CELEX: 32006D0751
Language: nl
Date: 2006-10-27 00:00:00
Title: 2006/751/EG: Beschikking van de Commissie van 27 oktober 2006 tot wijziging van Beschikking 2000/147/EG ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad wat de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 5063)   (Voor de EER relevante tekst)

4.11.2006   
            
            
               NL
            
            
               Publicatieblad van de Europese Unie
            
            
               L 305/8
            
         BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
   van 27 oktober 2006
   tot wijziging van Beschikking 2000/147/EG ter uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad wat de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand betreft
   (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 5063)
   (Voor de EER relevante tekst)
   (2006/751/EG)
   DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
   Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
   Gelet op Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten (1), en met name op artikel 20, lid 2,
   Overwegende hetgeen volgt:
   
               (1)
            
            
               Bij Beschikking 2000/147/EG van de Commissie (2) is een systeem voor de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand vastgesteld.
            
         
               (2)
            
            
               Na onderzoek van bepaalde productfamilies is gebleken dat afzonderlijke klassen van materiaalgedrag bij brand moeten worden vastgesteld voor elektrische leidingen.
            
         
               (3)
            
            
               Beschikking 2000/147/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.
            
         
               (4)
            
            
               De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de bouw,
            
         HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:
   Artikel 1
   De bijlage bij Beschikking 2000/147/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.
   Artikel 2
   Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
   
      Gedaan te Brussel, 27 oktober 2006.
      
         
            Voor de Commissie
         
         Günter VERHEUGEN
         
            Vicevoorzitter
         
      
   
   
      (1)  PB L 40 van 11.2.1989, blz. 12. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).
   
      (2)  PB L 50 van 23.2.2000, blz. 14.
   
      BIJLAGE
      De bijlage bij Beschikking 2000/147/EG wordt als volgt gewijzigd:
      
                  1.
               
               
                  De titel van tabel 1 wordt vervangen door „KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BĲ BRAND VAN BOUWPRODUCTEN MET UITZONDERING VAN VLOEREN, LINEAIRE WARMTE-ISOLATIEPRODUCTEN VOOR BUIZEN, EN ELEKTRISCHE LEIDINGEN”.
               
            
                  2.
               
               
                  De voetnoot (*) bij tabel 1 wordt geschrapt.
               
            
                  3.
               
               
                  De volgende tekst wordt toegevoegd:
                  „Tabel 4
                  KLASSEN VAN MATERIAALGEDRAG BIJ BRAND VOOR ELEKTRISCHE LEIDINGEN
                  
                              Klasse
                           
                           
                              Testmethode(n)
                           
                           
                              Indelingscriteria
                           
                           
                              Verplichte aanvullende verklaring
                           
                        
                              Aca
                              
                           
                           
                              EN ISO 1716
                           
                           
                              PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                              B1ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 2 (5)
                              
                              
                                 en
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,75 m en THR1 200s ≤ 10 MJ en HRRmax ≤ 20 kW en FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Rookproductie (2)
                                  (6) en brandende druppels/deeltjes (3) en aciditeit (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              B2ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 en
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,5 m en THR1 200s ≤ 15 MJ en HRRmax ≤ 30 kW en FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Rookproductie (2)
                                  (7) en brandende druppels/deeltjes (3) en aciditeit (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Cca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 en
                              
                           
                           
                              FS ≤ 2,0 m en THR1 200s ≤ 30 MJ en HRRmax ≤ 60 kW en FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Rookproductie (2)
                                  (7) en brandende druppels/deeltjes (3) en aciditeit (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Dca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 en
                              
                           
                           
                              THR1 200s ≤ 70 MJ en HRRmax ≤ 400 kW en FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Rookproductie (2)
                                  (7) en brandende druppels/deeltjes (3) en aciditeit (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Eca
                              
                           
                           
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                           
                               
                           
                        
                              Fca
                              
                           
                           
                              Geen prestatie bepaald
                           
                        MONTAGE- EN BEVESTIGINGSVOORSCHRIFTEN EN DEFINITIES VAN DE TESTPARAMETERS VOOR ELEKTRISCHE LEIDINGEN (ZOALS VERMELD IN VOETNOOT 5 VAN TABEL 4)
                  1.   Montage- en bevestigingsvoorschriften
                  1.1.   Montage van het algemene proefmonster voor de klassen B1ca, B2ca, Cca en Dca
                  
