CELEX: 32014D0314
Language: hu
Date: 2014-05-28 00:00:00
Title: 2014/314/EU: A Bizottság határozata ( 2014. május 28. ) a melegvíz-üzemű fűtőberendezések uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (az értesités a C(2014) 3452. számú dokumentummal történt)  EGT-vonatkozású szöveg

3.6.2014   
            
            
               HU
            
            
               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
            
            
               L 164/83
            
         A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
   (2014. május 28.)
   a melegvíz-üzemű fűtőberendezések uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról
   
      
         (az értesités a C(2014) 3452. számú dokumentummal történt)
      
   
   (EGT-vonatkozású szöveg)
   
      (2014/314/EU)
   
   AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
   tekintettel az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,
   az Európai Unió ökocímke-bizottságával folytatott konzultációt követően,
   mivel:
   
               (1)
            
            
               A 66/2010/EK rendelet értelmében uniós ökocímkére érdemesek azok a termékek, amelyek teljes életciklusukat tekintve csak kismértékben károsítják a környezetet.
            
         
               (2)
            
            
               A 66/2010/EK rendelet értelmében az uniós ökocímke odaítélésének konkrét kritériumait termékcsoportonként kell megállapítani.
            
         
               (3)
            
            
               A Bizottság elkészített és észrevételezés céljából nyilvánosan közzétett egy előzetes jelentést az Unióban jellemzően használatos „melegvíz-üzemű fűtőberendezések” termékcsoportjával kapcsolatban felmerülő műszaki, környezetvédelmi, gazdasági és jogi kérdésekről. A jelentés alapját képező vizsgálatok (a továbbiakban: vizsgálatok) végrehajtásában érdekeltek és más, az Unión belüli és harmadik országbeli érdeklődők is részt vettek.
            
         
               (4)
            
            
               A vizsgálatoknak az előzetes jelentésben bemutatott eredményei azt mutatták, hogy a melegvíz-üzemű fűtőberendezések környezeti hatásai szempontjából a legjelentősebb tényező a használat közben elfogyasztott energia mennyisége. Ezért elő kell mozdítani az energiahatékony és kevés üvegházhatást okozó gázt kibocsátó, környezetkímélőbb technológiákat alkalmazó és a végfelhasználók szempontjából bizonyítottan biztonságos melegvíz-üzemű fűtőberendezések használatát.
            
         
               (5)
            
            
               Mindezek miatt indokolt a „melegvíz-üzemű fűtőberendezések” termékcsoportra vonatkozóan uniós ökocímke-kritériumokat megállapítani.
            
         
               (6)
            
            
               A kritériumoknak és a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeknek e határozat elfogadásának időpontjától számítva négy évig indokolt érvényben maradniuk.
            
         
               (7)
            
            
               Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 66/2010/EK rendelet 16. cikkével létrehozott bizottság véleményével,
            
         ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
   1. cikk
   (1)   A „melegvíz-üzemű fűtőberendezések” termékcsoportba azok a termékek tartoznak, amelyek arra szolgálnak, hogy hőt állítsanak elő olyan melegvíz-üzemű központi fűtési rendszerek alkotóelemeként, amelyekben a kívánt beltéri hőmérséklet zárt térben, például épületben, lakóházban vagy helyiségben való elérése és fenntartása érdekében a felmelegített víz elosztása keringetőszivattyúk és hőleadók segítségével történik. A hőfejlesztő berendezés a hőt a következő eljárások és technológiák közül egy vagy több alkalmazásával állítja elő:
   
               a)
            
            
               gáznemű, folyékony vagy szilárd tüzelőanyagok égetése;
            
         
               b)
            
            
               gáznemű, folyékony vagy szilárd biomassza égetése;
            
         
               c)
            
            
               az elektromos áram elektromos ellenállásos fűtőelemekben fellépő hőhatásának (Joule-hatás) felhasználása;
            
         
               d)
            
            
               hulladékhő és/vagy a levegőből, vízből vagy a talajból nyert környezeti hő összegyűjtése;
            
         
               e)
            
            
               kapcsolt energiatermelés (hő és villamos energia egyidejű előállítása egyetlen folyamattal);
            
         
               f)
            
            
               napenergia (kiegészítésként).
            
         (2)   A melegvíz-üzemű fűtőberendezések leadott teljesítménye legfeljebb 400 kW.
   (3)   A termékcsoportba a kombinált fűtőberendezések is beletartoznak abban az esetben, ha elsődleges funkciójuk a helyiségfűtés.
   (4)   Nem tartoznak a termékcsoportba:
   
               a)
            
            
               az elsődlegesen meleg ivóvíz és szaniter meleg víz biztosítása céljából hőt előállító fűtőberendezések;
            
         
               b)
            
            
               a gáznemű hőhordozó közeg, például gőz vagy levegő melegítésére és elosztására szolgáló fűtőberendezések;
            
         
               c)
            
            
               az 50 kW vagy nagyobb maximális elektromos teljesítményű kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezések;
            
         
               d)
            
            
               a közvetett fűtést (melegvíz-üzemű központi fűtési rendszeren keresztül) és közvetlen fűtést (abba a helyiségbe vagy térbe való közvetlen hőleadást, amelyben a berendezés fel van szerelve) egyaránt végző helyiségfűtő berendezések.
            
         2. cikk
   E határozat alkalmazásában:
   
               1.
            
            
               „fűtőberendezés”: a helyiségfűtő berendezés és a kombinált fűtőberendezés;
            
         
               2.
            
            
               „helyiségfűtő berendezés”: olyan berendezés, amely:
               
                           a)
                        
                        
                           a kívánt beltéri hőmérséklet zárt térben, például épületben, lakóházban vagy helyiségben való elérése és fenntartása érdekében melegvíz-üzemű központi fűtési rendszert hővel lát el; és
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           fel van szerelve egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel;
                        
                     
         
               3.
            
            
               „kombinált fűtőberendezés”: olyan melegvíz-üzemű helyiségfűtő berendezés, amelyet arra terveztek, hogy adott időszakaszokban adott hőmérsékletű, mennyiségű és térfogatáramú meleg ivóvíz és szaniter meleg víz előállítása céljából is állítson elő hőt, és ehhez az ivóvizet, illetve a szaniter vizet külső csatlakozáson keresztül kapja;
            
         
               4.
            
            
               „helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag”: olyan, a végfelhasználónak kínált csomag, amely egy vagy több helyiségfűtő berendezést, hőmérséklet-szabályozót és/vagy napenergia-készüléket tartalmaz;
            
         
               5.
            
            
               „kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag”: olyan, a végfelhasználónak kínált csomag, amely egy vagy több kombinált fűtőberendezést, hőmérséklet-szabályozót és/vagy napenergia-készüléket tartalmaz;
            
         
               6.
            
            
               „napenergia-készülék”: önállóan forgalomba hozott, kizárólag napenergiával működő rendszer, napkollektor, napenergiával működő melegvíz-tároló tartály vagy a kollektorkörben található szivattyú;
            
         
               7.
            
