks mõnd PVTs 60 esitatud asjakohast meetodit või nende kombinatsiooni, ja/või piirates koospõletamise üksnes selliste jäätmefraktsioonidega, mille saasteainesisaldus on samasugune kui muudes põletatavates kütustes.
                  
               6.1.2.   Energiatõhusus
         
         
                  
                     PVT 63.
                  
                  
                     Jäätmete koospõletamise energiatõhususe suurendamiseks on PVT kasutada PVTs 12 ja PVTs 19 esitatud meetodite sobivat kombinatsiooni, olenevalt põhikütuse tüübist ja põletusseadme konfiguratsioonist.
                     PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed on esitatud tabelis 8 jäätmete koospõletamise kohta koos biomassi ja/või turbaga ning tabelis 2 jäätmete koospõletamise kohta koos kivi- ja/või pruunsöega.
                  
               6.1.3.   NOX-i ja CO heide õhku
         
         
                  
                     PVT 64.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada NOX-i heidet õhku, piirates samas CO ja N2O heidet õhku jäätmete põletamisel koos kivi- ja/või pruunsöega, on PVT kasutada ühte või mitut PVTs 20 esitatud meetoditest.
                  
               
                  
                     PVT 65.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada NOX-i heidet õhku, piirates samas CO ja N2O heidet õhku jäätmete põletamisel koos biomassi ja/või turbaga, on PVT kasutada ühte või mitut PVTs 24 esitatud meetoditest.
                  
               6.1.4.   SOX-i, HCl-i ja HF-i heide õhku
         
         
                  
                     PVT 66.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada SOX-i, HCl-i ja HF-i heidet õhku jäätmete põletamisel koos kivi- ja/või pruunsöega, on PVT kasutada ühte või mitut PVTs 21 esitatud meetoditest.
                  
               
                  
                     PVT 67.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada SOX-i, HCl-i ja HF-i heidet õhku jäätmete põletamisel koos biomassi- ja/või turbaga, on PVT kasutada ühte või mitut PVTs 25 esitatud meetoditest.
                  
               6.1.5.   Tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide heide õhku
         
         
                  
                     PVT 68.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide heidet õhku jäätmete põletamisel koos kivi- ja/või pruunsöega, on PVT kasutada ühte või mitut PVTs 22 esitatud meetoditest.
                     
                        Tabel 39
                     
                     
                        PVTga saavutatav metallide õhkuheite tase (PVT SHT) jäätmete põletamisel koos kivi- ja/või pruunsöega
                     
                     
                                 Põletusseadme summaarne nimisoojusvõimsus (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatavad heitetasemed
                              
                              
                                 Keskmistamise ajavahemik
                              
                           
                                 Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V (mg/Nm3)
                              
                              
                                 Cd + Tl (μg/Nm3)
                              
                           
                                 < 300
                              
                              
                                 0,005–0,5
                              
                              
                                 5–12
                              
                              
                                 Proovivõtuperioodi keskväärtus
                              
                           
                                 ≥ 300
                              
                              
                                 0,005–0,2
                              
                              
                                 5–6
                              
                              
                                 Ühe aasta jooksul saadud proovide keskväärtus
                              
                           
               
                  
                     PVT 69.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide heidet õhku jäätmete põletamisel koos biomassi ja/või turbaga, on PVT kasutada ühte või mitut PVTs 26 esitatud meetoditest.
                     
                        Tabel 40
                     
                     
                        PVTga saavutatav metallide õhkuheite tase (PVT SHT) jäätmete põletamisel koos biomassi ja/või turbaga
                     
                     
                                 PVTga saavutatavad heitetasemed
                                 (ühe aasta jooksul saadud proovide keskväärtus)
                              
                           
                                 Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V (mg/Nm3)
                              
                              
                                 Cd+Tl (μg/Nm3)
                              
                           
                                 0,075–0,3
                              
                              
                                 < 5
                              
                           
               6.1.6.   Elavhõbeda heide õhku
         
         
                  
                     PVT 70.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada elavhõbeda heidet õhku jäätmete põletamisel koos biomassi, turba, kivi- ja/või pruunsöega, on PVT kasutada ühte või mitut PVTs 23 ja PVTs 27 esitatud meetoditest.
                  
               6.1.7.   Lenduvate orgaaniliste ühendite ning polüklooritud dibensodioksiinide ja -furaanide (PCDD/F) heide õhku
         
         
                  
                     PVT 71.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada lenduvate orgaaniliste ühendite ning polüklooritud dibensodioksiinide ja -furaanide heidet õhku jäätmete põletamisel koos biomassi, turba, kivi- ja/või pruunsöega, on PVT kasutada ühte või mitut PVTs 6, PVTs 26 või allpool esitatud meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Aktiivsöe lisamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.5.
                                 See protsess põhineb saasteaine molekulide adsorbeerimisel aktiivsöele
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Kiire jahutamine märgskraberi/suitsugaasi kondensaatoriga
                              
                              
                                 Vt märgskraberi/suitsugaasi kondensaatori kirjeldus, punkt 8.4
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Selektiivne katalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 SCR-süsteem on kohandatud ja suurem kui selline SCR-süsteem, mida kasutatakse ainult NOX-i taandamiseks
                              
                              
                                 Vt kohaldatavus, PVT 20 ja PVT 24
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 41
                     
                     
                        PVTga saavutatav lenduvate orgaaniliste ühendite ja PCDD/Fi õhkuheite summaarne tase (PVT SHT) jäätmete põletamisel koos biomassi, turba, kivi- ja/või pruunsöega
                     
                     
                                 Põletusseadme tüüp
                              
                              
                                 PVTga saavutatavad heitetasemed
                              
                           
                                 PCDD/F (ng I-TEQ/Nm3)
                              
                              
                                 Lenduvaid orgaanilisi ühendeid kokku (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Proovivõtuperioodi keskväärtus
                              
                              
                                 Aasta keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva keskmine
                              
                           
                                 Biomassi, turba, kivi- ja/või pruunsöepõletusseade
                              
                              
                                 < 0,01–0,03
                              
                              
                                 < 0,1–5
                              
                              
                                 0,5–10
                              
                           
               7.   PVT-JÄRELDUSED GAASISTAMISE KOHTA
         Kui ei ole märgitud teisiti, on käesolevas punktis esitatud PVT-järeldused üldkohaldatavad kõikidele gaasistusseadmetele, mis on otse seotud põletusseadmetega, samuti IGCC seadmetele. Neid kohaldatakse lisaks üldistele PVT-järeldustele, mis on esitatud punktis 1.
         7.1.1.   Energiatõhusus
         
         
                  
                     PVT 72.
                  
                  
                     Selleks, et suurendada IGCC seadme ja gaasistusseadme energiatõhusust, on PVT kasutada üht või mitut allpool ja PVTs 12 esitatud meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Gaasistamisprotsessis vabaneva soojuse taaskasutamine
                              
                              
                                 Kuna sünteesigaas on vaja alla jahutada, et seda saaks sedasi puhastada, võib seejuures vabanevat energiat kasutada täiendava auru tootmiseks, mis suunatakse auruturbiini tööprotsessi täiendava elektri tootmiseks
                              
                              
                                 Kohaldatav üksnes IGCC seadmele ja gaasistusseadmele, mis on otse seotud katlaga, mille juures sünteesigaasi eeltöödeldakse ja milleks on vaja sünteesigaasi jahutamist
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Gaasistus- ja põletusprotsessi ühendamine
                              
                              
                                 Seadme võib projekteerida nii, et õhu juurdevoolu seade (air supply unit, ASU) ja gaasiturbiin on täielikult integreeritud, nii et kogu õhk, mis suunatakse ASU-sse, saadakse gaasiturbiini kompressorist
                              
                              
                                 Kohaldatavus on piiratud IGCC seadmetega, kuna integreeritud seade peab olema piisavalt paindlik, nii et see saaks otsekohe tarnida võrku elektrit, kui taastuvenergial töötavad elektrijaamad ei ole kättesaadavad
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Lähteaine etteandmise kuivsüsteem
                              
                              
                                 Kütuse etteandmiseks gaasistusseadmesse kasutatakse kuivsüsteemi, et suurendada gaasistusprotsessi energiatõhusust
                              
                              
                                 Üldkohaldatav uute tootmisüksuste puhul.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Gaasistamine kõrge temperatuuri ja kõrge rõhu juures
                              
                              
                                 Gaasistusmeetodit kasutatakse kõrge temperatuuri ja kõrge rõhu juures, et viia energia muundamise kasutegur maksimumini
                              
                              
                                 Üldkohaldatav uute tootmisüksuste puhul.
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Konstruktsiooni täiustamine
                              
                              
                                 Sellised konstruktsiooni täiustused, nagu:
                                 
                                             —
                                          
                                          
                                             gaasistusseadme tulekindla osa ja/või jahutussüsteemi täiustamine;
                                          
                                       
                                             —
                                          
                                          
                                             gaasi paisumisseadme installeerimine, et võtta taaskasutusse sünteesigaasi põletamise eelsel rõhu langetamisel vabanev energia
                                          
                                       
                              
                                 Üldkohaldatav IGCC seadme puhul
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 42
                     
                     
                        PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemed gaasistusseadme ja IGCC seadme puhul
                     
                     
                                 Põletusseadme konfiguratsiooni tüüp
                              
                              
                                 PVTga saavutatav energiatõhususe tase
                              
                           
                                 IGCC seadme elektriline netokasutegur (%)
                              
                              
                                 Uue või olemasoleva gaasistusseadme kütuse kasutamise summaarne netokasutegur (%)
                              
                           
                                 Uus üksus
                              
                              
                                 Olemasolev üksus
                              
                           
                                 Gaasistusseade, mis on otse seotud ilma sünteesgaasi eeltöötluseta katlaga
                              
                              
                                 PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtus puudub.
                              