                  De leidingen worden vooraan op een standaardladder gemonteerd (EN 50266-1). Er worden stukken leiding met een lengte van 3,5 m gebruikt. Het onderste gedeelte van de elektrische leidingen bevindt zich 20 cm onder de onderrand van de brander. De leidingen worden in het midden van de ladder gelegd (ten opzichte van de breedte).
                  Elk proefstuk of elke bundel wordt individueel aan elke sport van de ladder vastgemaakt met een metalen draad (staal of koper). Voor elektrische leidingen met een diameter van maximaal 50 mm wordt draad met een diameter van 0,5 mm tot maximaal 1,0 mm gebruikt. Voor leidingen met een diameter van meer dan 50 mm wordt draad gebruikt met een diameter van 1,0 mm tot 1,5 mm.
                  Bij de montage van de proefstukken wordt het eerste proefstuk ongeveer in het midden van de ladder gelegd en worden de overige proefstukken daar aan beide zijden naast gelegd, zodat de hele rij proefstukken ongeveer gecentreerd is op de ladder.
                  Hierna wordt uitgelegd hoeveel de tussenafstand bedraagt en hoe bundels worden gevormd.
                  Om de 25 cm wordt een horizontale streep getrokken zodat de vlamverspreiding als functie van de tijd kan worden gemeten. De eerste streep (d.w.z. de nulstreep) wordt op dezelfde hoogte als de brander getrokken.
                  De leidingen worden als volgt gemonteerd, afhankelijk van de klasse waarin indeling wordt aangevraagd.
                  1.1.1.   Klassen B2ca, Cca en Dca
                  
                  De geselecteerde montageprocedure hangt af van de diameter van de elektrische leiding volgens tabel 4.1.
                  Tabel 4.1
                  MONTAGE NAAR GELANG VAN DE DIAMETER VAN DE LEIDING
                  
                              Leidingdiameter
                           
                           
                              Montage
                           
                        
                              Groter dan of gelijk aan 20 mm
                           
                           
                              20 mm afstand tussen de leidingen
                           
                        
                              Tussen 5 en 20 mm
                           
                           
                              Afstand tussen de leidingen gelijk aan de diameter van de leiding
                           
                        
                              Kleiner dan of gelijk aan 5 mm
                           
                           
                              De leidingen worden samengenomen in bundels met een diameter van 10 mm. De bundels worden niet getwist. De afstand tussen de bundels bedraagt 10 mm.
                           
                        Voor het bepalen van de drempelwaarden wordt de diameter afgerond op de naaste mm, behalve voor leidingen met een diameter van minder dan 5 mm, waarvoor de diameter niet wordt afgerond.
                  De volgende formules worden gebruikt om het aantal stukken leiding per test te bepalen.
                  1.1.1.1.   Voor leidingen met een diameter groter dan of gelijk aan 20 mm
                  Het aantal leidingen, N, wordt berekend als volgt:
                  
                      … vergelijking 1
                  waarin:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  = de diameter van de leiding (in mm en afgerond op de naaste mm);
                           
                        
                               
                           
                           
                              int functie = het gehele getal van het resultaat (d.w.z. de naar beneden afgeronde waarde).
                           
                        1.1.1.2.   Voor leidingen met een diameter groter dan 5 mm maar kleiner dan 20 mm
                  Het aantal leidingen, N, wordt berekend als volgt:
                  
                      … vergelijking 2
                  waarin:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  = de diameter van de leiding (in mm en afgerond);
                           
                        
                               
                           
                           
                              int functie = het gehele getal van het resultaat (d.w.z. de naar beneden afgeronde waarde).
                           
                        1.1.1.3.   Voor leidingen of draden met een diameter kleiner dan of gelijk aan 5 mm
                  Het aantal leidingbundels van 10 mm, Nbu
                     , wordt berekend als volgt:
                  
                      … vergelijking 3
                  Dit betekent dat 15 bundels worden gemonteerd met een tussenafstand van 10 mm.
                  Het aantal leidingen in elke bundel (n) bedraagt:
                  
                      … vergelijking 4
                  waarin:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  = de diameter van de leiding (in mm en 
                                    niet
                                  afgerond).
                           
                        
                               
                           
                           
                              Het aantal stukken kabel (cable lengths, CL) voor draden of leidingen met een diameter kleiner dan of gelijk aan 5 mm zal bijgevolg zijn:
                              
                                 CL = n × 15 … vergelijking 5
                           
                        1.1.1.4.   Totale lengte van de leiding per test
                  De totale lengte L (m) per test is:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 L = n × 15 × 3,5 bij d
                                 c ≤ 5 mm
                              of
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 L = N × 3,5 bij d
                                 c > 5 mm … vergelijking 6
                           
                        1.1.2.   Klasse B1ca
                  
                  Aan de achterzijde van de kabelgoot wordt een onbrandbare calciumsilicaatplaat gemonteerd met een dichtheid van 870 ± 50 kg/m3 en een dikte van 11 ± 2 mm. Deze plaat kan in twee delen worden gemonteerd.
                  In alle andere opzichten is de montage van de leidingen dezelfde als voor de klassen B2ca, Cca en Dca.
                  2.   Definities van testparameters
                  Tabel 4.2
                  DEFINITIES VAN TESTPARAMETERS IN FIPEC20-SCENARIO’S 1 EN 2
                  Alle berekende parameters worden geëvalueerd gedurende 20 minuten vanaf het begin van de test (ontsteking van de brander).
                  
