CELEX: 32016R0364
Language: cs
Date: 2015-07-01 00:00:00
Title: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/364 ze dne 1. července 2015 o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Text s významem pro EHP)

15.3.2016   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 68/4
            
         NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/364
   ze dne 1. července 2015
   o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
            
               Rozhodnutím Komise 2000/147/ES (2) byl přijat systém pro klasifikaci vlastností stavebních výrobků, pokud jde o jejich reakci na oheň. Tento systém byl založen na harmonizovaném řešení posuzování těchto vlastností a klasifikace výsledků těchto posouzení.
            
         
               (2)
            
            
               Rozhodnutí 2000/147/ES stanoví několik tříd reakce na oheň. Kromě toho obsahuje třídy F, FFL, FL a Fca, které jsou vymezeny jako „Žádný ukazatel vlastnosti není stanoven“.
            
         
               (3)
            
            
               V souladu s čl. 2 odst. 7 nařízení (EU) č. 305/2011 se „třídou“ rozumí rozmezí úrovní vlastností, ohraničené minimální a maximální hodnotou. Třídy vymezené jako „Žádný ukazatel vlastnosti není stanoven“ této definici neodpovídají, a proto nemohou být začleněny do klasifikačního systému podle nařízení (EU) č. 305/2011.
            
         
               (4)
            
            
               Použití pojmu „Žádný ukazatel vlastnosti není stanoven“ v souvislosti s vypracováváním prohlášení o vlastnostech je stanoveno v čl. 6 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) č. 305/2011.
            
         
               (5)
            
            
               Aby výrobci mohli vydat prohlášení o nižší úrovni vlastností, pokud jde o reakci na oheň, než je úroveň vlastností, na niž se vztahují třídy E, EFL, EL a Eca, je nutné odpovídajícím způsobem změnit kritéria klasifikace tříd F, FFL, FL a Fca.
            
         
               (6)
            
            
               Proto je nutné nahradit třídy F, FFL, FL a Fca stanovené v rozhodnutí 2000/147/ES novými třídami pro výrobky, které nedosahují alespoň takové úrovně vlastností, pokud jde o reakci na oheň, jako u tříd E, EFL, EL a Eca.
            
         
               (7)
            
            
               Rozhodnutí 2000/147/ES bylo několikrát změněno a jsou nezbytné další změny uvedeného rozhodnutí. V zájmu jasnosti a racionality by proto mělo být uvedené rozhodnutí zrušeno a nahrazeno,
            
         PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Je-li zamýšlené použití stavebního výrobku takové, že výrobek může přispět ke vzniku a šíření ohně a kouře v prostoru nebo v oblasti ohniska požáru nebo mimo něj, vlastnost výrobku ve vztahu k jeho reakci na oheň se klasifikuje podle klasifikačního systému stanoveného v příloze.
   Článek 2
   Rozhodnutí 2000/147/ES se zrušuje.
   Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 1. července 2015.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2000/147/ES ze dne 8. února 2000, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň (Úř. věst. L 50, 23.2.2000, s. 14).
   
      PŘÍLOHA
      
         Třídy reakce na oheň
      
      
               
                  1.1
               
               
                  Pro účely tabulek 1 až 4 se použijí tyto symboly (1):
                  1)   „ΔΤ“– vzrůst teploty;
                  2)   „Δm“– úbytek hmotnosti;
                  3)   „tf“– plamenné období;
                  4)   „PCS“– spalné teplo;
                  5)   „LFS“– postranní šíření plamene;
                  6)   „SMOGRA“– rychlost vývinu kouře.
               
            
               
                  1.2
               
               
                  Pro účely tabulek 1, 2 a 3 se použijí tyto symboly (1):
                  1)   „FIGRA“– rychlost rozvoje požáru;
                  2)   „THR“– celkové uvolňování tepla;
                  3)   „TSP“– celková tvorba kouře;
                  4)   „Fs“– šíření plamene.
               