                              
                                 > 98
                              
                           
                                 Gaasistusseade, mis on otse seotud sünteesgaasi eeltöötlusega katlaga
                              
                              
                                 PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtus puudub.
                              
                              
                                 > 91
                              
                           
                                 IGCC seade
                              
                              
                                 PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtus puudub.
                              
                              
                                 34–46
                              
                              
                                 > 91
                              
                           
               7.1.2.   NOX-i ja CO heide õhku
         
         
                  
                     PVT 73.
                  
                  
                     Selleks, et vältida või vähendada NOX-i heidet õhku, piirates samas CO heidet õhku IGCC seadmetest, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Põlemisprotsessi optimeerimine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Vee/auru lisamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                                 Selleks võetakse auruturbiinist ja suunatakse taaskasutusse veidi vahepealse rõhuga auru
                              
                              
                                 Kohaldatav üksnes IGCC seadme gaasiturbiini osale.
                                 Kohaldatavus võib olla piiratud vee kättesaadavusega.
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Vähe lämmastikoksiide tekitavad kuivpõletid
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Kohaldatav üksnes IGCC seadme gaasiturbiini osale.
                                 Üldkohaldatav uute IGCC seadmete puhul.
                                 Olemasolevate IGCC seadmete puhul tuleb kohaldatavust vaadelda iga üksikjuhtumi puhul eraldi, olenevalt vajaliku moderniseerimispaketi kättesaadavusest. Ei ole kohaldatav sünteesigaasile, milles vesinikku on üle 15 %.
                              
                           
                                 d.
                              
                              
                                 Sünteesigaasi lahjendamine õhu juurdevoolu seadmes (ASU) ülejääva lämmastikuga
                              
                              
                                 ASUs eraldatakse hapnik lämmastikust, et suunata gaasistusseadmesse kõrge kvaliteediga hapnikku. ASUs ülejääv lämmastik võetakse taaskasutusse, et vähendada põlemistemperatuuri gaasiturbiinis; selleks segatakse lämmastik enne põletamist sünteesigaasiga
                              
                              
                                 Kohaldatav üksnes juhul, kui gaasistamisprotsessi jaoks kasutatakse ASUd
                              
                           
                                 e.
                              
                              
                                 Selektiivne katalüütiline taandamine
                              
                              
                                 Vt kirjeldus, punkt 8.3.
                              
                              
                                 Ei kohaldata IGCC seadme suhtes, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
                                 Olemasoleva IGCC seadme moderniseerimist võib takistada vajaliku ruumi puudumine.
                                 Olemasoleva IGCC seadme moderniseerimist võivad takistada tehnilised ja majanduslikud piirangud, kui seadet käitatakse 500 kuni 1 500  tundi aastas.
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 43
                     
                     
                        PVTga saavutatavad NOX-i õhkuheite tasemed (PVT SHT) IGCC seadmest
                     
                     
                                 IGCC seadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatav heitetase (mg/Nm3)
                              
                           
                                 Aasta keskmine
                              
                              
                                 Ööpäeva või proovivõtuperioodi keskmine
                              
                           
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade
                              
                              
                                 Uus seade
                              
                              
                                 Olemasolev seade
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 10–25
                              
                              
                                 12–45
                              
                              
                                 1–35
                              
                              
                                 1–60
                              
                           Orienteerivalt on aasta keskmine vingugaasi (CO) heide olemasoleva seadmete korral, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, ja uue seadme korral üldiselt < 5–30 mg/Nm3.
                  
               7.1.3.   SOX-i heide õhku
         
         
                  
                     PVT 74.
                  
                  
                     IGCC seadmest lähtuva SOX-i õhkuheite vähendamiseks on PVT kasutada järgmist meetodit.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Happelise gaasi eemaldamine
                              
                              
                                 Gaasistamisprotsessi lähteaines olevad väävliühendid eemaldatakse sünteesigaasist happelise gaasi eemaldamise teel, näiteks karbonüülsulfiidi (COS) (ja vesiniktsüaniidi (HCN)) hüdrolüüsi reaktoriga ning vesiniksulfiidi (H2S) absorbeerimisega mõne lahusti, näiteks metüüldietanoolamiini abil. Väävel eraldatakse seejärel kas vedela või tahke elementaarse väävlina (nt Clausi seadme abil) või väävelhappena, olenevalt turunõudlusest
                              
                              
                                 Kohaldatavus võib olla piiratud biomassiga töötava IGCC seadme puhul, kuna biomassis on väävlisisaldus väga väike
                              
                           PVTga saavutatav SO2 õhkuheite tase (PVT SHT) IGCC seadmest võimsusega vähemalt 100 MWth on aasta keskmisena 3–16 mg/Nm3.
                  
               7.1.4.   Tolmu, tahkete osakestega seotud metallide, ammoniaagi ja halogeenide heide õhku
         
         
                  
                     PVT 75.
                  
                  
                     Selleks et vältida ja vähendada tolmu, tahkete osakestega seotud metallide, ammoniaagi ja halogeenide heidet õhku IGCC seadmest, on PVT kasutada ühte või mitut järgmistest meetoditest.
                     
                                 Meetod
                              
                              
                                 Kirjeldus
                              
                              
                                 Kohaldatavus
                              
                           
                                 a.
                              
                              
                                 Sünteesigaasi filtrimine
                              
                              
                                 Tolmust ja muundamata jäänud süsinikust vabastamiseks kasutatakse lendtuha tsüklonit, kottfiltrit, elektrifiltrit ja/või küünalfiltrit. Kottfiltrit ja elektrifiltrit kasutatakse sünteesigaasi temperatuurideni kuni 400 °C
                              
                              
                                 Üldkohaldatav
                              
                           
                                 b.
                              
                              
                                 Sünteesigaasi tõrva ja tuha suunamine tagasi gaasistamisseadmesse
                              
                              
                                 Toorsünteesigaasis tekkivad suure süsinikusisaldusega tõrv ja tuhk eraldatakse tsükloniga ja suunatakse tagasi gaasistamisseadmesse juhul, kui sünteesigaasi temperatuur gaasistusseadme väljalaskekohas on madal (< 1 100  °C)
                              
                           
                                 c.
                              
                              
                                 Sünteesigaasi pesemine
                              
                              
                                 Sünteesigaas lastakse läbi veeskraberi pärast seda, kui see on läbinud muud tolmust puhastamise seadmed, et eraldada kloriidid, ammoniaak, osakesed ja halogeniidid
                              
                           
                        
                     
                        Tabel 44
                     
                     
                        PVTga saavutatavad tolmu ja tahkete osakestega seotud metallide õhkuheite tasemed (PVT SHT) IGCC seadmest
                     
                     
                                 IGCC seadme summaarne nimisoojusvõimsus
                                 (MWth)
                              
                              
                                 PVTga saavutatavad heitetasemed
                              
                           
                                 Sb + As + Pb + Cr + Co +Cu + Mn + Ni + V (mg/Nm3)
                                 (proovivõtuperioodi keskmine)
                              
                              
                                 Hg (μg/Nm3)
                                 (proovivõtuperioodi keskmine)
                              
                              
                                 Tolm (mg/Nm3)
                                 (aastakeskmine)
                              
                           
                                 ≥ 100
                              
                              
                                 < 0,025
                              
                              
                                 < 1
                              
                              
                                 < 2,5
                              
                           
               8.   MEETODITE KIRJELDUS
         8.1.   Üldised meetodid
         
         
                     Meetod
                  
                  
                     Kirjeldus
                  
               
                     Täiustatud juhtimissüsteem
                  
                  
                     Arvutipõhise automaatsüsteemi kasutamine põlemistõhususe juhtimiseks ja heite ärahoidmise ja/või vähendamise toetamiseks. See hõlmab ka tõhusat seiret.
                  
               
                     Põlemisprotsessi optimeerimine
                  
                  
                     Võetakse meetmed, et viia energia muundamine maksimumini, näiteks ahjus või katlas, viies samas miinimumini heite (eelkõige CO heite). See saavutatakse eri meetodite kombineerimisega, sealhulgas põletamisseadmete hea projekteerimisega, temperatuuri optimeerimisega (näiteks kütuse ja põletusõhu hea segamine) ja põlemistsoonis viibimise optimeerimisega ning täiustatud juhtimissüsteemi kasutamisega.
                  
               8.2.   Meetodid energiatõhususe suurendamiseks
         
         
                     Meetod
                  
                  
                     Kirjeldus
                  
               
                     Täiustatud juhtimissüsteem
                  
                  
                     Vt punkt 8.1
                  
               
                     Soojus- ja elektrienergia koostootmise valmidus
                  
                  
                     Võetakse meetmed selleks, et hiljem oleks võimalik eksportida kasulikke soojusekoguseid väljaspool tootmiskohta asuvasse soojuskoormuse süsteemi, nii et sellega saavutataks primaarenergia kasutamise vähemalt 10 % vähenemine, võrreldes soojus- ja elektrienergia eraldi tootmisega. See hõlmab aurusüsteemis teatavate selliste punktide kindlakstegemist ja nendele juurdepääsu säilitamist, millest on võimalik võtta auru, samuti piisava ruumi ettenägemist selleks, et hiljem oleks võimalik lisada torustikke, soojusvaheteid, vee täiendava demineraliseerimise seadet, ooteseisundis katelt ja vasturõhuturbiini. Kõik lisa- ja abisüsteemid ning juhtimis- ja mõõtmissüsteemid võimaldavad ajakohastamist/täiustamist. Võimalik on ka vasturõhuturbiini(de) hilisem juurdelisamine.
                  
               
                     Kombineeritud tsükkel
                  
                  
                     Kahe või enama termodünaamilise ringprotsessi, nt Braytoni ringprotsessi (gaasiturbiin/sisepõlemismootor) ja Rankine'i ringprotsessi (auruturbiin/katel) kombineerimine, et muundada esimese protsessi suitsugaasidega tekkiv soojuskadu järgmis(t)es protsessi(de)s kasulikuks energiaks.
                  
