CELEX: 32006D0751
Language: fi
Date: 2006-10-27 00:00:00
Title: 2006/751/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 2006 , neuvoston direktiivin 89/106/ETY soveltamisesta rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen osalta tehdyn päätöksen 2000/147/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5063)   (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

4.11.2006   
            
            
               FI
            
            
               Euroopan unionin virallinen lehti
            
            
               L 305/8
            
         KOMISSION PÄÄTÖS,
   tehty 27 päivänä lokakuuta 2006,
   neuvoston direktiivin 89/106/ETY soveltamisesta rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen osalta tehdyn päätöksen 2000/147/EY muuttamisesta
   (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5063)
   (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
   (2006/751/EY)
   EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
   ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan
   sekä katsoo seuraavaa:
   
               (1)
            
            
               Komission päätöksellä 2000/147/EY (2) perustettiin luokitusjärjestelmä rakennustuotteiden palotekniselle käyttäytymiselle.
            
         
               (2)
            
            
               Tiettyjen tuoteryhmien tarkastelun perusteella olisi vahvistettava erilliset paloteknistä käyttäytymistä koskevat luokat sähkökaapeleille.
            
         
               (3)
            
            
               Päätös 2000/147/EY olisi näin ollen muutettava vastaavasti.
            
         
               (4)
            
            
               Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän rakennusalan komitean lausunnon mukaiset,
            
         ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
   1 artikla
   Muutetaan päätöksen 2000/147/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.
   2 artikla
   Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
   
      Tehty Brysselissä 27 päivänä lokakuuta 2006.
      
         
            Komission puolesta
         
         Günter VERHEUGEN
         
            Varapuheenjohtaja
         
      
   
   
      (1)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
   
      (2)  EYVL L 50, 23.2.2000, s. 14.
   
      LIITE
      Muutetaan päätöksen 2000/147/EY liite seuraavasti:
      
                  1.
               
               
                  Korvataan taulukon 1 otsikko seuraavasti: ”MUIDEN RAKENNUSTUOTTEIDEN KUIN LATTIANPÄÄLLYSTEIDEN, PUTKIMAISTEN LÄMMÖNERISTYSTUOTTEIDEN JA SÄHKÖKAAPELIEN PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KUVAAVAT LUOKAT”.
               
            
                  2.
               
               
                  Poistetaan taulukosta 1 alaviite (*).
               
            
                  3.
               
               
                  Lisätään seuraava teksti:
                  ”Taulukko 4
                  SÄHKÖKAAPELEIDEN PALOTEKNISTÄ KÄYTTÄYTYMISTÄ KUVAAVAT LUOKAT
                  
                              Luokka
                           
                           
                              Testausmenetelmä(t)
                           
                           
                              Luokitusperusteet
                           
                           
                              Lisäluokitus
                           
                        
                              Aca
                              
                           
                           
                              EN ISO 1716
                           
                           
                              PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                              B1ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 2 (5)
                              
                              
                                 ja
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,75 m ja THR1 200s ≤ 10 MJ ja Huippu-HRR ≤ 20 kW ja FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Savuntuotto (2)
                                  (6) ja liekehtivät pisarat/osat (3) ja happamuus (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              B2ca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 ja
                              
                           
                           
                              FS ≤ 1,5 m ja THR1 200s ≤ 15 MJ; ja Huippu-HRR ≤ 30 kW; ja FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Savuntuotto (2)
                                  (7) ja liekehtivät pisarat/osat (3) ja happamuus (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Cca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 ja
                              
                           
                           
                              FS ≤ 2,0 m ja THR1 200s ≤ 30 MJ; ja Huippu-HRR ≤ 60 kW; ja FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Savuntuotto (2)
                                  (7) ja liekehtivät pisarat/osat (3) ja happamuus (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Dca
                              
                           
                           
                              FIPEC20 Scen 1 (5)
                              
                              
                                 ja
                              
                           
                           
                              THR1 200s ≤ 70 MJ; ja Huippu-HRR ≤ 400 kW; ja FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1
                              
                           
                           
                              Savuntuotto (2)
                                  (7) ja liekehtivät pisarat/osat (3) ja happamuus (4)
                                  (8)
                              
                           
                        
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                        
                              Eca
                              
                           
                           
                              EN 60332-1-2
                           
                           
                              H ≤ 425 mm
                           
                           
                               
                           
                        
                              Fca
                              
                           
                           
                              Käyttäytymistä ei määritelty
                           
                        SÄHKÖKAAPELIEN ASENNUS- JA KIINNITYSEHDOT JA TESTAUSPARAMETRIEN MÄÄRITELMÄT (MAINITTU TAULUKON 4 HUOMAUTUKSESSA (5)
                  1   Asennus ja kiinnitys
                  1.1   Testinäytteen asentaminen – yleisohjeet luokille B1ca, B2ca, Cca ja Dca
                  