            
               „melegvíz-üzemű központi fűtési rendszer”: a központilag előállított hőnek az épületek és épületrészek fűtésére szolgáló hőleadókhoz való eljuttatásához hőhordozó közegként vizet alkalmazó rendszer;
            
         
               8.
            
            
               „hőfejlesztő berendezés”: a fűtőberendezés azon része, amely az alábbi eljárások közül egy vagy több felhasználásával a hőt előállítja:
               
                           a)
                        
                        
                           fosszilis és/vagy biomasszából előállított tüzelőanyagok égetése;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           az elektromos áram elektromos ellenállásos fűtőelemekben fellépő hőhatásának (Joule-hatás) felhasználása;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           hulladékhő és/vagy a levegőből, vízből vagy a talajból nyert környezeti hő összegyűjtése;
                        
                     
         
               9.
            
            
               „gázüzemű fűtőberendezés”: fosszilis vagy biomassza-eredetű gáznemű tüzelőanyagokkal működő egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel ellátott helyiségfűtő berendezés vagy kombinált fűtőberendezés;
            
         
               10.
            
            
               „folyékony tüzelésű fűtőberendezés”: fosszilis vagy biomassza-eredetű folyékony tüzelőanyagokkal működő egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel ellátott helyiségfűtő berendezés vagy kombinált fűtőberendezés;
            
         
               11.
            
            
               „szilárd tüzelésű fűtőberendezés”: fosszilis vagy biomassza-eredetű szilárd tüzelőanyagokkal működő egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel ellátott helyiségfűtő berendezés vagy kombinált fűtőberendezés;
            
         
               12.
            
            
               „helyiségfűtő kazán” olyan helyiségfűtő berendezés, amely fosszilis és/vagy biomasszából előállított tüzelőanyag égetésével és/vagy az ellenállásos fűtőelemekben fellépő hőhatás (Joule-hatás) révén állít elő hőt;
            
         
               13.
            
            
               „gázüzemű helyiségfűtő kazán”: fosszilis vagy biomassza-eredetű gáznemű tüzelőanyagokat égető egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel ellátott helyiségfűtő kazán;
            
         
               14.
            
            
               „folyékony tüzelésű helyiségfűtő kazán”: fosszilis vagy biomassza-eredetű folyékony tüzelőanyagokat égető egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel ellátott helyiségfűtő kazán;
            
         
               15.
            
            
               „szilárd tüzelésű helyiségfűtő kazán”: fosszilis vagy biomassza-eredetű szilárd tüzelőanyagokat égető egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel ellátott helyiségfűtő kazán;
            
         
               16.
            
            
               „szilárdbiomassza-üzemű helyiségfűtő kazán”: biomassza-eredetű szilárd tüzelőanyagokat égető egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel ellátott helyiségfűtő kazán;
            
         
               17.
            
            
               „elektromos helyiségfűtő kazán” olyan helyiségfűtő kazán, amely kizárólag az ellenállásos fűtőelemekben fellépő hőhatás (Joule-hatás) révén állít elő hőt;
            
         
               18.
            
            
               „elektromos kombinált kazán” olyan kombinált kazán, amely kizárólag az ellenállásos fűtőelemekben fellépő hőhatás (Joule-hatás) révén állít elő hőt;
            
         
               19.
            
            
               „hőszivattyús helyiségfűtő berendezés” olyan helyiségfűtő berendezés, amely hulladékhőt és/vagy a levegőből, vízből vagy a talajból nyert környezeti hőt használ fel hőfejlesztésre; a hőszivattyús helyiségfűtő berendezés felszerelhető egy vagy több olyan kiegészítő fűtőberendezéssel, amely az ellenállásos fűtőelemekben fellépő hőhatás (Joule-hatás) révén vagy fosszilis és/vagy biomasszából előállított tüzelőanyagok elégetésével állít elő hőt;
            
         
               20.
            
            
               „hőszivattyús kombinált fűtőberendezés”: olyan hőszivattyús helyiségfűtő berendezés, amelyet arra terveztek, hogy adott időszakaszokban adott hőmérsékletű, mennyiségű és térfogatáramú meleg ivóvíz és szaniter meleg víz előállítása céljából is állítson elő hőt, és ehhez az ivóvizet, illetve a szaniter vizet külső csatlakozáson keresztül kapja;
            
         
               21.
            
            
               „tüzelőanyag-üzemű hőszivattyús fűtőberendezés”: fosszilis vagy biomassza-eredetű gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal működő egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel ellátott hőszivattyús fűtőberendezés;
            
         
               22.
            
            
               „elektromos hőszivattyús fűtőberendezés”: elektromos árammal működő egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel ellátott hőszivattyús fűtőberendezés;
            
         
               23.
            
            
               „kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezés”: olyan helyiségfűtő berendezés, amely egyetlen folyamat részeként egyszerre állít elő hőt és villamos energiát;
            
         
               24.
            
            
               „hőmérséklet-szabályozó”: olyan készülék, amelynek segítségével a végfelhasználó beállíthatja a kívánt beltéri hőmérséklet értékét és időzítését, és amely a vonatkozó adatokat – például a tényleges beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet(ek) értékét – továbbítja a fűtőberendezés interfészére, például központi feldolgozóegységére, ezzel elősegítve a beltéri hőmérséklet(ek) szabályozását;
            
         
               25.
            
            
               „szezonális helyiségfűtési hatásfok”, „ηs”: a fűtőberendezés által kiszolgált, az adott fűtési idényhez tartozó helyiségfűtési igény és az ezen igény teljesítéséhez szükséges éves energiafogyasztás hányadosa százalékban kifejezve;
            
         
               26.
            
            
               „vízmelegítési hatásfok”, „ηwh”: a kombinált fűtőberendezés által biztosított ivó- és szanitervízben lévő hasznos energia és az előállításához szükséges energia százalékban kifejezett aránya;
            
         
               27.
            
            
               „mért hőteljesítmény”: a fűtőberendezés kW-ban kifejezett, helyiségfűtés és – adott esetben – vízmelegítés közben, standard mérési körülmények között mérhető, a gyártó által megadott hőteljesítménye; hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált fűtőberendezések esetében a mért hőteljesítmény meghatározását szolgáló standard mérési körülmények a 813/2013/EU bizottsági rendeletben (2) meghatározott tervezési referenciafeltételek;
            
         
               28.
            
            
               „standard mérési körülmények”: a fűtőberendezések mért hőteljesítményének, szezonális helyiségfűtési hatásfokának, vízmelegítési hatásfokának, hangteljesítményszintjének, nitrogén-oxid-kibocsátásának, szén-monoxid-kibocsátásának, gáznemű szervesvegyület-kibocsátásának és porkibocsátásának átlagos éghajlati viszonyok közötti megállapításakor uralkodó üzemi körülmények;
            
         
               29.
            
            
               „átlagos éghajlati viszonyok”: a Strasbourgra jellemző hőmérsékleti viszonyok;
            
         
               30.
            