               
                     Põlemisprotsessi optimeerimine
                  
                  
                     Vt punkt 8.1
                  
               
                     Suitsugaasikondensaator
                  
                  
                     Soojusvaheti, milles vett suitsugaasiga eelnevalt kuumutatakse, enne kui seda hakatakse kuumutama aurukondensaatoris. Suitsugaasis olev veeaur sellega kondenseerub, kuna vee kuumutamisega suitsugaas jahtub. Suitsugaasikondensaatorit kasutatakse nii põletusüksuse energiatõhususe suurendamiseks kui ka saasteainete nagu tolm, SOX, HCl ja HF kõrvaldamiseks suitsugaasist.
                  
               
                     Protsessigaaside juhtimise süsteem
                  
                  
                     Süsteem, mis võimaldab raua- ja terasetööstuse protsessigaase, mida saab kasutada kütusena (nt kõrgahjugaas, koksiahjugaas, konverterigaas), suunata põletusseadmesse, olenevalt selliste kütuste kättesaadavusest ja põletusseadme tüübist integreeritud terasetootmisettevõttes.
                  
               
                     Superkriitilise auru tingimused
                  
                  
                     Aurukontuuri, sealhulgas auru taaskuumutamissüsteemide kasutamine, milles auru rõhk võib tõusta enam kui 220,6 baarini ja temperatuur enam kui 540 °C-ni.
                  
               
                     Ultrasuperkriitilise auru tingimused
                  
                  
                     Aurukontuuri, sealhulgas auru taaskuumutamissüsteemide kasutamine, milles auru rõhk võib tõusta 250–300 baarini ja temperatuur 580–600 °C-ni.
                  
               
                     Märg korsten
                  
                  
                     Korstna selline konstruktsioon, mis võimaldab veeauru kondenseerumist küllastunud suitsugaasist ning seega vältida suitsugaasi taaskuumutamist pärast märgväävlitustamist.
                  
               8.3.   Meetodid NOX-i ja/või CO õhkuheite vähendamiseks
         
         
                     Meetod
                  
                  
                     Kirjeldus
                  
               
                     Täiustatud juhtimissüsteem
                  
                  
                     Vt punkt 8.1
                  
               
                     Õhu astmeline lisamine
                  
                  
                     Mitme eri hapnikusisaldusega põlemistsooni loomine põlemiskambris, et vähendada NOX-i heidet ja tagada optimaalne põletamine. Selle meetodi puhul kasutatakse põlemise tõhustamiseks esmast põletustsooni, milles põletamine on substöhhiomeetriline (st milles õhku on vajalikust vähem), ja teisest, n-ö ülepõletustsooni (milles on õhu liig). Mõne vana väikse katla puhul on vaja võimsust vähendada, et oleks ruumi õhu astmeliseks lisamiseks.
                  
               
                     NOX-i ja SOX-i heite vähendamise kombineeritud meetodid
                  
                  
                     Kompleksse ja integreeritud meetodi kasutamine NOX-i, SOX-i ja sageli ka muude suitsugaasis olevate saasteainete heite vähendamiseks, nt aktiivsöe ja DeSONOX-protsessi kasutamine. Seda võib kasutada kas eraldi või koos muude esmaste meetoditega kivisöetolmuga köetavate katelde korral.
                  
               
                     Põlemisprotsessi optimeerimine
                  
                  
                     Vt punkt 8.1
                  
               
                     Vähe lämmastikoksiide tekitavad kuivpõletid
                  
                  
                     Gaasiturbiinipõletid, milles õhk ja kütus segatakse enne põlemistsooni sisenemist. Õhu ja kütuse segamisega enne põletamist saavutatakse ühtlane temperatuurijaotus ja leegi madalam temperatuur, mille tulemusel väheneb NOX-i heide.
                  
               
                     Suitsu- või heitgaasitagastus
                  
                  
                     Osa suitsugaasist suunatakse tagasi põlemiskambrisse, et asendada sellega osa värskest põletusõhust; sellega langetatakse põlemistemperatuuri ja ühtlasi piiratakse lämmastiku oksüdeerimiseks vajaliku O2 sisaldust, millega piiratakse NOX-i teket. See tähendab, et ahju heitgaas juhitakse tagasi leegi sisse, et vähendada hapnikusisaldust ning sellega ka leegi temperatuuri. Eripõletite või muude vahendite kasutamise korral toimub põlemisgaaside sisemine ringlus, millega jahutatakse leegi alumist osa ning vähendatakse hapnikusisaldust leegi kõige kuumemas osas.
                  
               
                     Kütuse valimine
                  
                  
                     Kasutatakse madala lämmastikusisaldusega kütust.
                  
               
                     Kütuse astmeline põletamine
                  
                  
                     Meetod põhineb leegi või kohalike „kuumade punktide“ temperatuuri vähendamisel sellega, et põlemiskambris luuakse mitu põlemistsooni, millesse suunatakse kütust ja õhku erinevas kontsentratsioonis. Hilisem moderniseerimine võib olla väikeste põletusseadmete puhul vähem tõhus kui suurte puhul
                  
               
                     Lahjasegupõletus ja täiustatud lahjasegupõletus
                  
                  
                     Tähtsaim lähenemisviis, millega piiratakse NOX-i moodustumist gaasimootorites, on leegi maksimumtemperatuuri juhtimine lahjasegupõletuse tingimuste loomisega. Lahjasegupõletuse korral vähendatakse kütuse ja õhu suhet piirkondades, kus tekib NOX, nii et leegi maksimumtemperatuur on madalam kui leegi stöhhiomeetriline adiabaatiline temperatuur; sellega väheneb NOX-i termiline moodustumine. Selle põhimõtte optimeerimist nimetatakse täiustatud lahjasegupõletuseks.
                  
               
                     Vähe lämmastikoksiide tekitava põleti (LNB) kasutamine
                  
                  
                     Meetod (sealhulgas ülivähese või täiustatud vähese lämmastikoksiidide tekkega põleti) põhineb leegi maksimumtemperatuuri vähendamise põhimõttel; katla põletid on projekteeritud nii, et põlemist on aeglustatud ja samas on suurendatud soojuse ülekannet (leegi suurendatud kiirgusvõime). Õhu ja kütuse segamine vähendab hapniku kättesaadavust ja langetab leegi maksimumtemperatuuri, mis aeglustab kütuses oleva lämmastiku muundamist NOX-iks ja termilise NOX-i moodustumist, säilitades samas põlemise tõhususe. Seda võidakse kasutada kombinatsioonis põlemiskambri konstruktsiooni muutmisega. Ülivähese lämmastikoksiidide tekkega põletite korral kasutatakse nii astmeviisilist põletamist (õhk/kütus) kui ka suitsugaasitagastust (suunamist tagasi põlemistsooni). Vana seadme hilisemal moderniseerimisel võib meetodi tõhusust mõjutada katla konstruktsioon.
                  
               
                     Vähese NOX-i heitega põletamine diiselmootori puhul
                  
                  
                     Meetod seisneb mootorisiseste modifikatsioonide kombineerimises, näiteks põlemise ja kütuse sissepritse optimeerimine (sissepritse väga hiline ajastus koos õhu sisselaskeklapi varase sulgemisega), turbolaadimine või Milleri ringprotsess.
                  
               
                     Oksüdatsioonikatalüsaatorid
                  
                  
                     Oksüdatsioonikatalüsaatorite (mis sageli sisaldavad väärismetalle nagu pallaadium või plaatina) kasutamine süsinikmonooksiidi ja põlemata jäänud süsivesinike oksüdeerimiseks, et moodustuksid CO2 ja veeaur.
                  
               
                     Põletusõhu temperatuuri langetamine
                  
                  
                     Kasutatakse ümbritseva keskkonna temperatuuriga põletusõhku. Põletusõhku ei kuumutata eelnevalt õhu regeneratiivse eelkuumuti abil.
                  
               
                     Selektiivne katalüütiline taandamine
                  
                  
                     Lämmastikoksiidide selektiivne taandamine ammoniaagi või karbamiidi abil katalüsaatori juuresolekul. Meetodi aluseks on NOX-i taandamine lämmastikuks ammoniaagiga (enamasti vesilahuse kujul) reageerimise teel katalüsaatorikihis optimaalses temperatuurivahemikus 300–450 °C. Võidakse kasutada mitut katalüsaatorikihti. NOX-i ulatuslikum taandamine saavutatakse mitme katalüsaatorikihi kasutamise korral. Meetodi lahendus võib koosneda moodulitest ja väiksemate koormuste või suitsugaaside laia temperatuuriskaala kasutamise võimaldamiseks võidakse kasutada erikatalüsaatoreid ja/või eelkuumutamist. Gaasikäigusisene ehk läbipääsenud ammoniaagi SCR on meetod, milles selektiivne mittekatalüütiline taandamine (SNCR) on kombineeritud järgneva selektiivse katalüütilise taandamisega (SCR), millega vähendatakse ammoniaagi väljapääsemist SNCRi seadmest.
                  
               
                     Selektiivne mittekatalüütiline taandamine
                  
                  
                     Lämmastikoksiidide selektiivne taandamine ammoniaagi või karbamiidi abil ilma katalüsaatori juuresolekuta. Meetodi aluseks on NOX-i taandamine lämmastikuks kõrgel temperatuuril ammoniaagiga või karbamiidiga reageerimise teel. Reaktsiooni optimaalseks toimumiseks peab töötemperatuur olema 800 ja 1 000  °C vahel.
                  