            
               
                  1.3
               
               
                  Pro účely tabulky 4 se použijí tyto symboly a zkušební parametry:
                  1)   „HRRsm30, kW“– klouzavý průměr míry uvolňování tepla během 30 s;
                  2)   „SPRsm60, m2/s“– klouzavý průměr míry tvorby kouře během 60 s;
                  3)   „HRRmax, kW“– maximální hodnota HRRsm30 mezi začátkem a koncem zkoušky, kromě podílu ze zdroje zapálení;
                  4)   „SPRmax, m2/s“– maximální hodnota SPRsm60 mezi začátkem a koncem zkoušky;
                  5)   „THR1200, MJ“– celkové uvolnění tepla (HRRsm30) od začátku do konce zkoušky, kromě podílu ze zdroje zapálení;
                  6)   „TSP1200, m2“– celková tvorba kouře (HRRsm60) od začátku do konce zkoušky;
                  7)   „FIGRA, W/s“– index rychlosti rozvoje požáru definovaný jako nejvyšší hodnota kvocientu mezi HRRsm30 kromě podílu zdroje zapálení a času. Prahové hodnoty HRRsm30 = 3 kW a THR = 0,4 MJ;
                  8)   „FS“– šíření plamene (délka porušené plochy);
                  9)   „H“– šíření plamene.
               
            
               
                  2.
               
               
                  Pro účely tabulek 1 až 4 se použijí tyto definice:
                  
                              1)
                           
                           
                              
                                 „materiálem“ se rozumí jednotlivá základní látka nebo rovnoměrně rozložená směs látek;
                           
                        
                              2)
                           
                           
                              
                                 „stejnorodým výrobkem“ se rozumí výrobek, který sestává z jednoho materiálu a jako celek má jednotnou hustotu a složení;
                           
                        
                              3)
                           
                           
                              
                                 „nestejnorodým výrobkem“ se rozumí výrobek, který nesplňuje požadavky na stejnorodý výrobek a je složený z jedné nebo několika podstatných a/nebo nepodstatných složek;
                           
                        
                              4)
                           
                           
                              
                                 „podstatnou složkou“ se rozumí materiál, který tvoří významnou část nestejnorodého výrobku; vrstva o plošné hmotnosti ≥ 1,0 kg/m2 nebo tloušťce ≥ 1,0 mm se pokládá za podstatnou složku;
                           
                        
                              5)
                           
                           
                              
                                 „nepodstatnou složkou“ se rozumí materiál, který netvoří významnou část nestejnorodého výrobku; vrstva o plošné hmotnosti < 1,0 kg/m2 a tloušťce < 1,0 mm se pokládá za nepodstatnou složku;
                           
                        
                              6)
                           
                           
                              
                                 „vnitřní nepodstatnou složkou“ se rozumí nepodstatná složka, která je z obou stran kryta alespoň jednou podstatnou složkou;
                           
                        
                              7)
                           
                           
                              
                                 „vnější nepodstatnou složkou“ se rozumí nepodstatná složka, která z jedné strany není kryta podstatnou složkou.
                           
                        Dvě nebo více nepodstatných vrstev, které k sobě přiléhají, tj. bez žádných podstatných složek mezi vrstvami, se považují za jednu nepodstatnou složku, a musí být tedy klasifikovány v souladu s kritérii pro vrstvu, která je nepodstatnou složkou.
               