            
               „szezonális helyiségfűtési kibocsátás”:
               
                           —
                        
                        
                           automata szilárd tüzelésű kazánok esetében a mért hőteljesítményhez és a mért hőteljesítmény 30 %-ához tartozó kibocsátás súlyozott átlaga mg/m3-ben kifejezve,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           a kézi fűtésű szilárd tüzelésű kazánok közül azoknak az esetében, amelyek a mért hőteljesítmény 50 %-án folyamatosan üzemeltethetők, a mért hőteljesítményhez és a mért hőteljesítmény 50 %-ához tartozó kibocsátás súlyozott átlaga mg/m3-ben kifejezve,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           a kézi fűtésű szilárd tüzelésű kazánok közül azoknak az esetében, amelyek nem üzemeltethetők folyamatosan a mért hőteljesítmény 50 %-án vagy az alatt, a mért hőteljesítményhez tartozó kibocsátás mg/m3-ben kifejezve,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű helyiségfűtő berendezések esetében a mért hőteljesítményhez tartozó kibocsátás mg/m3-ben kifejezve;
                        
                     
         
               31.
            
            
               „globális felmelegedési potenciál”: a 842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének 4. pontjában meghatározott globális felmelegedési potenciál;
            
         
               32.
            
            
               „Nm (3)”: normál köbméter (101,325 kPa nyomáson és 273,15 K hőmérsékleten).
            
         3. cikk
   Az uniós ökocímkének az e határozat 1. cikkében meghatározott „melegvíz-üzemű fűtőberendezések” termékcsoportba tartozó termékek részére történő odaítélésére vonatkozó kritériumokat, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelményeket e határozat melléklete tartalmazza.
   4. cikk
   A „melegvíz-üzemű fűtőberendezések” termékcsoportra vonatkozóan a mellékletben megállapított kritériumok és kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények e határozat elfogadása után négy évig érvényesek.
   5. cikk
   A „melegvíz-üzemű fűtőberendezések” termékcsoporthoz adminisztratív célból rendelt kódszám: „045”.
   6. cikk
   (1)   A melegvíz-üzemű központi fűtési rendszer számára hőt szolgáltató, a „villamos meghajtású, gázmotoros vagy gázabszorpciós hőszivattyúk” termékcsoportba tartozó hőszivattyúk vonatkozásában az e határozat elfogadását követő két hónapon belül uniós ökocímke odaítélése érdekében benyújtott kérelmek alapulhatnak akár a 2007/742/EK bizottsági határozatban (3), akár az e határozatban megállapított kritériumokon. A kérelmeket azon kritériumoknak megfelelően kell elbírálni, amelyeken alapulnak.
   (2)   A melegvíz-üzemű központi fűtési rendszer számára hőt szolgáltató hőszivattyúk számára a 2007/742/EK határozatban megállapított kritériumoknak megfelelően odaítélt uniós ökocímkék e határozat elfogadása után 12 hónapig használhatók.
   7. cikk
   Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
   
      Kelt Brüsszelben, 2014. május 28-án.
      
         
            a Bizottság részéről
         
         Janez POTOČNIK
         
            a Bizottság tagja
         
      
   
   
      (1)  HL L 27., 2010.1.30., 1. o.
   
   
      (2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 842/2006/EK rendelete egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról (HL L 161., 2006.6.14., 1. o.).
   
      (3)  A Bizottság 2007. november 9-i 2007/42/EK határozata a villamos meghajtású, gázmotoros vagy gázabszorpciós hőszivattyúkra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok megállapításáról (HL L 301., 2007.11.20., 14. o.).
   
      MELLÉKLET
      AZ UNIÓS ÖKOCÍMKE ODAÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI, VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ ÉRTÉKELÉSI KÖVETELMÉNYEK
      A melegvíz-üzemű fűtőberendezések uniós ökocímkéjének odaítélésével összefüggésben a következő területekre vonatkoznak kritériumok:
      
                  1.
               
               
                  Minimális energiahatékonyság
                  
                              a)
                           
                           
                              Minimális szezonális helyiségfűtési hatásfok
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Minimális vízmelegítési hatásfok
                           
                        
            
                  2.
               
               
                  Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak határértékei
               
            
                  3.
               
               
                  Hűtőközeg és másodlagos hűtőközeg
               
            
                  4.
               
               
                  A nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátásainak határértékei
               
            
                  5.
               
               
                  A szén-monoxid (CO) kibocsátásainak határértékei
               
            
                  6.
               
               
                  A gáznemű szerves szénvegyületek (OGC) kibocsátásainak határértékei
               
            
                  7.
               
               
                  A porkibocsátás határértékei
               
            
                  8.
               
               
                  A zajkibocsátás határértékei
               
            
                  9.
               
               
                  Veszélyes anyagok és keverékek
               
            
                  10.
               
               
                  Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 59. cikkének (1) bekezdése szerint felsorolt anyagok
               
            
                  11.
               
               
                  Műanyag alkotórészek
               
            
                  12.
               
               
                  Fenntarthatósági szempontú terméktervezés
               
            
                  13.
               
               
                  Beszerelési utasítások, a használók tájékoztatása
               
            
                  14.
               
               
                  Az uniós ökocímkén feltüntetett információk
               
            Az 1. táblázat bemutatja, hogy az egyes kritériumokat milyen típusú hőfejlesztő berendezések esetében kell figyelembe venni. A helyiségfűtő berendezést tartalmazó csomagoknak minden olyan kritériumot teljesíteniük kell, amely a csomagban lévő hőfejlesztő berendezések technológiáira alkalmazandó. Azokat a kritériumokat, amelyek leírása külön módszert tartalmaz a helyiségfűtő berendezést tartalmazó csomagokra vonatkozóan, a helyiségfűtő berendezést tartalmazó csomag egészére kell alkalmazni.
      A konkrét értékelési és ellenőrzési követelmények kritériumonként vannak megadva.
      Ha a kérelmezőnek a kritériumok teljesülésével kapcsolatban nyilatkozatokat, dokumentációt, elemzéseket, vizsgálati jegyzőkönyveket vagy más bizonyítékokat kell bemutatnia, akkor ezek a kérelmezőtől és/vagy beszállítójától származhatnak.
      A vizsgálatokat lehetőség szerint olyan laboratóriumokban kell elvégezni, amelyek teljesítik az EN ISO 17025 európai szabványban előírt vagy más egyenértékű általános követelményeket.
      Hacsak másként nincs megjelölve, az egyes kritériumokhoz tartozó vizsgálati módszereket a 2. és a 3. táblázatban az adott esetre vonatkozóan megjelölt szabványok tartalmazzák. Eseti alapon az egyes kritériumokra vonatkozóan megadott vizsgálati módszerektől eltérő módszerek is alkalmazhatók, amennyiben egyenértékűségüket a kérelmet elbíráló illetékes testület elfogadja. A szezonális helyiségfűtési kibocsátások meghatározásának módszerét a 4. táblázat tartalmazza.
      Az illetékes testületek indokolt esetekben igazoló dokumentumok bemutatását kérhetik, illetőleg független ellenőrzéseket végezhetnek.
      