               
                     Vee/auru lisamine
                  
                  
                     Vett või auru kasutatakse lahjendina, et langetada põlemistemperatuuri gaasiturbiinides, -mootorites või -kateldes ja sellega vähendatakse termilist NOX-i moodustumist. Vesi segatakse kütusega kas enne põletamist (kütuseemulsioon, niisutamine või küllastamine) või pritsitakse otse põlemiskambrisse (vee/auru sissepritse).
                  
               8.4.   Meetodid SOX-i, HCl-i ja/või HF-i õhkuheite vähendamiseks
         
         
                     Meetod
                  
                  
                     Kirjeldus
                  
               
                     Sorbendi sissepritsimine katlasse (ahju või keevkihti)
                  
                  
                     Kuivsorbendi otsene sisseviimine põlemiskambrisse või magneesiumi- või kaltsiumipõhiste adsorbentide lisamine keevkihiga katla keevkihti. Sorbendiosakeste pind reageerib suitsugaasis või katla keevkihis oleva SO2-ga. Enamasti kasutatakse seda koos tolmuheite vähendamise meetodiga.
                  
               
                     Ringleva keevkihiga kuivskraber
                  
                  
                     Katla õhu eelsoojendist suunatakse suitsugaas ringleva keevkihiga absorberi alumisse osasse ja see liigub sealt vertikaalselt üles läbi Venturi toru, milles suitsugaasi voo sisse lisatakse eraldi tahket sorbenti ja vett. Enamasti kasutatakse seda koos tolmuheite vähendamise meetodiga.
                  
               
                     NOX-i ja SOX-i heite vähendamise kombineeritud meetodid
                  
                  
                     Vt punkt 8.3
                  
               
                     Sorbendi sissepritsimine hõrenduse all olevasse gaasikäiku (duct sorbent injection, DSI)
                  
                  
                     Kuiva pulbrilise sorbendi pihustamine suitsugaasi voogu ja hajutamine seal. Sorbent (nt naatriumkarbonaat, naatriumvesinikkarbonaat, kustutatud lubi) reageerib happeliste gaasidega (nt gaasilised väävliühendid ja HCl) ning moodustavad tahke aine, mis eemaldatakse tolmuvähendusmeetoditega (kottfiltri või elektrifiltri kasutamisega). Enamasti kasutatakse DSI-d koos kottfiltriga.
                  
               
                     Suitsugaasikondensaator
                  
                  
                     Vt punkt 8.2
                  
               
                     Kütuse valimine
                  
                  
                     Vähese väävli-, kloori- ja/või fluorisisaldusega kütuse kasutamine
                  
               
                     Protsessigaaside juhtimise süsteem
                  
                  
                     Vt punkt 8.2
                  
               
                     Suitsugaasi väävlitustamine mereveega
                  
                  
                     Spetsiifiline mitteregenereeritava märgskraberi tüüp, milles kasutatakse merevee looduslikku aluselisust selleks, et siduda suitsugaasis olevaid happelisi ühendeid. Üldiselt on nõutav tolmu eelnev eemaldamine.
                  
               
                     Pihustusega kuivabsorber
                  
                  
                     Leeliselise reagendi suspensioon/lahus pihustatakse suitsugaasi voogu ja hajutatakse seal. Materjal reageerib gaasiliste väävliühenditega ja moodustab tahke aine, mis eemaldatakse tolmuärastusmeetoditega (kottfilter või elektrifilter). Enamasti kasutatakse pihustusega kuivabsorberit pihustamist koos kottfiltriga.
                  
               
                     Suitsugaasi märgväävlitustamine
                  
                  
                     Skraberimeetod või selliste meetodite kombinatsioon, mille puhul väävlioksiidid kõrvaldatakse suitsugaasist mitmesuguste protsessidega, mille hulka tavaliselt kuulub aluseline sorbent gaasilise SO2 sidumiseks ja selle muundamiseks tahkeks aineks. Märgpuhastuses lahustatakse gaasilised ühendid sobivas vedelikus (vesi või aluseline lahus). Võib saavutada tahkete ja gaasiliste ühendite samaaegse eemaldamise. Pärast märgskraberi läbimist on suitsugaas veega küllastunud ning enne suitsugaasi väljalaskmist tuleb piisad eraldada. Märgskraberist saadud vedelik suunatakse reoveepuhastisse ning selles sisalduv tahke aine eraldatakse setitamise või filtrimise abil.
                  
               
                     Märgskraber
                  
                  
                     Vedeliku, tavaliselt vee või vesilahuse kasutamine suitsugaasis olevate happeliste ühendite püüdmiseks absorptsiooni teel.
                  
               8.5.   Meetodid tolmu, metallide, sh elavhõbeda ja/või PCDD/F-i õhkuheite vähendamiseks
         
         
                     Meetod
                  
                  
                     Kirjeldus
                  
               
                     Kottfilter
                  
                  
                     Kott- või tekstiilfiltrid valmistatakse kootud või vildistatud poorsest kangast, mis laseb läbi gaasi, aga peab kinni tahked osakesed. Kottfiltri kasutamiseks on vaja valida suitsugaasi omaduste ja suurima töötemperatuuri jaoks sobiv kangamaterjal.
                  
               
                     Sorbendi sissepritsimine katlasse (ahju või keevkihti)
                  
                  
                     Vt kirjeldus, punkt 8.4. Kasulik kaasnev toime on veel tolmu ja metallide heite vähendamine.
                  
               
                     Süsiniksorbendi (nt aktiivsüsi või halogeenitud aktiivsüsi) sissepritsimine suitsugaasi
                  
                  
                     Elavhõbe ja/või PCDD/F adsorbeeritakse süsiniksorbendile, nagu (halogeenitud) aktiivsüsi, kas keemilise töötlusega või ilma. Sorbendi sissepritsimise süsteemi võib täiustada täiendava kottfiltri lisamisega.
                  
               
                     Kuiv või poolkuiv suitsugaasi väävlitustamine
                  
                  
                     Vt iga meetodi üldine kirjeldus (st pihustusega kuivabsorber, sorbendi sissepritsimine hõrenduse all olevasse gaasikäiku, ringleva keevkihiga kuivskraber) punktis 8.4. Kasulik kaasnev toime on veel tolmu ja metallide heite vähendamine.
                  
               
                     Elektrifilter (ESP)
                  
                  
                     Elektrifiltri tööpõhimõte on osakestele laengu andmine ja nende eraldamine elektrivälja toimel. Elektrifiltreid saab kasutada väga erinevates tingimustes. Filtrimise tõhusus sõltub tavaliselt sadestamisväljade arvust, filtris viibimise ajast (suurusest), katalüsaatori omadustest ja eespool paiknevatest osakeste eraldamise seadmetest. Elektrifiltril on tavaliselt kaks kuni viis sadestamisvälja. Kõige kaasaegsemal kõrgefektiivsel elektrifiltril on kuni seitse välja.
                  
               
                     Kütuse valimine
                  
                  
                     Vähese tuha ja metallide (nt elavhõbeda) sisaldusega kütuse kasutamine.
                  
               
                     Multitsüklonid
                  
                  
                     Tolmuheite vähendamise süsteemid, mis põhinevad tsentrifugaaljõul, millega osakesed kõrvaldatakse kandegaasist kas ühes või mitmes korpuses.
                  
               
                     Halogeenitud lisaainete kasutamine kütuses või nende sissepritsimine ahju
                  
                  
                     Halogeeniühendite (nt broomitud lisaainete) lisamine ahju, et oksüdeerida elementaarne elavhõbe lahustuvateks või tahketeks osakesteks, millega tõhustatakse elavhõbeda kõrvaldamist järgmistes heitevähendussüsteemides.
                  
               
                     Suitsugaasi märgväävlitustamine
                  
                  
                     Vt üldine kirjeldus, punkt 8.4. Kasulik kaasnev toime on veel tolmu ja metallide heite vähendamine.
                  
               8.6.   Vetteheite vähendamise meetodid
         
         
                     Meetod
                  
                  
                     Kirjeldus
                  
               
                     Adsorbeerimine aktiivsöele
                  
                  
                     Lahustuvate saasteainete sidumine tahkete poorsete osakeste (adsorbendi) pinnale. Tavaliselt kasutatakse orgaaniliste ühendite ja elavhõbeda sidumiseks aktiivsütt.
                  
               
                     Aeroobne bioloogiline töötlemine
                  
                  
                     Lahustunud orgaaniliste saasteainete bioloogiline oksüdeerimine hapniku abil, kasutades mikroorganismide metabolismi. Lahustunud hapniku juuresolekul (mille jaoks lisatakse õhku või puhast hapnikku) mineraliseeritakse orgaanilised komponendid süsinikdioksiidiks ja veeks või muundatakse muudeks metaboliitideks ja biomassiks. Teatavates tingimustes toimub ka aeroobne nitrifitseerimine, mille käigus mikroorganismid oksüdeerivad ammooniumi (NH4
                        +) kõigepealt nitritiks (NO2
                        –), mis seejärel oksüdeeritakse edasi nitraadiks (NO3
                        –).
                  
               
                     Anoksiline/anaeroobne bioloogiline töötlemine
                  
                  
                     Saasteainete bioloogiline taandamine, kasutades mikroorganismide metabolismi (nt nitraat (NO3
                        –) taandatakse elementaarseks gaasiliseks lämmastikuks, oksüdeerunud elavhõbeda ühendid taandatakse elementaarseks elavhõbedaks).
                     Heitevähenduse märgmeetoditest saadava reovee anaeroobne töötlemine toimub tavaliselt püsikilega bioreaktorites, milles kandematerjalina kasutatakse aktiivsütt.
                     Anaeroobset bioloogilist töötlemist elavhõbeda kõrvaldamiseks kasutatakse kombineeritult muude meetoditega.
                  