                     
                  
                              Parameter
                           
                           
                              Verklaring
                           
                        
                              Begin test
                           
                           
                              Ontsteking van de brander
                           
                        
                              Einde test
                           
                           
                              20 minuten na ontsteking van de brander (einde van de periode voor de berekening van de parameters)
                           
                        
                              HRRsm30, kW
                           
                           
                              Warmteafgifte volgens een voortschrijdend gemiddelde over 30 s
                           
                        
                              SPRsm60, m2/s
                           
                           
                              Rookproductie volgens een voortschrijdend gemiddelde over 60 s
                           
                        
                              HRRmax, kW
                           
                           
                              Maximum van HRRsm30 tussen begin en einde van de test, zonder de bijdrage van de ontstekingsbron
                           
                        
                              SPRmax, m2/s
                           
                           
                              Maximum van SPRsm60 tussen begin en einde van de test
                           
                        
                              THR1 200, MJ
                           
                           
                              Totale warmteafgifte (HRRsm30) van begin tot einde van de test, zonder de bijdrage van de ontstekingsbron
                           
                        
                              TSP1 200, m2
                              
                           
                           
                              Totale rookproductie (HRRsm60) van begin tot einde van de test
                           
                        
                              FIGRA, W/s
                           
                           
                              Brandvoortplantingssnelheid (FIre Growth RAte), gedefinieerd als de hoogste waarde van het quotiënt van HRRsm30, zonder de bijdrage van de ontstekingsbron, en de tijd. Drempelwaarden: HRRsm30 = 3 kW en THR = 0,4 MJ
                           
                        
                              SMOGRA, cm2/s2
                              
                           
                           
                              Rookontwikkelingssnelheid (SMOke Growth RAte), gedefinieerd als de hoogste waarde van het quotiënt van SPRsm60 en de tijd, vermenigvuldigd met 10 000. Drempelwaarden: SPRsm60 = 0,1 m2/s en TSP = 6 m2
                              
                           
                        
                              PCS
                           
                           
                              Bruto calorische waarde
                           
                        
                              FS
                           
                           
                              Vlamuitbreiding (beschadigde lengte)
                           
                        
                              H
                           
                           
                              Vlamuitbreiding
                           
                        
                              FIPEC
                           
                           
                              Brandgedrag van elektrische leidingen”
                           
                        
            
         (1)  Voor het gehele product, met uitzondering van metallische materialen, en voor uitwendige onderdelen (bv. mantel) van het product.
      
         (2)  
      
                  s1
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 50 m2
                     en SPRmax ≤ 0,25 m2/s
               
            
                  s1a
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 en transmissie overeenkomstig EN 61034-2 ≥ 80 %
               
            
                  s1b
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 en transmissie overeenkomstig EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %
               
            
                  s2
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 400 m2
                     en SPRmax ≤ 1,5 m2/s
               
            
                  s3
               
               
                  =
               
               
                  niet s1 of s2.
               
            
         (3)  Voor FIPEC20-scenario’s 1 en 2: d0 = geen brandende druppels/deeltjes binnen 1 200 s; d1 = geen brandende druppels/deeltjes langer dan 10 s binnen 1 200 s; d2 = niet d0 of d1.
      
         (4)  EN 50267-2-3: a1 = geleidingsvermogen < 2,5 μS/mm en pH > 4,3; a2 = geleidingsvermogen < 10 μS/mm en pH > 4,3; a3 = niet a1 of a2. Geen vermelding = geen prestatie bepaald.
      
         (5)  De luchtstroom in de kamer moet 8 000 ± 800 l/min. bedragen.
      FIPEC20-scenario 1 = prEN 50399-2-1 met montage en bevestiging zoals hierna.
      FIPEC20-scenario 2 = prEN 50399-2-2 met montage en bevestiging zoals hierna.
      
         (6)  De voor kabels van klasse B1ca aangegeven rookklasse moet resulteren uit de FIPEC20 Scen 2-test.
      
         (7)  De voor leidingen van klasse B2ca, Cca en Dca aangegeven rookklasse moet resulteren uit de FIPEC20 Scen 1-test.
      
         (8)  Met meting van de gevaarlijke eigenschappen van zich bij brand ontwikkelende gassen, die de bekwaamheid van eraan blootgestelde personen voor het nemen van doeltreffende maatregelen om te ontsnappen in het gedrang brengen, en niet met beschrijving van de toxiciteit van deze gassen.