         1. táblázat
      
      
         Az egyes kritériumok alkalmazása a különböző típusú hőfejlesztő berendezések esetében
      
      
                  A hőfejlesztő berendezés technológiája
                  Kritérium
               
               
                  Gázüzemű fűtőkazánok
               
               
                  Folyékony tüzelésű fűtőkazánok
               
               
                  Szilárd tüzelésű fűtőkazánok
               
               
                  Elektromos fűtőkazánok
               
               
                  Tüzelőanyag-üzemű hőszivattyús fűtőberendezések
               
               
                  Elektromos hőszivattyús fűtőberendezések
               
               
                  Kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezések
               
            
                  
                              1. a)
                           
                           
                              Minimális szezonális helyiségfűtési hatásfok
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              1. b)
                           
                           
                              Minimális vízmelegítési hatásfok (csak kombinált fűtőberendezések esetében)
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              2.
                           
                           
                              Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak határértékei
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              3.
                           
                           
                              Hűtőközeg és másodlagos hűtőközeg
                           
                        
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
            
                  
                              4.
                           
                           
                              A nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátásainak határértékei
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
            
                  
                              5.
                           
                           
                              A szén-monoxid (CO) kibocsátásainak határértékei
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                  x
               
            
                  
                              6.
                           
                           
                              A szerves szénvegyületek kibocsátásainak határértékei
                           
                        
               
                   
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
            
                  
                              7.
                           
                           
                              A porkibocsátás határértékei
                           
                        
               
                   
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  x
               
            
                  
                              8.
                           
                           
                              A zajkibocsátás határértékei
                           
                        
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              9.
                           
                           
                              Veszélyes anyagok és keverékek
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              10.
                           
                           
                              Az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerint felsorolt anyagok
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              11.
                           
                           
                              Műanyag alkotórészek
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              12.
                           
                           
                              Fenntarthatósági szempontú terméktervezés
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              13.
                           
                           
                              Beszerelési utasítások, a használók tájékoztatása
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
                  
                              14.
                           
                           
                              Az uniós ökocímkén feltüntetett információk
                           
                        
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
               
                  x
               
            
         
      
         2. táblázat
      
      
         Az alkalmazandó vizsgálati módszereket tartalmazó szabványok
      
      
                  Jelzet
               
               
                  Cím
               
            
                  
                     Gázüzemű fűtőkazánok
                  
               
            
                  EN 676
               
               
                  Ventilátoros, automatikus égők gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokhoz
               
            
                  EN 15502-1
               
               
                  Gáztüzelésű kazánok. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok
               
            
                  
                     Folyékony tüzelésű fűtőkazánok
                  
               
            
                  EN 267
               
               
                  Automata blokkégők folyékony tüzelőanyagokhoz
               
            
                  EN 303-1
               
               
                  Fűtőkazánok. 1. rész: Blokkégős fűtőkazánok. Fogalommeghatározások, általános követelmények, vizsgálatok és megjelölés
               
            
                  EN 303-2
               
               
                  Fűtőkazánok. 2. rész: Blokkégős fűtőkazánok. Olajporlasztásos égőjű fűtőkazánok egyedi követelmények
               
            
                  EN 303-4
               
               
                  Fűtőkazánok. 4. rész: Blokkégős fűtőkazánok. A legfeljebb 70 kW teljesítményű, 3 bar legnagyobb üzemi nyomású, olajtüzelésű blokkégős fűtőkazánok egyedi követelményei. Fogalommeghatározások, egyedi követelmények, vizsgálatok és megjelölés
               
            
                  EN 304
               
               
                  Fűtőkazánok. Olajporlasztásos égővel ellátott fűtőkazánok vizsgálata
               
            
                  
                     Szilárd tüzelésű fűtőkazánok
                  
               
            
                  EN 303-5
               
               
                  Fűtőkazánok. 5. rész: Szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő, kézi és automatikus táplálású, legfeljebb 500 kW névleges hőteljesítményű fűtőkazánok. Szakkifejezések, követelmények, vizsgálat és megjelölés
               
            
                  EN 14918
               
               
                  Szilárd bio-tüzelőanyagok. A hőérték meghatározása
               
            
                  
                     Elektromos fűtőkazánok
                  
               
            
                  EN 60335-2-35
               
               
                  Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-35. rész: Átfolyórendszerű vízmelegítők egyedi követelményei
               
            
                  
                     Tüzelőanyag-üzemű hőszivattyús fűtőberendezések
                  
               
            
                  EN 12309 szabványsorozat
               
               
                  Gáztüzelésű, legfeljebb 70 kW nettó hőterhelésű abszorpciós és adszorpciós légkondicionáló és/vagy hőszivattyús berendezések
               
            
                  DIN 4702, 8. rész
               
               
                  Központi fűtési rendszerekben alkalmazott kazánok. A standard hatásfok és a standard emissziók meghatározása
               
            
                  
                     Elektromos hőszivattyús fűtőberendezések
                  
               
            
                  EN 14511 szabványsorozat
               
               
                  Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk
               
            
                  EN 14825
               
               
                  Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionálók, folyadékhűtők, hőszivattyúk. Részterhelési feltételek és a szezonális energiahatékonyság vizsgálata és értékelés
               
            
                  
                     Kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezések
                  
               
            
                  EN 50465
               
               
                  Gázkészülékek. Tüzelőanyag-cellás gáztüzelésű fűtőkészülékek. Legfeljebb 70 kW névleges hőterhelésű tüzelőanyag-cellás gáztüzelésű fűtőkészülék (2)
                  
               
            
                  ISO 3046-1
               
               
                  Dugattyús belső égésű motorok. Működés. 1. rész: Energia-, tüzelőanyag- és kenőolaj-fogyasztásra vonatkozó nyilatkozatok és vizsgálati módszerek. Általános felhasználású motorok kiegészítő követelményei
               
            
         
      
         3. táblázat
      
      
         A légköri kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati módszereket tartalmazó további alkalmazandó szabványok
      
      
                  Jelzet
               
               
                  Cím
               
            
                  
                     Nitrogén-oxid-kibocsátások
                  
               
            
                  EN 14792
               
               
                  Helyhez kötött légszennyező források emissziója. A nitrogén-oxidok (NOx) tömegkoncentrációjának meghatározása. Referencia-módszer: kemilumineszcencia
               
            
                  
                     Szén-monoxid-kibocsátások
                  
               
            
                  EN 15058
               
               
                  Helyhez kötött légszennyező források emissziója. A szén-monoxid (CO) tömegkoncentrációjának meghatározása. Referencia-módszer: Nem diszperzív infravörös-spektrometria
               
            
                  
                     Gáznemű szerves szénvegyületek kibocsátásai
                  
               
            
                  EN 12619
               
               
                  Helyhez kötött légszennyező források emissziója. Az összes, gázállapotú, szerves kötésben lévő szén tömegkoncentrációja. Folyamatos, lángionizációs detektoros módszer
               
            
                  
                     Porkibocsátás
                  
               
            
                  EN 13284-1
               
               
                  Helyhez kötött légszennyező források emissziója. A szilárd anyag tömegkoncentrációjának meghatározása kis koncentrációtartományban. 1. rész: Kézi gravimetriás módszer
               