               
                     Koagulatsioon ja helvestamine
                  
                  
                     Koagulatsiooni ja helvestamist kasutatakse hõljuvaine heitveest eraldamiseks ning neid viiakse sageli läbi üksteisele järgnevate etappidena. Koagulatsioonil lisatakse hõljuvainele vastupidise laenguga koagulante. Helvestamist tehakse polümeeride lisamisega, mille tagajärjel tahked mikrohelbed liituvad kokkupõrkel ning tekivad suuremad helbed.
                  
               
                     Kristallimine
                  
                  
                     Ioonsete saasteainete eemaldamiseks reoveest kristallitakse need keevkihi protsessis kristallialgmetele, millena kasutatakse liiva või mineraale.
                  
               
                     Filtrimine
                  
                  
                     Tahke aine reoveest eraldamine laskmisega läbi poorse keskkonna. See hõlmab erinevaid meetodeid, nagu liivfiltrimine, mikrofiltrimine ja ultrafiltrimine.
                  
               
                     Flotatsioon
                  
                  
                     Tahked või vedelad osakesed eralduvad reoveest, kuna need kinnituvad väikeste gaasimullide külge; tavaliselt on selleks gaasiks õhk. Ujuvad osakesed kogunevad veepinnale ja kogutakse sealt vahuriisumisseadmega.
                  
               
                     Ioonivahetus
                  
                  
                     Ioonse saasteaine sidumine reoveest ja asendamine keskkonnasõbralikumate ioonidega, milleks kasutatakse ioonvahetusvaiku. Saasteained peetakse ajutiselt kinni ja vabastatakse hiljem regenereerimisvedelikku.
                  
               
                     Neutraliseerimine
                  
                  
                     Reovee pH viiakse kemikaalide lisamisega neutraalsele tasemele (ligikaudu 7). pH tõstmiseks kasutatakse tavaliselt naatriumhüdroksiidi (NaOH) või kaltsiumhüdroksiidi (Ca(OH)2), samas kui pH langetamiseks kasutatakse väävelhapet (H2SO4), soolhapet (HCl) või süsinikdioksiidi (CO2). Mõned saasteained võivad neutraliseerimise ajal sadestuda.
                  
               
                     Õli ja vee eraldamine
                  
                  
                     Vaba õli eraldamine reoveest raskusjõu toimel, kasutades selliseid seadmeid nagu separaator, mille on välja töötanud American Petroleum Institute, laineplekist õlipüüdur või paralleelplaatidest õlipüüdur. Õli ja vee eraldamisele järgneb tavaliselt floteerimine, mida toetavad koagulatsioon ja helvestamine. Mõnel juhul võib enne õli ja vee eraldamist minna vaja emulsiooni lõhkumist.
                  
               
                     Oksüdeerimine
                  
                  
                     Saasteainete muundamine keemilise oksüdeerimisega sarnasteks ühenditeks, mis on vähem ohtlikud või mida on kergem kõrvaldada. Saasteainete eemaldamise märgmeetodite kasutamisel tekkinud reovee puhul võib õhku kasutada sulfiti (SO3
                        2–) oksüdeerimiseks sulfaadini (SO4
                        2–).
                  
               
                     Sadestamine
                  
                  
                     Lahustunud saasteaine muundamine lahustamatuks ühendiks keemilise sadesti lisamise abil. Tekkinud tahke sade eraldatakse seejärel setitamise, flotatsiooni või filtrimise teel. Tüüpilised kemikaalid, mida kasutatakse metallide sadestamiseks, on kustutamata lubi, dolomiit, naatriumhüdroksiid, naatriumkarbonaat, naatriumsulfiid ja orgaanilised sulfiidid. Sulfaadi ja fluoriidi sadestamiseks kasutatakse kaltsiumisooli (mitte lupja).
                  
               
                     Setitamine
                  
                  
                     Hõljuvolekus tahkete ainete sadenemine raskusjõu toimel.
                  
               
                     Läbipuhumine
                  
                  
                     Väljapuhutavate saasteainete (näiteks ammoniaagi) eemaldamine reoveest suurte gaasikoguste läbijuhtimisega, et viia need saasteained gaasifaasi. Saasteained eemaldatakse läbipuhumiseks kasutatud gaasist edasise töötlemisega ja neid võib taas kasutusse võtta.
                  
               
            (*1)  Komisjoni 7. mai 2012. aasta rakendusotsus 2012/249/EL, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL (tööstusheidete kohta) kohaldamise eesmärgil käivitus- ja seiskamisperioodide kindlaksmääramist (ELT L 123, 9.5.2012, lk 44).
         
            (1)  Iga näitaja jaoks, mille puhul proovivõtu- või analüüsipiirangute tõttu on 30-minutine mõõteaeg asjakohatu, kasutatakse sobivat proovivõtuperioodi. PCDD/Fi puhul kasutatakse 6–8-tunnist proovivõtuperioodi.
         
            (2)  Kui elektri ja soojuse koostootmisüksuse korral ei ole tehnilistel põhjustel võimalik toimivuskatset läbi viia nii, et üksus töötab täiskoormusel soojuse tootmiseks, võib katset täiendada või asendada arvutustega, milles kasutatakse täiskoormust iseloomustavaid näitajaid.
         
            (3)  Suitsugaasi veeaurusisalduse pidev mõõtmine ei ole vajalik, kui suitsugaasiproov enne analüüsi kuivatatakse.
         
            (4)  Üldised EN-standardid pideva mõõtmise kohta on EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 ja EN 14181. Perioodilisi mõõtmisi käsitlevad EN-standardid on esitatud tabelis.
         
            (5)  Seiresagedus ei kehti, kui seadet käitatakse ainult heite mõõtmise eesmärgil.
         
            (6)  Kui seadmeid nimisoojusvõimsusega < 100 MW käitatakse alla 1 500 tunni aastas, võib minimaalne seiresagedus olla vähemalt kord iga kuue kuu tagant. Gaasiturbiinide korral toimub perioodiline seire põletusseadme koormusel > 70 %. Jäätmete ja kivisöe, pruunsöe, tahke biomassi ja/või turba koospõletamisel tuleb seiresageduse määramisel arvestada ka tööstusheidete direktiivi VI lisa 6. osa.
         
            (7)  Selektiivse katalüütilise taandamise kasutamise korral võib minimaalne seiresagedus olla vähemalt kord aastas, kui heitetasemed on osutunud piisavalt stabiilseks.
         
            (8)  Kui maagaasil töötavaid turbiine nimisoojusvõimsusega < 100 MW käitatakse alla 1 500 tunni aastas või on tegemist olemasoleva OCGTga, võib selle asemel kasutada ennustavat seiresüsteemi.
         
            (9)  Selle asemel võib kasutada ennustavat seiresüsteemi.
         
            (10)  Tehakse kaks mõõtmisseeriat, üks seadme käitamisel koormusega > 70 % ja teine koormusega < 70 %.
         
            (11)  Kui seadmes põletatakse teadaoleva väävlisisaldusega kütteõli ja suitsugaasi väävlitustamise süsteem puudub, võib pideva mõõtmise asemel kasutada SO2-heite määramiseks perioodilist mõõtmist vähemalt iga 3 kuu tagant ja/või muid meetodeid, mis tagavad samaväärse teadusliku kvaliteediga andmete saamise.
         
            (12)  Keemiatööstuse protsessidest saadavate kütuste korral võib pärast kütuse esialgset kirjeldamist (vt PVT 5) hinnata saasteainete õhkuheite asjakohasust (arvestades nt kontsentratsiooni kütuses, kasutatud suitsugaasitöötlust) ja kohandada < 100 MWth seadmete seiresagedust, kuid mõõta tuleb vähemalt iga kord, kui kütuse omaduste muutus võib heidet mõjutada.
         
            (13)  Kui heitetasemed osutuvad piisavalt stabiilseks, võib teha perioodilised mõõtmised iga kord, kui kütuse ja/või jäätmete omaduste muutus võib heidet mõjutada, kuid igal juhul vähemalt korra aastas. Jäätmete ja kivisöe, pruunsöe, tahke biomassi ja/või turba koospõletamisel tuleb seiresageduse määramisel arvestada ka tööstusheidete direktiivi VI lisa 6. osa.
         
            (14)  Keemiatööstuse protsessidest saadavate kütuste korral võib pärast kütuse esialgset kirjeldamist (vt PVT 5) seiresagedust kohandada vastavalt saasteainete õhkuheite asjakohasuse hindamisele (arvestades nt kontsentratsiooni kütuses, kasutatud suitsugaasitöötlust), kuid mõõta tuleb vähemalt iga kord, kui kütuse omaduste muutus võib heidet mõjutada.
         
            (15)  Kui seadmeid nimisoojusvõimsusega < 100 MW käitatakse alla 500 tunni aastas, võib seiresagedus olla vähemalt kord aastas. Kui seadmeid nimisoojusvõimsusega < 100 MW käitatakse 500 kuni 1 500 tundi aastas, võib seiresagedust vähendada vähemalt korrale iga kuue kuu tagant.
         
            (16)  Kui heitetasemed osutuvad piisavalt stabiilseks, võib teha perioodilised mõõtmised iga kord, kui kütuse ja/või jäätmete omaduste muutus võib heidet mõjutada, kuid igal juhul vähemalt kord 6 kuu tagant.
         
            (17)  Raua- ja terasetööstuse protsessigaaside põletusseadme korral võib minimaalne seiresagedus olla vähemalt kord 6 kuu jooksul, kui heitetasemed on osutunud piisavalt stabiilseks.
         
            (18)  Pärast kütuse esialgset kirjeldamist (vt PVT 5) võib jälgitavate saasteainete loetelu ja seiresagedust kohandada, arvestades saasteainete õhkuheite asjakohasust (nt kontsentratsioon kütuses, kasutatud suitsugaasitöötlus), kuid mõõta tuleb vähemalt iga kord, kui kütuse omaduste muutus võib heidet mõjutada.
         
            (19)  Kui seadmeid käitatakse alla 1 500 tunni aastas, võib minimaalne seiresagedus olla vähemalt kord iga kuue kuu tagant.
         