                  Kaapelit asennetaan standarditikkaiden (EN 50266-1) etupuolelle. Käytetään 3,5 metrin mittaisia kaapelinpätkiä. Sähkökaapelien alempi osa asetetaan 20 cm polttimen alareunan alapuolelle. Kaapelit asetetaan tikkaiden keskelle (leveyssuunnassa).
                  Kukin testikappale tai -nippu kiinnitetään yksittäin tikkaan kuhunkin puolaan metallilangalla (terästä tai kuparia). Halkaisijaltaan enintään 50 mm:n kaapelien kiinnittämiseen käytetään 0,5–1,0 mm:n lankaa. Jos kaapelin halkaisija on yli 50 mm, käytetään 1,0–1,5 mm:n lankaa.
                  Kun testikappaleet asennetaan, ensimmäinen kappale asetetaan noin tikkaiden keskikohtaan ja muut vuorotellen sen kummallekin puolelle niin, että koko testikappalesarja sijaitsee kutakuinkin keskellä tikkaita.
                  Testikappaleiden sijoitteluväleistä ja niputuksesta kerrotaan tarkemmin jäljempänä.
                  Liekin leviämisen mittaamiseksi ajan suhteen piirretään päällekkäiset vaakaviivat 25 cm:n välein. Ensimmäinen viiva (nollaviiva) piirretään polttimen korkeudelle.
                  Kaapelit asennetaan haetun luokituksen mukaan seuraavassa esitetyllä tavalla.
                  1.1.1   Luokat B2ca, Cca ja Dca
                  
                  Asennusmenettely valitaan sähkökaapelin halkaisijan mukaan taulukossa 4.1 esitetyllä tavalla.
                  Taulukko 4.1
                  ASENNUS KAAPELIN HALKAISIJAN MUKAAN
                  
                              Kaapelin halkaisija
                           
                           
                              Asennus
                           
                        
                              20 mm tai yli
                           
                           
                              20 mm:n raot kaapelien välillä
                           
                        
                              Yli 5 mm mutta alle 20 mm
                           
                           
                              Yhden kaapelin halkaisijan levyinen rako kaapelien välillä
                           
                        
                              5 mm tai alle
                           
                           
                              Kaapelit sidotaan halkaisijaltaan 10 mm:n nippuihin. Nippuja ei saa taittaa. Nippujen väliin jätetään 10 mm:n rako.
                           
                        Kynnysarvot määritetään pyöristämällä halkaisijan arvo lähimpään täyteen millimetriin. Alle 5 mm:n kaapeleiden halkaisijan arvoa ei kuitenkaan pyöristetä.
                  Testissä käytettävien kaapelien määrä määritetään seuraavien kaavojen avulla.
                  1.1.1.1   Kaapelin halkaisija 20 mm tai enemmän
                  Kaapelien määrä N lasketaan seuraavalla kaavalla:
                  
                      … yhtälö 1
                  jossa:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  on kaapelin halkaisija (mm, lähimpään millimetriin pyöristettynä)
                           
                        
                               
                           
                           
                              int-funktio = tulosarvon kokonaislukuosa (ts. arvo pyöristettynä alaspäin).
                           
                        1.1.1.2   Kaapelin halkaisija yli 5 mm mutta alle 20 mm
                  Kaapelien määrä N lasketaan seuraavalla kaavalla:
                  
                      … yhtälö 2
                  jossa:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  on kaapelin halkaisija (mm, pyöristettynä)
                           
                        
                               
                           
                           
                              int-funktio = tulosarvon kokonaislukuosa (ts. arvo pyöristettynä alaspäin).
                           
                        1.1.1.3   Kaapelin tai johdon halkaisija 5 mm tai vähemmän
                  10 mm:n kaapelinippujen määrä Nbu lasketaan seuraavalla kaavalla:
                  
                      … yhtälö 3
                  Asennetaan 15 nippua 10 mm:n etäisyydelle toisistaan.
                  Kaapelien määrä n kussakin nipussa lasketaan seuraavalla kaavalla:
                  
                      … yhtälö 4
                  jossa:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 dc
                                  on kaapelin halkaisija (mm, 
                                    ei
                                  pyöristettynä)
                           
                        
                               
                           
                           
                              Halkaisijaltaan alle 5 mm:n kaapelien tai johtojen määrä (CL) on siis
                              
                                 CL = n × 15 … yhtälö 5
                           
                        1.1.1.4   Kaapelin kokonaispituus testiä kohti
                  Kokonaispituus L (metriä) testiä kohti on
                  
                               
                           
                           
                              
                                 L = n × 15 × 3,5 kun d
                                 c ≤ 5 mm
                              tai
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 L = N × 3,5 kun d
                                 c > 5 mm … yhtälö 6
                           
                        1.1.2   Luokka B1ca
                  
                  Kaapeliradan takapuolelle asennetaan palamaton kalsiumsilikaattilevy, jonka tiheys on 870 ± 50 kg/m3 ja paksuus 11 ± 2 mm. Levy voidaan asentaa kahtena osana.
                  Asennus tapahtuu kaikilta muilta osiltaan samoin kuin luokkien B2ca, Cca ja Dca yhteydessä.
                  2.   Testiparametrien määritelmät
                  Taulukko 4.2
                  TESTIPARAMETRIT FIPEC20-SKENAARIOISSA 1 JA 2
                  Kaikkia laskettavia parametreja arvioidaan 20 minuutin ajan testin alusta (polttimen sytyttämisestä).
                  