            
                  
                     Zajkibocsátás
                  
               
            
                  EN ISO 3744
               
               
                  Akusztika. Zajforrások hangteljesítmény- és hangenergiaszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. Műszaki módszer alapvetően szabad térben, visszaverő sík felett (ISO 3744:2010)
               
            
                  EN ISO 3746
               
               
                  Akusztika. Zajforrások hangteljesítmény- és hangenergiaszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. Tájékoztató módszer visszaverő sík feletti burkoló mérőfelülettel (ISO 3746:2010)
               
            
                  EN 12102
               
               
                  Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionálók, folyadékhűtők, hőszivattyúk és légnedvesség-csökkentők. A légzajkibocsátás mérése. A hangteljesítményszint meghatározása
               
            
         
      
         4. táblázat
      
      
         A szezonális helyiségfűtési kibocsátások meghatározásának módszere
      
      
                  A szilárd tüzelésű kazán típusa
               
               
                  Képlet
               
            
                  Olyan kézi fűtésű szilárd tüzelésű kazánok, amelyek a mért hőteljesítmény 50 %-án folyamatosan üzemeltethetők, valamint az automata szilárd tüzelésű kazánok:
               
               
                  
                     
               
            
                  Olyan kézi fűtésű szilárd tüzelésű kazánok, amelyek nem üzemeltethetők folyamatosan a mért hőteljesítmény 50 %-án vagy az alatt, valamint a kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű helyiségfűtő berendezések:
               
               
                  
                     
               
            
                  A fenti képletekben:
                  
                               
                           
                           
                              
                                 E
                                 s
                                 : a szezonális helyiségfűtési kibocsátás
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 E
                                 s,p: a por, a gáznemű szerves vegyületek, a szén-monoxid vagy a nitrogén-oxidok kibocsátása a mért hőteljesítmény 30 %-án, illetve 50 %-án mérve
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                 E
                                 s,r: a por, a gáznemű szerves vegyületek, a szén-monoxid vagy a nitrogén-oxidok kibocsátása a mért hőteljesítményen mérve
                           
                        
            
         1. kritérium: Minimális energiahatékonyság
      
      a)   Minimális szezonális helyiségfűtési hatásfok
      
      A melegvíz-üzemű fűtőberendezések η
         s szezonális helyiségfűtési hatásfoka nem lehet kisebb az 5. táblázatban található határértékeknél.
      
         5. táblázat
      
      
         A szezonális helyiségfűtési hatásfokra vonatkozó minimumkövetelmények a hőfejlesztő berendezés technológiája szerint
      
      
                  A hőfejlesztő berendezés technológiája
               
               
                  Minimális szezonális helyiségfűtési hatásfok
               
            
                  A szilárdbiomassza-üzemű fűtőkazánok kivételével minden fűtőberendezés:
               
               
                  
                     η
                     s ≥ 98 %
               
            
                  Szilárdbiomassza-üzemű fűtőkazánok:
               
               
                  
                     η
                     s ≥ 79 %
               
            
                  i.
               
               
                  A szezonális helyiségfűtési hatásfokot a 813/2013/EU rendelet III. mellékletében és a 811/2013/EU rendelet (3) VII. mellékletében meghatározott eljárásokkal kell meghatározni, ideértve, ha vannak ilyenek, az e célból Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú harmonizált szabványokat, valamint minden más, az általánosan korszerűként elfogadott módszereket figyelembe vevő, a 813/2013/EU rendelet III. mellékletében meghatározott feltételeknek és műszaki paramétereknek megfelelő, megbízható, pontos és megismételhető módszert is.
               
            
                  ii.
               
               
                  Szilárd tüzelésű fűtőkazánok esetében η
                     s értékét az i. alpontban körülírt eljárásokkal kell meghatározni, de figyelembe kell venni a következő további követelményeket is:
                  
                              a)
                           
                           
                              
                                 η
                                 s számítását a nedves (az átvett állapot szerinti) tüzelőanyag GCVar égéshőjével kell elvégezni, amely figyelembe veszi a tüzelőanyag nedvességtartalmának hatását, de az így kapott energiatartalom az égési folyamatban vízzé oxidálódó hidrogénben tárolt latens hőenergiát is tartalmazza. η
                                 s értékét az EN 303-5 szabvány elveit követve kell megbecsülni azzal, hogy a nedves (az átvett állapot szerinti) tüzelőanyag NCVar fűtőértéke helyett a GCVar égéshőt kell számításba venni η
                                 s meghatározása során.
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              A szilárd biomassza égéshőjét az EN 14918 szabványban rögzített elvek szerint kell meghatározni.
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              A nedves tüzelőanyag állandó térfogathoz tartozó GCVar,V égéshője a következőképpen határozható meg:
                              GCVar,V = GCVdry,V × (100 – m)/100 [MJ/kg],
                              ahol:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          m: a nedves tüzelőanyag nedvességtartalma (tömegszázalékban);
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          GCVdry,V: a száraz (nedvességmentesített) tüzelőanyag állandó térfogathoz tartozó égéshője.
                                       
                                    
                        
                              d)
                           
                           
                              A száraz tüzelőanyag állandó térfogathoz tartozó GCVdry,V égéshője a következőképpen határozható meg:
                              GCVdry,V = NCVdry,P + 0,2122 × Hdry + 0,0008 × (Odry + Ndry) [MJ/kg],
                              ahol:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          NCVdry,P: a száraz (a hamutartalommal együtt tekintett) tüzelőanyag állandó nyomáshoz tartozó fűtőértéke;
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          Hdry: a száraz tüzelőanyag hidrogéntartalma (tömegszázalék);
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          Odry: a száraz tüzelőanyag oxigéntartalma (tömegszázalék);
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          Ndry: a száraz tüzelőanyag nitrogéntartalma (tömegszázalék).
                                       
                                    
                        
                              e)
                           
                           
                              A száraz tüzelőanyag állandó nyomáshoz tartozó NCVdry,P fűtőértéke a következőképpen határozható meg:
                              NCVdry,P = NCVar,P × 100/(100 – m) + 2,443 × m/(100 – m) [MJ/kg],
                              ahol:
                              NCVar,P: a nedves tüzelőanyag állandó nyomáshoz tartozó fűtőértéke.
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              Megjegyzendő, hogy a c), a d) és az e) pont együttes alkalmazásával GCVar,V meghatározható NCVar,P-ből a következőképpen:
                              GCVar,V = NCVar,P + [0,2122 × Hdry + 0,0008 × (Odry + Ndry)] × (100 – m)/100 + 0,02443 × m [MJ/kg].
                           
                        
            
         Értékelés és ellenőrzés:
      
      A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék teljesíti a követelményt, továbbá át kell adnia az illetékes testületnek az adott terméktípusra vonatkozó EN szabványokban megjelölt vizsgálati eljárással (ideértve, ha alkalmazandó, az ideiglenes módszereket is) elvégzett vizsgálatok eredményeit (lásd a 2. táblázatot). A szezonális helyiségfűtési hatásfok meghatározása érdekében végzett méréseket és számításokat a csomagok szezonális helyiségfűtési hatásfokára vonatkozó módszertan szerint, az i. alpontban körülírt eljárásokkal kell végrehajtani. A szilárd tüzelésű helyiségfűtő kazánok szezonális helyiségfűtési hatásfokát a ii. alpont szerint kell meghatározni.
      b)   Minimális vízmelegítési hatásfok
      
      
                  i.
               