            
         Tabulka 1
      
      
         Třídy reakce stavebních výrobků na oheň kromě podlahových krytin, lineárních trubních tepelněizolačních výrobků a elektrických kabelů
      
      
                  Třída
               
               
                  Zkušební metoda (zkušební metody)
               
               
                  Kritéria klasifikace
               
               
                  Doplňková klasifikace
               
            
                  
                     A1
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2);
                  
                     a
                  
               
               
                  ΔT ≤ 30 °C; a
                  
                  Δm ≤ 50 %; a
                  
                  tf = 0 (tj. žádné trvalé hoření plamenem)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (2); a
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (3)
                      (1); a
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (4); a
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     A2
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2);
                  
                     nebo
                  
               
               
                  DT ≤ 50 °C; a
                  
                  Dm ≤ 50 %; a
                  
                  tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     a
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (2); a
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (3); a
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (4); a
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1; a
                  
                  LFS < okraj vzorku; a
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Tvorba kouře (6); a
                  
                  plamenně hořící kapky/částice (7)
                  
               
            
                  
                     B
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     a
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1; a
                  
                  LFS < okraj vzorku; a
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Tvorba kouře (6); a
                  
                  plamenně hořící kapky/částice (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expozice = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm během 60 s
               
            
                  
                     C
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     a
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 250 Ws– 1; a
                  
                  LFS < okraj vzorku; a
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  Tvorba kouře (6); a
                  
                  plamenně hořící kapky/částice (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expozice = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm během 60 s
               
            
                  
                     D
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     a
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 750 Ws– 1
                  
               
               
                  Tvorba kouře (6); a
                  
                  plamenně hořící kapky/částice (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expozice = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm během 60 s
               
            
                  
                     E
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expozice = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm během 20 s
               
               
                  Plamenně hořící kapky/částice (8)
                  
               
            
                  
                     F
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Expozice = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm během 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabulka 2
      
      
         Třídy reakce podlahových krytin na oheň
      
      
                  Třída
               
               
                  Zkušební metoda (zkušební metody)
               
               
                  Kritéria klasifikace
               
               
                  Doplňková klasifikace
               
            
                  
                     A1FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10);
                  
                     a
                  
               
               
                  DT ≤ 30 °C; a
                  
                  Dm ≤ 50 %; a
                  
                  tf = 0 (tj. žádné trvalé hoření plamenem)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg – 1
                      (10); a
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (11); a
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (12); a
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  
                     A2FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10);
                  
                     nebo
                  
               
               
                  DT ≤ 50 °C; a
                  
                  Dm ≤ 50 %; a
                  
                  tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     a
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (10); a
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (11); a
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (12); a
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
               
               
                  Kritický tok (15) ≥ 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Tvorba kouře (16)
                  
               
            
                  
                     BFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     a
                  
               
               
                  Kritický tok (15) ≥ 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Tvorba kouře (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expozice = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm během 20 s
               
            
                  
                     CFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     a
                  
               
               
                  Kritický tok (15) ≥ 4,5 kWm– 2
                  
               
               
                  Tvorba kouře (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expozice = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm během 20 s
               
            
                  
                     DFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     a
                  
               
               
                  Kritický tok (15) ≥ 3,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Tvorba kouře (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expozice = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm během 20 s
               
            
                  
                     EFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expozice = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm během 20 s
               
               
                   
               
            
                  
                     FFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Expozice = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm během 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabulka 3
      
      
         Třídy reakce lineárních trubních tepelněizolačních výrobků na oheň
      
      
                  Třída
               
               
                  Zkušební metoda (zkušební metody)
               
               
                  Kritéria klasifikace
               
               
                  Doplňková klasifikace
               
            
                  
                     A1L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18);
                  
                     a
                  
               
               
                  ΔT ≤ 30 °C; a
                  
                  Δm ≤ 50 %; a
                  
                  tf = 0 (tj. žádné trvalé hoření plamenem)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (18); a
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (19); a
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (20); a
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  
                     A2L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18);
                  
                     nebo
                  
               
               
                  DT ≤ 50 °C; a
                  
                  Dm ≤ 50 %; a tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     a
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (18); a
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (19); a
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (20); a
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1; a
                  
                  LFS < okraj vzorku; a
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Tvorba kouře (22); a
                  
                  plamenně hořící kapky/částice (23)
                  
               
            
                  
                     BL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     a
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1; a
                  
                  LFS < okraj vzorku; a
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Tvorba kouře (22); a
                  
                  plamenně hořící kapky/částice (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expozice = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm během 60 s
               