                     
                  
                              Parametri
                           
                           
                              Selitys
                           
                        
                              Testin alku
                           
                           
                              Polttimen sytyttäminen
                           
                        
                              Testin loppu
                           
                           
                              20 minuuttia polttimen sytyttämisestä (parametrien arvon määritysaika päättyy)
                           
                        
                              HRRsm30, kW
                           
                           
                              Lämmöntuottonopeus tasoitettuna 30 sekunnin liukuvalla keskiarvolla
                           
                        
                              SPRsm60, m2/s
                           
                           
                              Savuntuottonopeus tasoitettuna 60 sekunnin liukuvalla keskiarvolla
                           
                        
                              Huippu-HRR, kW
                           
                           
                              HRRsm30:n huippuarvo testin alun ja lopun välillä ilman sytytyslähteen vaikutusta
                           
                        
                              Huippu-SPR, m2/s
                           
                           
                              SPRsm60:n huippuarvo testin alun ja lopun välillä
                           
                        
                              THR1 200, MJ
                           
                           
                              Kokonaislämmöntuotto (HRRsm30) testin alun ja lopun välillä ilman sytytyslähteen vaikutusta
                           
                        
                              TSP1 200, m2
                              
                           
                           
                              Kokonaissavuntuotto (HRRsm60) testin alusta testin loppuun
                           
                        
                              FIGRA, W/s
                           
                           
                              Lämmöntuoton kasvunopeutta kuvaava FIGRA-indeksi: HRRsm30:n ja ajan osamäärän suurin arvo ilman sytytyslähteen vaikutusta. Kynnysarvot: HRRsm30 = 3 kW ja THR = 0,4 MJ.
                           
                        
                              SMOGRA, cm2/s2
                              
                           
                           
                              Savuntuoton kasvunopeutta kuvaava SMOGRA-indeksi. SPRsm60:n ja ajan osamäärän suurin arvo kerrottuna tekijällä 10 000. Kynnysarvot: SPRsm60 = 0,1 m2/s ja TSP = 6 m2.
                           
                        
                              PCS
                           
                           
                              Ylempi lämpöarvo
                           
                        
                              FS
                           
                           
                              Liekin leviäminen (vaurion pituus)
                           
                        
                              H
                           
                           
                              Liekin leviäminen
                           
                        
                              FIPEC
                           
                           
                              Sähkökaapelien palotekninen käyttäytyminen”
                           
                        
            
         (1)  Koko tuote ilman metalliosia sekä tuotteen mahdolliset ulkoiset komponentit (ts. vaippa).
      
         (2)  
      
                  s1
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 50 m2 ja Huippu-SPR ≤ 0,25 m2/s
               
            
                  s1a
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 ja läpäisevyys EN 61034-2:n mukaisesti ≥ 80 %
               
            
                  s1b
               
               
                  =
               
               
                  
                     s1 ja läpäisevyys EN 61034-2:n mukaisesti ≥ 60 % < 80 %
               
            
                  s2
               
               
                  =
               
               
                  TSP1 200 ≤ 400 m2 ja huippu-SPR ≤ 1,5 m2/s
               
            
                  s3
               
               
                  =
               
               
                  ei s1 tai s2.
               
            
         (3)  FIPEC20 -skenaariot 1 ja 2: d0 = ei liekehtiviä pisaroita/osia 1 200 sekunnissa; d1 = pisaroiden/osien liekehtimisen kestoaika enintään 10 s 1 200 sekunnissa; d2 = ei d0 tai d1.
      
         (4)  EN 50267-2-3: a1 = johtavuus < 2,5 μS/mm ja pH > 4,3; a2 = johtavuus < 10 μS/mm ja pH > 4,3; a3 = ei a1 tai a2. Ei ilmoitusta = käyttäytymistä ei määritelty.
      
         (5)  Ilmavirtauksen kammioon on oltava 8 000 ± 800 l/min.
      FIPEC20-skenaario 1 = prEN 50399-2-1, asennus ja kiinnitys jäljempänä esitetyn mukaisesti
      FIPEC20-skenaario 2 = prEN 50399-2-2, asennus ja kiinnitys jäljempänä esitetyn mukaisesti
      
         (6)  Luokkaan B1ca kuuluville kaapeleille ilmoitetun savuluokan on oltava peräisin FIPEC20 Scen 2 -testistä.
      
         (7)  Luokkiin B2ca, Cca ja Dca kuuluville kaapeleille ilmoitetun savuluokan on oltava peräisin FIPEC20 Scen 1 -testistä.
      
         (8)  Mitataan palon yhteydessä kehittyvien kaasujen vaaralliset ominaisuudet, jotka vaikuttavat niille altistuneiden kykyyn poistua tehokkaasti paikalta. Tämä ei kuvaa kaasujen myrkyllisyyttä.