            (20)  Kui seadmeid käitatakse alla 1 500 tunni aastas, võib minimaalne seiresagedus olla vähemalt kord aastas.
         
            (21)  Pideva mõõtmise alternatiivina võib kasutada pidevat proovivõttu koos ajas integreeritud proovide sagedase analüüsiga, nt standarditud sorbentpüünisega seiremeetodit.
         
            (22)  Kui heitetasemed osutuvad tänu kütuse väikesele elavhõbedasisaldusele piisavalt stabiilseks, võib teha perioodilised mõõtmised iga kord, kui kütuse ja/või jäätmete omaduste muutus võib heidet mõjutada.
         
            (23)  Minimaalset seiresagedust ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
         
            (24)  Mõõtmised tehakse seadme käitamisel koormusega > 70 %.
         
            (25)  Keemiatööstuse protsessidest saadavate kütuste korral on seire vajalik vaid juhul, kui kütus sisaldab klooritud aineid.
         
            (26)  Alternatiivideks on orgaanilise süsiniku üldsisalduse ja KHT seire. Orgaanilise süsiniku üldsisalduse seire oleks parem valik, sest sellega ei ole seotud väga mürgiste ühendite kasutamine.
         
            (27)  Kirjeldatavate ainete/näitajate loetelu võib lühendada, piirdudes vaid nendega, mille sisaldust kütus(t)es võib põhjendatult eeldada, lähtudes teabest toorme ja tootmisprotsessi kohta.
         
            (28)  Selline kirjeldamine ei piira PVTs 60 a esitatud jäätmete vastuvõtueelset ja vastuvõtmise korda, mille tulemusel võidakse kirjeldada ja/või kontrollida ka muid aineid/näitajaid lisaks allpool loetletutele.
         
            (29)  Meetodite kirjeldused on esitatud punktis 8.6.
         
            (30)  Kehtib PVTga saavutatav heitetase kas orgaanilise süsiniku üldsisalduse või KHT puhul. Orgaanilise süsiniku üldsisalduse seire oleks parem valik, sest sellega ei ole seotud väga mürgiste ühendite kasutamine.
         
            (31)  See PVTga saavutatav heitetase kehtib tulemusele pärast sisendkoormuse lahutamist.
         
            (32)  See PVTga saavutatav heitetase kehtib ainult suitsugaasi märgväävlitustamisel tekkiva reovee puhul.
         
            (33)  See PVTga saavutatav heitetase kehtib ainult nende põletusseadmete korral, kus suitsugaasi puhastamiseks kasutatakse kaltsiumiühendeid.
         
            (34)  PVTga saavutatava heitetaseme vahemiku ülempiir võib suure soolasisaldusega (nt kloriidi kontsentratsiooniga ≥ 5 g/l) reovee korral kaltsiumsulfaadi suurema lahustuvuse tõttu mitte kehtida.
         
            (35)  See PVTga saavutatav heitetase ei kehti merre või riimveekogusse lastava heite korral.
         
            (36)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata seadmele, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
         
            (37)  Elektri ja soojuse koostootmisjaamade suhtes kohaldatakse olenevalt koostootmisjaama omadustest (see tähendab, kas see on rohkem suunatud elektri tootmisele või soojuse tootmisele) ainult ühte kahest PVTga saavutatavast energiatõhususe tasemest, kas elektrilise netokasuteguri või kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri põhist energiatõhususe taset.
         
            (38)  Vahemiku väiksemad väärtused võivad vastata juhtudele, kus seadme geograafilises asukohas kasutatav jahutussüsteemi tüüp vähendab saavutatavat energiatõhusust (kuni neli protsendipunkti).
         
            (39)  Need tasemed ei tarvitse olla saavutatavad, kui potentsiaalne nõudlus kütte järele on liiga madal.
         
            (40)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata seadmele, millega toodetakse üksnes elektrit.
         
            (41)  PVTga saavutatavate energiatõhususe tasemete vahemiku alampiir saavutatakse ebasoodsate kliimatingimuste, halva kvaliteediga pruunsöega köetava seadme ja/või vana seadme (esmakordselt kasutusse võetud enne 1985. aastat) korral.
         
            (42)  PVTga saavutatavate energiatõhususe tasemete vahemiku ülempiiri võib saavutada auru kõrgete näitajate (rõhk, temperatuur) korral.
         
            (43)  Elektrilise kasuteguri saavutatav paranemine oleneb konkreetsest seadmest, kuid suurenemist üle kolme protsendipunkti loetakse olemasoleva seadme korral PVT kasutamisest tulenevaks, olenevalt seadme algsest konstruktsioonist ja juba tehtud moderniseerimisest.
         
            (44)  Madalama, alla 6 MJ/kg kütteväärtusega pruunsöel töötava seadme korral on PVTga saavutatavate energiatõhususe tasemete vahemiku alampiir 41,5 %.
         
            (45)  PVTga saavutatavate energiatõhususe tasemete vahemiku ülempiir võib ≥ 600 MWth seadme korral olla kuni 46 %, kui kasutatakse superkriitilises või ultrasuperkriitilises olekus auru.
         
            (46)  PVTga saavutatavate energiatõhususe tasemete vahemiku ülempiir võib ≥ 600 MWth seadme korral olla kuni 44 %, kui kasutatakse superkriitilises või ultrasuperkriitilises olekus auru.
         
            (47)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadmele, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
         
            (48)  Kivisöeküttel tolmpõletuskatlaga seadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 1. juulil 1987 ja mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas ning mille puhul selektiivset ega mitteselektiivset katalüütilist taandamist ei kasutata, on ülempiir 340 mg/Nm3.
         
            (49)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (50)  Vahemiku alampiiri võib saavutada selektiivse katalüütilise taandamisega.
         
            (51)  Keevkihtkatelde puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, ning pruunsöeküttel tolmpõletuskatelde puhul on vahemiku ülempiir 175 mg/Nm3.
         
            (52)  Keevkihtkatelde puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, ning pruunsöeküttel tolmpõletuskatelde puhul on vahemiku ülempiir 220 mg/Nm3.
         
            (53)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud seadmete puhul on seadmetele, mida käitatakse vähemalt 1 500 tundi aastas, vahemiku ülempiir 200 mg/Nm3 ning seadmetele, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas, on vahemiku ülempiir 220 mg/Nm3.
         
            (54)  Vahemiku ülempiir võib olla kuni 140 mg/Nm3, kui esineb katla konstruktsioonist tulenevaid piiranguid või kui keevkihtkatelde juures ei kasutata sekundaarset NOX-i heite vähendamise meetodit.
         
            (55)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadmele, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
         
            (56)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (57)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 250 mg/Nm3.
         
            (58)  Vahemiku alampiir on saavutatav, kui kasutatakse vähese väävlisisaldusega kütuseid koos kõige paremate heitevähenduse märgsüsteemidega.
         
            (59)  PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir on 220 mg/Nm3 seadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014 ja mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas. Muu olemasoleva põletusseadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 205 mg/Nm3.
         
            (60)  Ringleva keevkihiga katelde puhul on vahemiku alampiir saavutatav, kui kasutatakse suitsugaasi suure tõhususega märgväävlitustamise süsteemi. Vahemiku ülempiiri on võimalik saavutada sorbendi sissepritsimisega katla keevkihti.
         
            (61)  PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku alampiiri saavutamine võib olla keeruline suitsugaasi märgväävlitustamise süsteemi ja sellele järgneva gaas-gaas-soojusvahetiga seadme puhul.
         
            (62)  PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir on 20 mg/Nm3 järgmistel juhtudel: seade, milles põletatakse kütuseid, mille keskmine kloorisisaldus on 1 000 mg/kg (kuivaines) või suurem; seade, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas; keevkihtkatel. Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (63)  Niisuguse põletusseadme puhul, mille juures kasutatakse suitsugaasi märgväävlitustamist koos sellele järgneva gaas-gaas-soojusvahetiga, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 7 mg/Nm3.
         
            (64)  PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir on 7 mg/Nm3 järgmistel juhtudel: seade, mille juures kasutatakse suitsugaasi märgväävlitustamist koos sellele järgneva gaas-gaas-soojusvahetiga; seade, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas; keevkihtkatel. Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (65)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadmele, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
         
            (66)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed soovituslikud.
         
            (67)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud põletusseadme puhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 28 mg/Nm3.
         
            (68)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud põletusseadme puhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 25 mg/Nm3.
         
            (69)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud põletusseadme puhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 12 mg/Nm3.
         
            (70)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud põletusseadme puhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 20 mg/Nm3.
         
            (71)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud põletusseadme puhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 14 mg/Nm3.
         
            (72)  PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku alampiiri võib saavutada spetsiaalsete elavhõbedaheite vähendamise meetoditega.
         
            (73)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
         
            (74)  Elektri ja soojuse koostootmisjaamade suhtes kohaldatakse olenevalt koostootmisjaama omadustest (see tähendab, kas see on rohkem suunatud elektri tootmisele või soojuse tootmisele) ainult ühte kahest PVTga saavutatavast energiatõhususe tasemest, kas elektrilise netokasuteguri või kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri põhist energiatõhususe taset.
         
            (75)  Vahemiku väiksemad väärtused võivad vastata juhtudele, kus seadme geograafilises asukohas kasutatava jahutussüsteemi tüüp vähendab saavutatavat energiatõhusust (kuni neli protsendipunkti).
         
            (76)  Need tasemed ei tarvitse olla saavutatavad, kui potentsiaalne nõudlus kütte järele on liiga madal.
         
            (77)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata seadme suhtes, millega toodetakse üksnes elektrit.
         
            (78)  Vahemiku alampiir võib < 150 MWth, suure niiskusesisaldusega biomasskütust põletava üksuse korral alata 32 % juurest.
         
