CELEX: 32003D0632
Language: lv
Date: 2003-08-26 00:00:00
Title: Komisijas lēmums (2003. gada 26. augusts), ar kuru groza Lēmumu 2000/147/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsdrošības klasifikāciju (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 2986)Dokuments attiecas uz EEZ.

Svarīgs juridisks paziņojums

|

32003D0632

Komisijas lēmums (2003. gada 26. augusts), ar kuru groza Lēmumu 2000/147/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsdrošības klasifikāciju (izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 2986)Dokuments attiecas uz EEZ.  

Oficiālais Vēstnesis L 220 , 03/09/2003 Lpp. 0005 - 0006 CS.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 431  - 432 ET.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 431  - 432 HU.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 431  - 432 LT.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 431  - 432 LV.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 431  - 432 MT.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 431  - 432 PL.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 431  - 432 SK.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 431  - 432 SL.ES Nodaļa 13 Sējums 31 Lpp. 431  - 432

		Komisijas lēmums(2003. gada 26. augusts),ar kuru groza Lēmumu 2000/147/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsdrošības klasifikāciju(izziņots ar dokumenta numuru C(2003) 2986)(Dokuments attiecas uz EEZ)(2003/632/EK)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,ņemot vērā Padomes Direktīvu 89/106/EEK (1988. gada 21. decembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem [1], kas grozīta ar Direktīvu 93/68/EEK [2], un jo īpaši tās 20. panta 2. punktu,tā kā:(1) Ar Komisijas Lēmumu 2000/147/EK [3] noteica būvizstrādājumu degamības klasifikācijas sistēmu.(2) Pēc dažu materiālu kategoriju pārskatīšanas jānosaka atsevišķas degamības klases cauruļvadu siltumizolācijas izstrādājumiem.(3) Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2000/147/EK.(4) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.1. pantsLēmuma 2000/147/EK pielikumu groza saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.2. pantsŠis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.Briselē, 2003. gada 26. augustāKomisijas vārdā —Komisijas loceklisErkki Liikanen[1] OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.[2] OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.[3] OV L 50, 23.2.2000., 14. lpp.--------------------------------------------------PIELIKUMSLēmuma 2000/147/EK pielikumam pievieno šādu tabulu:"3. tabula DEGAMĪBAS KLASES CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS IZSTRĀDĀJUMIEMKlase | Testa metode(-es) | Klasifikācijas kritēriji | Papildu klasifikācija |A1L | EN ISO 1182 [1] un | ΔT ≤ 30 °C un Δm ≤ 50 %, un tf = 0 (t.i., nedeg ar liesmu) | – |EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ/kg–1 [1] un PCS ≤ 2,0 MJ/kg–1 [2], un PCS ≤ 1,4 MJ/m–2 [3], un PCS ≤ 2,0 MJ/kg–1 [4] | – |A2L | EN ISO 1182 [1] vai | ΔT ≤ 50 °C un Δm ≤ 50 %, un tf ≤ 20 s | – |EN ISO 1716 un | PCS ≤ 3,0 MJ/kg–1 [1] un PCS ≤ 4,0 MJ/m–2 [2], un PCS ≤ 4,0 MJ/m–2 [3], un PCS ≤ 3,0 MJ/kg–1 [4] | – |EN 13 823 (SBI) | FIGRA ≤ 270 W/s–1 un LFS < parauga mala, un THR600s ≤ 7,5 MJ | Dūmošana [5]un Liesmojošas pilītes/daļiņas [6] |BL | EN 13823 (SBI) un | FIGRA ≤ 270 W/s–1 un LFS < parauga mala, un THR600s ≤ 7,5 MJ | Dūmošana [5]un Liesmojošas pilītes/daļiņas [6] |EN ISO 11925-2: [8] Iedarbība = 30 s | Fs ≤ 150 mm 60 s laikā |CL | EN 13823 (SBI); un | FIGRA ≤ 460 W/s –1 un LFS < parauga mala, un THR600s ≤ 15 MJ | Dūmošana [5]un Liesmojošas pilītes/daļiņas [6] |EN ISO 11925-2: [8] Iedarbība = 30 s | Fs ≤ 150 mm 60 s laikā |DL | EN 13823 (SBI) un | FIGRA ≤ 2100 W/s–1 THR600s≤100 MJ | Dūmošana [5]un Liesmojošas pilītes/daļiņas [6] |EN ISO 11925-2: [8] Iedarbība = 30 s | Fs ≤ 150 mm 60 s laikā |EL | EN ISO 11925-2: Iedarbība = 15 s | Fs ≤ 150 mm 20 s laikā | Liesmojošas pilītes/daļiņas [7] |FL | Degamība nav noteikta |[1] "Viendabīgiem izstrādājumiem un neviendabīgu izstrādājumu galvenajām sastāvdaļām.[2] "Neviendabīgu izstrādājumu jebkurai ārējai nebūtiskai sastāvdaļai.[3] "Neviendabīgu izstrādājumu jebkurai iekšējai nebūtiskai sastāvdaļai.[4] "Visam izstrādājumam.[5] "s1 = "SMOGRA"≤"L"105 m"2"/s"–2" un TSP"600s" ≤"L"250 m"2"; s2 = "SMOGRA"≤"L"580 m"2"/s"–2" un TSP"600s" ≤"L"1600 m"2"; s3 = nav ne s1, ne s2.[6] "d0 = EN 13823 (SBI) testā nerada liesmojošas pilītes/daļiņas 600 s laikā; d1 = EN 13 823 (SBI) testā 600 s laikā nerada liesmojošas pilītes/daļiņas, kas veidojas uz ilgāk nekā 10 s; d2 = nav ne d0, ne d1; EN ISO 11925-2 testā papīra aizdegšanos klasificē kā d2.[7] "Iztur = papīrs neaizdegas (neklasificē); neiztur = papīrs aizdegas (klasificē kā d2).[8] "Apstākļos, ja virsmu pakļauj liesmai, un, ja tas atbilst izstrādājuma galīgās izmantošanas apstākļiem, liesmai pakļauj malu."--------------------------------------------------