            
                  
                     CL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     a
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 460 Ws– 1; a
                  
                  LFS < okraj vzorku; a
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  Tvorba kouře (22); a
                  
                  plamenně hořící kapky/částice (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expozice = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm během 60 s
               
            
                  
                     DL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     a
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 2 100  Ws– 1
                  
                  THR600s ≤ 100 MJ
               
               
                  Tvorba kouře (22); a
                  
                  plamenně hořící kapky/částice (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expozice = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm během 60 s
               
            
                  
                     EL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expozice = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm během 20 s
               
               
                  Plamenně hořící kapky/částice (24)
                  
               
            
                  
                     FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Expozice = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm během 20 s
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabulka 4
      
      
         Třídy reakce elektrických kabelů na oheň
      
      
                  Třída
               
               
                  Zkušební metoda (zkušební metody)
               
               
                  Kritéria klasifikace
               
               
                  Doplňková klasifikace
               
            
                  
                     Aca
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJ/kg (26)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     B1ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (zdroj plamene o 30 kW)
                  
                     a
                  
               
               
                  FS ≤ 1,75 m a
                  
                  THR1200s ≤ 10 MJ a
                  
                  HRRmax ≤ 20 kW a
                  
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                  
               
               
                  Tvorba kouře (27)
                      (30) a plamenně hořící kapky/částice (28) a kyselost (pH a vodivost) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     B2ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (zdroj plamene o 20,5 kW)
                  
                     a
                  
               
               
                  FS ≤ 1,5 m; a
                  
                  THR1200s ≤ 15 MJ; a
                  
                  HRRmax ≤ 30 kW; a
                  
                  FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                  
               
               
                  Tvorba kouře (27)
                      (31) a plamenně hořící kapky/částice (28) a kyselost (pH a vodivost) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Cca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (zdroj plamene o 20,5 kW)
                  
                     a
                  
               
               
                  FS ≤ 2,0 m; a
                  
                  THR1200s ≤ 30 MJ; a
                  
                  HRRmax ≤ 60 kW; a
                  
                  FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                  
               
               
                  Tvorba kouře (27)
                      (31) a plamenně hořící kapky/částice (28) a kyselost (pH a vodivost) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Dca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (zdroj plamene o 20,5 kW)
                  
                     a
                  
               
               
                  THR1200s ≤ 70 MJ; a
                  
                  HRRmax ≤ 400 kW; a
                  
                  FIGRA ≤ 1 300  Ws-1
                  
               
               
                  Tvorba kouře (27)
                      (31) a plamenně hořící kapky/částice (28) a kyselost (pH a vodivost) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Eca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
               
                   
               
            
                  
                     Fca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H > 425 mm
               
               
                   
               
            
         (1)  Vlastnosti jsou vymezeny s ohledem na příslušnou zkušební metodu.
      
         (2)  Pro stejnorodé výrobky a podstatné složky nestejnorodých výrobků.
      
         (3)  Pro každou vnější nepodstatnou složku nestejnorodých výrobků.
      
         (1)  
      
                  (2a)
               
               
                  Nebo každá vnější nepodstatná složka s PCS ≤ 2,0 MJm– 2 za předpokladu, že výrobek splňuje tato kritéria EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 Ws– 1; a LFS < okraj vzorku; a THR600s ≤ 4,0 MJ; a s1; a d0.
               
            
         (4)  Pro každou vnitřní nepodstatnou složku nestejnorodých výrobků.
      
         (5)  Pro výrobek jako celek.
      
         (6)  s1 = SMOGRA ≤ 30m2s– 2
         a TSP600s ≤ 50m2; s2 = SMOGRA ≤ 180m2s– 2
         a TSP600s ≤ 200m2; s3 = ani s1, ani s2.
      