            (79)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadmele, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
         
            (80)  Põletusseadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (81)  Niisuguse põletusseadme puhul, milles põletatakse kütuseid, mille keskmine kaaliumisisaldus on 2 000 mg/kg (kuivaines) või suurem ja keskmine naatriumisisaldus 300 mg/kg või suurem, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 200 mg/Nm3.
         
            (82)  Niisuguse põletusseadme puhul, milles põletatakse kütuseid, mille keskmine kaaliumisisaldus on 2 000 mg/kg (kuivaines) või suurem ja keskmine naatriumisisaldus 300 mg/kg või suurem, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 250 mg/Nm3.
         
            (83)  Niisuguse põletusseadme puhul, milles põletatakse kütuseid, mille keskmine kaaliumisisaldus on 2 000 mg/kg (kuivaines) või suurem ja keskmine naatriumisisaldus 300 mg/kg või suurem, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 260 mg/Nm3.
         
            (84)  Niisuguse põletusseadme puhul, mis on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014 ja milles põletatakse kütuseid, mille keskmine kaaliumisisaldus on 2 000 mg/kg (kuivaines) või suurem ja keskmine naatriumisisaldus 300 mg/kg või suurem, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 310 mg/Nm3.
         
            (85)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud põletusseadme puhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 160 mg/Nm3.
         
            (86)  Hiljemalt 7. jaanuaril 2014 kasutusse võetud põletusseadme puhul on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 200 mg/Nm3.
         
            (87)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadmele, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
         
            (88)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (89)  Niisuguse olemasoleva põletusseadme puhul, milles põletatakse kütuseid, mille keskmine väävlisisaldus on 0,1 massiprotsenti (kuivaines) või suurem, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 100 mg/Nm3.
         
            (90)  Niisuguse olemasoleva põletusseadme puhul, milles põletatakse kütuseid, mille keskmine väävlisisaldus on 0,1 massiprotsenti (kuivaines) või suurem, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 215 mg/Nm3.
         
            (91)  Niisuguse olemasoleva põletusseadme puhul, milles põletatakse kütuseid, mille keskmine väävlisisaldus on 0,1 massiprotsenti (kuivaines) või suurem, on PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku ülempiir 165 mg/Nm3 või, kui seade on kasutusse võetud hiljemalt 7. jaanuaril 2014 ja/või on turbaküttel keevkihtkatel, on nimetatud ülempiir 215 mg/Nm3.
         
            (92)  Niisuguse seadme korral, milles põletatakse kütuseid, mille keskmine kloorisisaldus on ≥ 0,1 massiprotsenti (kuivaines), või olemasoleva seadme korral, milles toimub biomassi koospõletus väävlirikka kütusega (nt turvas) või kasutatakse leelismetallide kloriididega reageerivaid lisaaineid (nt elementaarset väävlit), on PVTga saavutatava aasta keskmise heitetaseme vahemiku ülempiir uue seadme korral 15 mg/Nm3 ja olemasoleva seadme korral 25 mg/Nm3. PVTga saavutatava päevase keskmise heitetaseme vahemikku niisuguse seadme korral ei kohaldata.
         
            (93)  PVTga saavutatava päevase keskmise heitetaseme vahemikku ei kohaldata seadme korral, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas. PVTga saavutatava aastase keskmise heitetaseme vahemiku ülempiir uue seadme korral, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas, on 15 mg/Nm3.
         
            (94)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
         
            (95)  PVTga saavutatavate heitetasemete vahemiku alampiiri saavutamine võib olla keeruline suitsugaasi märgväävlitustamise süsteemi ja sellele järgneva gaas-gaas-soojusvahetiga seadme korral.
         
            (96)  Seadme korral, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (97)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
         
            (98)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (99)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata seadmele, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas.
         
            (100)  Elektri ja soojuse koostootmisjaamade suhtes kohaldatakse olenevalt koostootmisjaama omadustest (see tähendab, kas see on rohkem suunatud elektri tootmisele või soojuse tootmisele) ainult ühte kahest PVTga saavutatavast energiatõhususe tasemest, kas elektrilise netokasuteguri või kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri põhist energiatõhususe taset.
         
            (101)  Need tasemed ei tarvitse olla saavutatavad, kui potentsiaalne nõudlus kütte järele on liiga madal.
         
            (102)  Neid PVT SHT väärtusi ei kohaldata seadmele, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas.
         
            (103)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (104)  Tööstuslike põletusseadmete ja kaugküttejaamade puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 27. novembril 2003 ja mida käitatakse < 1 500 tundi aastas ning mille puhul selektiivset katalüütilist taandamist (SCR) ega selektiivset mittekatalüütilist taandamist (SNCR) ei kasutata, on PVT SHT ülempiir 450 mg/Nm3.
         
            (105)  Põletusseadmete puhul võimsusega 100–300 MWth ning põletusseadmete puhul võimsusega ≥ 300 MWth, mis on lastud käiku hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVT SHT ülempiir 110 mg/Nm3.
         
            (106)  Põletusseadmete puhul võimsusega 100–300 MWth ning põletusseadmete puhul võimsusega ≥ 300 MWth, mis on lastud käiku hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVT SHT ülempiir 145 mg/Nm3.
         
            (107)  Tööstuslike põletusseadmete ja kaugküttejaamade puhul võimsusega > 100 MWth, mis on lastud käiku hiljemalt 27. novembril 2003 ja mida käitatakse < 1 500 tundi aastas ning mille puhul selektiivset ega mitteselektiivset katalüütilist taandamist ei kasutata, on PVT SHT ülempiir 365 mg/Nm3.
         
            (108)  Neid PVT SHT väärtusi ei kohaldata seadmele, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas.
         
            (109)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (110)  Tööstuslike põletusseadmete ja kaugküttejaamade puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 27. novembril 2003 ja mida käitatakse < 1 500 tundi aastas, on PVT SHT ülempiir 400 mg/Nm3.
         
            (111)  Põletusseadmete puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVT SHT ülempiir 175 mg/Nm3.
         
            (112)  Tööstuslike põletusseadmete ja kaugküttejaamade puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 27. novembril 2003 ja mida käitatakse < 1 500 tundi aastas ning mille puhul suitsugaasi märgväävlitustamist ei saa kasutada, on PVT SHT ülempiir 200 mg/Nm3.
         
            (113)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadmele, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
         
            (114)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (115)  Põletusseadme puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVT SHT ülempiir 25 mg/Nm3.
         
            (116)  Põletusseadme puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVT SHT ülempiir 15 mg/Nm3.
         
            (117)  Nagu on määratletud direktiivi 2009/72/EÜ artikli 2 punktis 26.
         
            (118)  Nagu on määratletud direktiivi 2009/72/EÜ artikli 2 punktis 27.
         
            (119)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata seadmele, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas.
         
            (120)  Elektrilise netokasuteguri põhiseid PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtusi kohaldatakse selliste elektri ja soojuse koostootmisjaamade suhtes, mis on projekteeritud eelkõige elektri tootmiseks, ning ainult elektrit tootvate jaamade suhtes.
         
            (121)  Neid tasemeid võib olla raske saavutada selliste mootorite puhul, mis on varustatud rohkesti energiat tarbivate sekundaarsete heitevähendusseadmetega.
         
            (122)  Seda taset võib olla raske saavutada selliste mootorite puhul, mille radiaatorit kasutatakse jahutusseadmena kuiva ja kuuma kliimaga geograafilises asukohas.
         
            (123)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata põletusseadmetele, mida käitatakse vähem kui 1 500 h/aastas, samuti seadmetele, mida ei saa varustada sekundaarsete heitevähendusseadmetega.
         
            (124)  Põletusseadmete puhul, mida käitatakse vähem kui 1 500 h/aastas, samuti seadmete puhul, mida ei saa varustada sekundaarsete heitevähendusseadmetega, on PVTga saavutatav heitetase vahemikus 1 150–1 900 mg/Nm3.
         
            (125)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed soovituslikud.
         
            (126)  Raskel kütteõlil töötavatel põletusseadmetel, sealhulgas seadmetel võimsusega kuni 20 MWth, ulatub PVTga saavutatavate heitetasemete vahemik kuni 225 mg/Nm3.
         
            (127)  Neid PVT SHT väärtusi ei kohaldata seadmetele, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas.
         
            (128)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (129)  Põletusseadme puhul, kus ei kasutata heitevähendusseadet, on PVT SHT ülempiir 280 mg/Nm3. See vastab (kuiva) kütuse väävlisisaldusele 0,5 massiprotsenti.
         
            (130)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid ei kohaldata seadmele, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
         
            (131)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (132)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata seadmele, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas.
         
            (133)  Elektrilise netokasuteguri põhiseid PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtusi kohaldatakse selliste elektri ja soojuse koostootmisjaamade suhtes, mis on projekteeritud eelkõige elektri tootmiseks, ning ainult elektrit tootvate jaamade suhtes.
         
            (134)  Neid PVT SHT väärtusi ei kohaldata olemasolevale seadmele, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas.
         
            (135)  Olemasolevate seadmete puhul, mida käitatakse < 500 tundi aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (136)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata seadmele, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas.
         
            (137)  Elektri ja soojuse koostootmisjaamade suhtes kohaldatakse ainult ühte kahest PVTga saavutatavast energiatasemest, kas elektrilise netokasuteguri põhist või kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri põhist väärtust, olenevalt koostootmisjaama omadustest (see tähendab, kas see on rohkem suunatud elektri tootmisele või soojuse tootmisele).
         
            (138)  Kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri põhine PVT kohane energiatõhususe tase ei tarvitse olla saavutatav, kui potentsiaalne nõudlus kütte järele on liiga madal.
         
            (139)  Neid PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtusi ei kohaldata seadmele, millega toodetakse üksnes elektrit.
         