               
                  A kombinált fűtőberendezések, valamint a helyiségfűtő berendezéseket és egy vagy több kombinált fűtőberendezést egyaránt tartalmazó csomagok η
                     wh vízmelegítési hatásfoka nem lehet kisebb 65 %-nál. Ez a kritérium a szilárd tüzelésű fűtőkazánokra nem alkalmazandó.
               
            
                  ii.
               
               
                  A vízmelegítési hatásfokot a 813/2013/EU rendelet III. mellékletében és a 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet VII. mellékletében meghatározott eljárásokkal kell meghatározni.
               
            
         Értékelés és ellenőrzés:
      
      A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék teljesíti a követelményt, továbbá át kell adnia az illetékes testületnek az adott terméktípusra vonatkozó EN szabványokban megjelölt vizsgálati eljárással (ideértve, ha alkalmazandó, az ideiglenes módszereket is) elvégzett vizsgálatok eredményeit (lásd a 2. táblázatot). A méréseket és a számításokat a csomagok vízmelegítési hatásfokára vonatkozó módszertan szerint, a ii. alpontban körülírt eljárásokkal kell végrehajtani.
      
         2. kritérium: Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak (ÜHG-kibocsátások) határértékei
      
      A melegvíz-üzemű fűtőberendezések gramm CO2-egyenérték per kWh hőteljesítmény mértékegységben kifejezett, a teljes egyenértékű felmelegedési hatás 7. táblázat szerinti képleteinek (TEFH-képletek) felhasználásával meghatározott ÜHG-kibocsátásai nem haladhatják meg a 6. táblázatban meghatározott értékeket.
      
         6. táblázat
      
      
         Az ÜHG-kibocsátás határértékei a hőfejlesztő berendezés technológiája szerint
      
      
                  A hőfejlesztő berendezés technológiája
               
               
                  Az ÜHG-kibocsátás határértékei
               
            
                  Minden fűtőberendezés, a hőszivattyús fűtőberendezések kivételével:
               
               
                  200 g CO2-egyenérték/kWh hőteljesítmény
               
            
                  Hőszivattyús fűtőberendezések
               
               
                  150 g CO2-egyenérték/kWh hőteljesítmény
               
            Az ÜHG-kibocsátást a 7. táblázatban található TEFH-képletekkel kell meghatározni (az alkalmazandó képlet a hőfejlesztő berendezés technológiájától függ). Mindegyik TEFH-képlet két részből állhat, melyek közül az első csak a fűtőberendezés hatásfokától (η
         s szezonális helyiségfűtési hatásfokától) és a tüzelőanyag szén-dioxid-intenzitásától (a β paramétertől), a második, csak a hőszivattyús fűtőberendezések esetében figyelembe veendő pedig a hűtőközeg szivárgása miatti ÜHG-kibocsátástól függ. A hűtőközeg szivárgása miatti ÜHG-kibocsátás a hűtőközeg GWP100 globális felmelegedési potenciáljától, valamint a hűtőközeg használat közbeni, a hűtőközeg teljes tömegének százalékában megadott ER éves szivárgási sebességgel kifejezett szivárgási intenzitásától, illetőleg élettartam végi, a hűtőközeg teljes tömegének százalékában kifejezett α szivárgási intenzitásától függ.
      
         7. táblázat
      
      
         TEFH-képletek a hőfejlesztő berendezés technológiája szerint
      
      
                  A hőfejlesztő berendezés technológiája
               
               
                  TEFH-képletek (g CO2-egyenérték/kWh hőteljesítmény)
               
            
                  Fűtőkazánok
               
               
                  
                     
               
            
                  Hőszivattyús fűtőberendezések
               
               
                  
                     
               
            
                  Kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezések
               
               
                  
                     
               
            
                  Helyiségfűtő berendezések csomagjai
               
               
                  
                     
               
            A 7. táblázatban felhasznált fontosabb paraméterek magyarázatát a 8. táblázat tartalmazza.
      
         8. táblázat
      
      
         A TEFH-képletek fontosabb paraméterei
      
      
                  Paraméter
               
               
                  A paraméter magyarázata
               
               
                  Mértékegység
               
               
                  Állandó érték vagy a paraméter értékének meghatározása érdekében elvégzendő vizsgálat
               
            
                  βelec
                  
               
               
                  A villamos energia ÜHG-kibocsátási intenzitása
               
               
                  [g CO2-egyenérték/kWhelec]
               
               
                  384
               
            
                  βfuel
                  
               
               
                  A fűtőberendezés által felhasznált tüzelőanyag ÜHG-kibocsátási intenzitása
               
               
                  [g CO2-egyenérték/kWh]
               
               
                  A 9. táblázat szerint.
               
            
                  ηs
                  
               
               
                  Szezonális helyiségfűtési hatásfok
               
               
                  [–]
               
               
                  A vizsgálat elvégzése és az adat megadása a kérelmező feladata (1. kritérium)
               
            
                  ηs,B
                  
               
               
                  A fűtőkazán mint alkotórész szezonális helyiségfűtési hatásfoka átlagos éghajlati viszonyok mellett
               
               
                  [–]
               
               
                  A vizsgálat elvégzése és az adat megadása a kérelmező feladata; az érték a kiegészítő hőszivattyú nélkül vizsgált csomag szezonális helyiségfűtési hatásfokának felel meg, ahogyan az a csomag termékismertető adatlapján szerepel
               
            
                  ηs,HP
                  
               
               
                  A hőszivattyús fűtőberendezés mint alkotórész szezonális helyiségfűtési hatásfoka átlagos éghajlati viszonyok mellett
               
               
                  [–]
               
               
                  A vizsgálat elvégzése és az adat megadása a kérelmező feladata; az érték a kiegészítő hőszivattyú szezonális helyiségfűtési hatásfokának felel meg, ahogyan az a csomag termékismertető adatlapján szerepel
               
            
                  ηthermal
                  
               
               
                  Hőhatásfok
               
               
                  [–]
               
               
                  A 10. táblázat szerint.
               
            
                  ηel
                  
               
               
                  Elektromos hatásfok
               
               
                  [–]
               
               
                  A 10. táblázat szerint.
               
            
                  δ
               
               
                  Segédmennyiség
               
               
                  [–]
               
               
                  = 0 elektromos hőszivattyús fűtőberendezések esetében
                  = 1 tüzelőanyag-üzemű hőszivattyús fűtőberendezések esetében
               
            
                  GWP100
                  
               
               
                  Globális felmelegedési potenciál (100 éves hatás)
               
               
                  [g CO2-egyenérték/g hűtőközeg, 100 évre]
               
               
                  Értékét a kérelmező adja meg a 3. kritériumnak megfelelően
               
            
                  m
               
               
                  A hűtőközeg tömege
               
               
                  [g]
               
               
                  Az adat megadása a kérelmező feladata
               
            
                  ER
               
               
                  Éves hűtőközeg-veszteség
               
               
                  [%/év]
               
               
                  Figyelembe veendő érték: ER = 3,5 %/év.
               