         (7)  d0 = žádné plamenně hořící kapky/částice v EN 13823 (SBI) během 600 s; d1 = žádné plamenně hořící kapky/částice trvající déle než 10 s v EN 13823 (SBI) během 600 s; d2 = ani d0, ani d1; vznícení papíru v EN ISO 11925-2 vede ke klasifikaci do d2.
      
         (8)  Žádné vznícení papíru = žádná doplňková klasifikace; vznícení papíru = klasifikace d2.
      
         (9)  Při namáhání povrchu plamenem, a popřípadě pro zamýšlené použití výrobku, při namáhání okraje vzorku plamenem.
      
         (10)  Pro stejnorodé výrobky a podstatné složky nestejnorodých výrobků.
      
         (11)  Pro každou vnější nepodstatnou složku nestejnorodých výrobků.
      
         (12)  Pro každou vnitřní nepodstatnou složku nestejnorodých výrobků.
      
         (13)  Pro výrobek jako celek.
      
         (14)  Trvání zkoušky = 30 minut.
      
         (15)  Kritický tok je definován jako tok radiace, při němž plamen zhasne, nebo jako tok radiace po trvání zkoušky 30 minut, podle toho, který je nižší (tj. tok odpovídající většímu rozšíření plamene).
      
         (16)  s1 = kouř ≤ 750 %.min; s2 = ne s1.
      
         (17)  Při namáhání povrchu plamenem, a popřípadě pro zamýšlené použití výrobku, při namáhání okraje vzorku plamenem.
      
         (18)  Pro stejnorodé výrobky a podstatné složky nestejnorodých výrobků.
      
         (19)  Pro každou vnější nepodstatnou složku nestejnorodých výrobků.
      
         (20)  Pro každou vnitřní nepodstatnou složku nestejnorodých výrobků.
      
         (21)  Pro výrobek jako celek.
      
         (22)  s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s– 2
         a TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2s– 2
         a TSP600s ≤ 1 600 m2; s3 = ani s1, ani s2.
      
         (23)  d0 = žádné plamenně hořící kapky/částice v EN 13823 (SBI) během 600 s; d1 = žádné plamenně hořící kapky/částice trvající déle než 10 s v EN 13823 (SBI) během 600 s; d2 = ani d0, ani d1; vznícení papíru v EN ISO 11925-2 vede ke klasifikaci do d2.
      
         (24)  Žádné vznícení papíru = žádná doplňková klasifikace; vznícení papíru = klasifikace d2.
      
         (25)  Při namáhání povrchu plamenem, a popřípadě pro zamýšlené použití výrobku, při namáhání okraje vzorku plamenem.
      
         (26)  Pro výrobek jako celek, vyjma kovových materiálů, a pro každou vnější složku (tj. plášť) výrobku.
      
         (27)  s1 = TSP1200 ≤ 50 m2
         a SPRmax ≤ 0,25 m2/s
      
         s1a = s1 a součinitel propustnosti v souladu s EN 61034-2 ≥ 80 %
      
         s1b = s1 součinitel propustnosti v souladu s EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %
      
         s2 = TSP1200 ≤ 400 m2
         a SPRmax ≤ 1,5 m2/s
      
         s3 = ani s1, ani s2
      
         (28)  d0 = žádné plamenně hořící kapky/částice během 1 200 s; d1 = žádné plamenně hořící kapky/částice trvající déle než 10 s během 1 200 s; d2 = ani d0, ani d1.
      
         (29)  EN 60754-2: a1 = vodivost < 2,5 μS/mm a pH > 4,3; a2 = vodivost < 10 μS/mm a pH > 4,3; a3 = ani a1, ani a2.
      
         (30)  Třída tvorby kouře deklarovaná pro kabely třídy B1ca musí pocházet ze zkoušky podle normy EN 50399 (zdroj plamene o 30 kW).
      
         (31)  Třída tvorby kouře deklarovaná pro kabely třídy B2ca, Cca, Dca musí pocházet ze zkoušky podle normy EN 50399 (zdroj plamene o 20,5 kW).