            (140)  Neid PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtusi kohaldatakse seadmetele, mida kasutatakse mehaanilise ajamisüsteemi rakendustes.
         
            (141)  Neid tasemeid võib olla raske saavutada mootorite puhul, mis on häälestatud nii, et NOX-i heitetase oleks madalam kui 190 mg/Nm3.
         
            (142)  Neid PVT SHT väärtusi kohaldatakse ka maagaasi põletamisele kahekütuselistes turbiinides.
         
            (143)  Kui gaasiturbiin on varustatud vähe lämmastikoksiide tekitava kuivpõletiga, kohaldatakse neid PVT SHT väärtusi ainult siis, kui nimetatud põleti on kasutuses.
         
            (144)  Neid PVT SHT väärtusi ei kohaldata olemasolevale seadmele, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas.
         
            (145)  Kui olemasoleva meetodi toimimist täiendavalt optimeeritakse NOX-i heite vähendamiseks, võib selle tagajärjel CO heide jõuda käesoleva tabeli järel esitatud CO orienteeriva vahemiku ülemisse otsa.
         
            (146)  Neid PVT SHT väärtusi ei kohaldata olemasolevale mehaanilise ajamiga turbiinirakendusele, mida käitatakse < 500 tundi aastas.
         
            (147)  Seadme puhul, mille elektriline netokasutegur (EE) on suurem kui 39 %, võib vahemiku ülemises otsas kasutada parandustegurit [ülemine ots] × EE/39, kus EE on seadme elektriline netokasutegur või mehaaniline netokasutegur, mis on määratud ISO baaskoormuse tingimustes.
         
            (148)  Vahemiku ülempiir on 80 mg/Nm3 seadmete puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 27. novembril 2003 ja mida käitatakse 500 kuni 1 500 tundi aastas.
         
            (149)  Seadme puhul, mille elektriline netokasutegur (EE) on suurem kui 55 %, võib PVT SHT vahemiku ülemises otsas kasutada parandustegurit [ülemine ots] × EE/55, kus EE on seadme elektriline netokasutegur, mis on määratud ISO baaskoormuse tingimustes.
         
            (150)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVT SHT ülempiir 65 mg/Nm3.
         
            (151)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVT SHT ülempiir 55 mg/Nm3.
         
            (152)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVT SHT ülempiir 80 mg/Nm3.
         
            (153)  NOX-i heite alampiiri võib saavutada vähe lämmastikoksiide tekitava kuivpõleti abil.
         
            (154)  Need tasemed on orienteerivad.
         
            (155)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVT SHT ülempiir 60 mg/Nm3.
         
            (156)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVT SHT ülempiir 65 mg/Nm3.
         
            (157)  Kui olemasoleva meetodi toimimist täiendavalt optimeeritakse NOX-i heite vähendamiseks, võib selle tagajärjel CO heide jõuda käesoleva tabeli järel esitatud CO orienteeriva vahemiku ülemisse otsa.
         
            (158)  Neid PVT SHT väärtusi ei kohaldata seadmele, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas.
         
            (159)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed soovituslikud.
         
            (160)  Neid PVT SHT väärtusi kohaldatakse ainult sädesüütega ja kahekütuseliste mootorite suhtes. Neid ei kohaldata gaasiküttega diiselmootorite suhtes.
         
            (161)  Hädaolukorras kasutatava mootori korral, mida käitatakse < 500 tundi aastas, mille puhul ei saa kasutada lahjasegupõletust ega selektiivset katalüütilist taandamist, on vahemiku ülempiir orienteerivalt 175 mg/Nm3.
         
            (162)  Olemasoleva seadme puhul, mida käitatakse < 500 tundi aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (163)  Seda PVT SHT väärtust väljendatakse süsinikuna (C) täiskoormusega käitamisel.
         
            (164)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse alla 1 500 tunni aastas.
         
            (165)  Elektri ja soojuse koostootmisjaamade suhtes kohaldatakse olenevalt koostootmisjaama omadustest (see tähendab, kas see on rohkem suunatud elektri tootmisele või soojuse tootmisele) ainult ühte kahest PVTga saavutatavast energiatõhususe tasemest, kas elektrilise netokasuteguri või kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri põhist energiatõhususe taset.
         
            (166)  Neid PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtusi ei kohaldata seadmetele, millega toodetakse üksnes elektrit.
         
            (167)  Elektri ja soojuse koostootmisjaamade puhul on energiatõhususe vahemik lai, kuna energiatõhusus sõltub suuresti elektrienergia ja soojuse kohalikust nõudlusest.
         
            (168)  Neid PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtusi ei kohaldata seadme suhtes, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas.
         
            (169)  Elektri ja soojuse koostootmisjaamade suhtes kohaldatakse olenevalt koostootmisjaama omadustest (see tähendab, kas see on rohkem suunatud elektri tootmisele või soojuse tootmisele) ainult ühte kahest PVTga saavutatavast energiatõhususe tasemest, kas elektrilise netokasuteguri või kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri põhist energiatõhususe taset.
         
            (170)  Neid PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtusi ei kohaldata seadmele, millega toodetakse üksnes elektrit.
         
            (171)  Seadmel, milles põletatakse gaaside segu, mille alumine ekvivalentkütteväärtus on > 20 MJ/Nm3, on heite väärtus tõenäoliselt PVT SHT vahemiku ülemises otsas.
         
            (172)  PVT SHT vahemiku alampiiri võib saavutada selektiivse katalüütilise taandamisega.
         
            (173)  Seadmele, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas, neid PVT SHT väärtusi ei kohaldata.
         
            (174)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVT SHT vahemiku ülempiir 160 mg/Nm3. Peale selle võib heite väärtus ületada PVT SHT vahemiku ülempiiri, kui selektiivset katalüütilist taandamist ei ole võimalik kasutada või kui põletatavas gaasis on palju koksiahjugaasi (nt üle 50 %) ja/või kui põletatav koksiahjugaas sisaldab rohkesti vesinikku (H2). Sel juhul on PVT SHT vahemiku ülempiir 220 mg/Nm3.
         
            (175)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (176)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVT SHT vahemiku ülempiir 70 mg/Nm3.
         
            (177)  Olemasoleva seadme puhul, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas, neid PVT SHT väärtusi ei kohaldata.
         
            (178)  Olemasoleva seadme puhul, mida käitatakse < 500 tundi aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (179)  PVT SHT ülempiiri võidakse ületada, kui koksiahjugaasi osakaal kütuses on suur (nt üle 50 %). Sel juhul on PVT SHT vahemiku ülempiir 300 mg/Nm3.
         
            (180)  Olemasoleva seadme puhul, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas, neid PVT SHT väärtusi ei kohaldata.
         
            (181)  Olemasoleva seadme puhul, mida käitatakse < 500 tundi aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (182)  Need PVT SHT väärtused põhinevad päeval kättesaadaval > 70 % baaskoormusenergial.
         
            (183)  See hõlmab ühekütuselisi ja kahekütuselisi gaasiturbiine.
         
            (184)  Kui vähe lämmastikoksiide tekitav kuivpõleti ei ole kasutatav, on PVT SHT ülempiir 250 mg/Nm3.
         
            (185)  PVT SHT alampiiri võib saavutada vähe lämmastikoksiide tekitava kuivpõleti abil.
         
            (186)  Neid PVTga saavutatavaid energiatõhususe tasemeid ei kohaldata seadmele, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas.
         
            (187)  Elektri ja soojuse koostootmisjaamade suhtes kohaldatakse ainult ühte kahest PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtusest, kas elektrilise netokasuteguri põhist või kütuse kasutamise summaarse netokasuteguri põhist energiatõhususe taset, olenevalt koostootmisjaama omadustest (see tähendab, kas see on rohkem suunatud elektri tootmisele või soojuse tootmisele).
         
            (188)  Neid PVTga saavutatavad energiatõhususe tasemeid võib olla võimatu saavutada, kui potentsiaalne nõudlus kütte järele on liiga madal.
         
            (189)  Neid PVTga saavutatava energiatõhususe taseme väärtusi ei kohaldata seadmele, millega toodetakse üksnes elektrit.
         
            (190)  Seadme puhul, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas, neid PVT SHT väärtusi ei kohaldata.
         
            (191)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed soovituslikud.
         
            (192)  Olemasoleva põletusseadme puhul võimsusega kuni 500 MWth, mis on lastud käiku hiljemalt 27. novembril 2003 ja milles kasutatakse vedelkütuseid lämmastikusisaldusega üle 0,6 mahuprotsendi, on PVT SHT ülempiir 380 mg/Nm3.
         
            (193)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVT SHT ülempiir 180 mg/Nm3.
         
            (194)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVT SHT ülempiir 210 mg/Nm3.
         
            (195)  Olemasoleva seadme puhul, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas, neid PVT SHT väärtusi ei kohaldata.
         
            (196)  Olemasoleva seadme puhul, mida käitatakse < 500 tundi aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (197)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed soovituslikud.
         
            (198)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas, on PVT SHT ülempiir 20 mg/Nm3.
         
            (199)  Olemasoleva põletusseadme puhul, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas, on PVT SHT ülempiir 7 mg/Nm3.
         
            (200)  Seadme puhul, mida käitatakse < 1 500 tundi aastas, neid PVT SHT väärtusi ei kohaldata.
         
            (201)  Seadme puhul, mida käitatakse alla 500 tunni aastas, on need tasemed orienteerivad.
         
            (202)  Seadme puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVT SHT ülempiir 25 mg/Nm3.
         
            (203)  Seadme puhul, mis on lastud käiku hiljemalt 7. jaanuaril 2014, on PVT SHT ülempiir 15 mg/Nm3.
         
            (204)  Neid PVTga saavutatavaid heitetasemeid kohaldatakse üksnes põletusseadmele, milles kasutatakse klooritud ühendeid sisaldavaid, keemilistest protsessidest pärit kütuseid.