            
                  n
               
               
                  Élettartam
               
               
                  [év]
               
               
                  Figyelembe veendő érték: n = 15.
               
            
                  α
               
               
                  Hűtőközeg-veszteség az élettartam végén (ártalmatlanítási veszteség)
               
               
                  [%]
               
               
                  Figyelembe veendő érték: α = 35 %.
               
            
                  P
               
               
                  Tervezési terhelés
               
               
                  [kW]
               
               
                  Az adat megadása a kérelmező feladata
               
            
                  h
               
               
                  Teljes terhelés mellett teljesített üzemórák száma
               
               
                  [óra/év]
               
               
                  2000
               
            
                  sHP
                  
               
               
                  A hőszivattyús fűtőberendezés mint alkotórész által leadott hőteljesítmény részaránya a teljes hőteljesítményen belül
               
               
                  [–]
               
               
                  = (16 – THP
                     )/26,
                  ahol THP
                     : az a hőmérséklet (°C), amely mellett a hőszivattyú (elsődleges hőszivattyú) hatásfoka megegyezik az elsődleges kazán hatásfokával. Azt feltételezzük, hogy e hőmérséklet alatt a kazán, felette pedig a hőszivattyú elégíti ki a hőigényt.
               
            A 9. táblázat a TEFH-képletekben szereplő βfuel paraméter meghatározásának módját ismerteti, függően a fűtőberendezés tüzelőanyagától. Ha a kazánt olyan tüzelőanyagra tervezték, amely nem szerepel a táblázatban, akkor a ténylegesen felhasznált tüzelőanyaghoz eredet (fosszilis tüzelőanyag, biomassza) és forma (gáznemű, folyékony, szilárd) szerint legközelebb lévő tüzelőanyagot kell kiválasztani.
      
         9. táblázat
      
      
         A TEFH-képletekben szereplő βfuel paraméter (ÜHG-kibocsátási intenzitás)
      
      
                  A fűtőberendezés tüzelőanyaga
               
               
                  ÜHG-kibocsátási intenzitás
               
               
                  Érték (g CO2-egyenérték/kWh)
               
            
                  Gáznemű fosszilis tüzelőanyag
               
               
                  βfuel = βgas
                  
               
               
                  202
               
            
                  Folyékony fosszilis tüzelőanyag
               
               
                  βfuel = βοil
                  
               
               
                  292
               
            
                  Szilárd fosszilis tüzelőanyag
               
               
                  βfuel = βcoal
                  
               
               
                  392
               
            
                  Gáznemű biomassza
               
               
                  βfuel = βbio-gas
                  
               
               
                  98
               
            
                  Folyékony biomassza
               
               
                  βfuel = βbio-oil
                  
               
               
                  149
               
            
                  Tűzifa
               
               
                  βfuel = βbio-log
                  
               
               
                  19
               
            
                  Aprított fa
               
               
                  βfuel = βbio-chip
                  
               
               
                  16
               
            
                  Faanyag pellet formájában
               
               
                  βfuel = βbio-pellet
                  
               
               
                  39
               
            
                  Fosszilis tüzelőanyagok és biomassza keverékei
               
               
                  βfuel = súlyozott átlagérték az egyes tüzelőanyagok tömegfrakciói és az alkalmazandó ÜHG-kibocsátási paraméterek szorzataiból képzett összeg alapján
               
               
                  Σ (X-edik tüzelőanyag % × βΧ-edik
                     tüzelőanyag) + (Y-odik tüzelőanyag % × βΥ-odik
                     tüzelőanyag) + … (N-edik tüzelőanyag % × βΝ-edik
                     tüzelőanyag)
               
            A 10. táblázat bemutatja, hogy hogyan kell a TEFH-képletekben szereplő η
         thermal és η
         el paramétereket meghatározni kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezések esetében.
      
         10. táblázat
      
      
         A kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezések TEFH-képleteiben szereplő ηthermal
             és ηel
             paraméter
      
      
                  Paraméter
               
               
                  Képlet
               
            
                  
                     ηthermal
                     
                  
               
               
                  
                     
               
            
                  
                     ηel
                     
                  
               
               
                  Kiegészítő fűtőberendezéssel fel nem szerelt kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezések esetében:
                  
                     
               
            
                  Kiegészítő fűtőberendezésekkel felszerelt kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezések esetében:
                  
                     
               
            
                  A fenti képletekben:
                  
                     ηs
                     : a szezonális helyiségfűtési hatásfok a 813/2013/EU rendelet szerint
                  
                     ηel
                     : az elektromos hatásfok a 813/2013/EU rendelet szerint
                  
                     ηel,CHP100+Sup0
                     : a kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezés kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezés melletti, a mért hőteljesítményhez tartozó elektromos hatásfoka a 813/2013/EU rendelet szerint
                  
                     ηel,CHP100+Sup100
                     : a kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezés bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezés melletti, a mért hőteljesítményhez tartozó elektromos hatásfoka a 813/2013/EU rendelet szerint
               
            
         Értékelés és ellenőrzés:
      
      A kérelmező köteles saját aláírásával ellátott nyilatkozatot benyújtani az illetékes testületnek arról, hogy a termék megfelel ennek a kritériumnak, és mellékelni az ezzel összefüggő dokumentációt. A kérelmezőnek meg kell adnia a javasolt TEFH-képletekkel meghatározott számított ÜHG-kibocsátás-értékeket, és részletesen ismertetnie kell az ÜHG-kibocsátások meghatározása során figyelembe vett paramétereket.
      
         3. kritérium: Hűtőközeg és másodlagos hűtőközeg
      
      Hűtőközeg
      A hűtőközeg 100 évre vetített GWP100 globális felmelegedési potenciálja nem lehet 2 000-nél nagyobb. GWP100 értékeit a 842/2006/EK rendelet I. melléklete szerint kell figyelembe venni. GWP100 értékeinek felvételéhez a 206/2012/EU bizottsági rendelet (4) I. melléklete 1. szakaszának 7. pontjában megjelölt forrásokat ajánlott felhasználni.
      Másodlagos hűtőközeg
      Másodlagos hűtőközeggel működő helyiségfűtő berendezések esetében a fűtőberendezés tervezése nem alapulhat olyan másodlagos hűtőközegen (sós vízen, adalékon), amely az 1272/2008/EK rendelet (5) és a 67/548/EGK tanácsi irányelv (6) értelmében káros a környezetre vagy kockázatot jelent az egészségre, és a beszerelési utasításoknak egyértelműen utalniuk kell arra, hogy a környezetre károsként vagy az egészségre nézve kockázatosként besorolt anyagok nem alkalmazhatók másodlagos hűtőközegként.
      
         Értékelés és ellenőrzés:
      
      Hűtőközeg
      A kérelemben meg kell adni a termékben felhasznált hűtőközeg(ek) nevét és a 842/2006/EK rendelet szerinti GWP100 értékét. A hűtőközegek GWP100 értékeit úgy kell meghatározni, hogy a gáz egy kilogrammjának egy kilogramm CO2 100 éves felmelegedési potenciáljához viszonyított 100 éves felmelegedési potenciálját fejezzék ki. GWP100 értékeit a 206/2012/EU rendelet I. melléklete 1. szakaszának 7. pontjában megjelölt forrásokból kell venni.
      Csak a másodlagos hűtőközeg(ek) esetében
      A kérelemben meg kell adni a termékben felhasznált másodlagos hűtőközeg(ek) nevét.
      
         4. kritérium: A nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátásainak határértékei
      
      Az égési folyamatban keletkező gáz nitrogén-oxid-tartalma (NOx-tartalma) nem lehet nagyobb a 11. táblázatban megjelölt értékeknél (a követelmény az elektromos fűtőberendezésekre nem vonatkozik). A kibocsátott nitrogén-oxidok mennyiségének mérése céljából a nitrogén-monoxid és a nitrogén-dioxid együttes mennyiségét kell figyelembe venni a következő üzemi körülmények között:
      
                  —
               
               
                  gázüzemű és folyékony tüzelésű fűtőberendezések esetében standard mérési körülmények között, a mért hőteljesítmény mellett,
               
            
                  —
               
               
                  szilárd tüzelésű fűtőberendezések esetében a 4. táblázat szerinti szezonális helyiségfűtési kibocsátások formájában.
               
            Az így kapott mennyiséget mg/kWh égéshőből számított energiabevitel vagy mg/Nm3 mértékegységben kell kifejezni.
      
         11. táblázat
      
      
         Az NOx-kibocsátás határértékei a hőfejlesztő berendezés technológiája szerint
      
      
                  A hőfejlesztő berendezés technológiája
               
               
                  Az NOx-kibocsátás határértéke
               
            
                  Gázüzemű fűtőberendezések
               
               
                  Belső égésű motorral felszerelt berendezések: 170 mg/kWh égéshőből számított energiabevitel
                  Külső égési folyamatot alkalmazó berendezések: 36 mg/kWh égéshőből számított energiabevitel
               
            
                  Folyékony tüzelésű fűtőberendezések
               
               
                  Belső égésű motorral felszerelt berendezések: 380 mg/kWh égéshőből számított energiabevitel
                  Külső égési folyamatot alkalmazó berendezések: 100 mg/kWh égéshőből számított energiabevitel
               
            
                  Szilárd tüzelésű fűtőberendezések
               
               
                  150 mg/Nm3 10 % O2 mellett
               
            
         Értékelés és ellenőrzés:
      
      A kérelmező köteles saját aláírásával ellátott nyilatkozatot benyújtani az illetékes testületnek arról, hogy a termék megfelel ennek a kritériumnak, és mellékelni az ezzel összefüggő dokumentációt.
      Az égési folyamatban keletkező gáz NOx-tartalmát a 2. és a 3. táblázatban felsorolt vonatkozó szabványok szerinti standard kibocsátási tényezők formájában kell meghatározni.
      
         5. kritérium: A szén-monoxid (CO) kibocsátásainak határértékei
      
      Az égési folyamatban keletkező gáz szén-monoxid-tartalma (CO-tartalma) nem lehet nagyobb a 12. táblázatban megjelölt értékeknél (a követelmény az elektromos fűtőberendezésekre nem vonatkozik). A szén-monoxid-kibocsátásokat a következő üzemi körülmények között kell mérni:
      
                  —
               
               
                  gázüzemű és folyékony tüzelésű fűtőberendezések esetében standard mérési körülmények között, a mért hőteljesítmény mellett,
               
            
                  —
               
               
                  szilárd tüzelésű fűtőberendezések esetében a 4. táblázat szerinti szezonális helyiségfűtési kibocsátások formájában.
               
            Az így kapott mennyiséget mg/kWh égéshőből számított energiabevitel vagy mg/Nm3 mértékegységben kell kifejezni.
      
         12. táblázat
      
      
         A CO-kibocsátás határértékei a hőfejlesztő berendezés technológiája szerint
      
      
                  A hőfejlesztő berendezés technológiája
               
               
                  A CO-kibocsátás határértéke
               
            
                  Gázüzemű fűtőberendezések
               
               
                  Belső égésű motorral felszerelt berendezések: 150 mg/Nm3 5 % O2 mellett
                  Külső égési folyamatot alkalmazó berendezések: 25 mg/kWh égéshőből számított energiabevitel
               
            
                  Folyékony tüzelésű fűtőberendezések
               
               
                  Belső égésű motorral felszerelt berendezések: 200 mg/Nm3 5 % O2 mellett
                  Külső égési folyamatot alkalmazó berendezések: 50 mg/kWh égéshőből számított energiabevitel
               
            
                  Szilárd tüzelésű fűtőberendezések
               
               
                  Automata berendezések: 175 mg/Nm3 10 % O2 mellett
                  Kézi fűtésű berendezések: 250 mg/Nm3 10 % O2 mellett
               
            
         Értékelés és ellenőrzés:
      
      A kérelmező köteles saját aláírásával ellátott nyilatkozatot benyújtani az illetékes testületnek arról, hogy a termék megfelel ennek a kritériumnak, és mellékelni az ezzel összefüggő dokumentációt.
      Az égési folyamatban keletkező gáz CO-tartalmát a 2. és a 3. táblázatban felsorolt vonatkozó szabványok szerinti standard kibocsátási tényezők formájában kell meghatározni.
      
         6. kritérium: A gáznemű szerves szénvegyületek kibocsátásainak határértékei
      
      Az égési folyamatban keletkező gáz gáznemű szervesszén-tartalma (OGC-tartalma, másként: szervesen kötött széntartalma) nem lehet nagyobb a 13. táblázatban megjelölt értékeknél (a követelmény csak a szilárd tüzelésű fűtőkazánokra vonatkozik). Az OGC-kibocsátásokat szezonális helyiségfűtési kibocsátások formájában, a 4. táblázat szerint kell mérni. Az így kapott mennyiséget mg/Nm3 mértékegységben kell kifejezni.
      
         13. táblázat
      
      
         Az OGC-kibocsátás határértékei a hőfejlesztő berendezés technológiája szerint
      
      
                  A hőfejlesztő berendezés technológiája
               
               
                  Az OGC-kibocsátás határértéke
               
            
                  Szilárd tüzelésű fűtőkazánok
               
               
                  7 mg/Nm3 10 % O2 mellett
               
            
         Értékelés és ellenőrzés:
      
      A kérelmező köteles saját aláírásával ellátott nyilatkozatot benyújtani az illetékes testületnek arról, hogy a termék megfelel ennek a kritériumnak, és mellékelni az ezzel összefüggő dokumentációt.
      Az égési folyamatban keletkező gáz OGC-tartalmát a 2. és a 3. táblázatban felsorolt vonatkozó szabványok szerinti standard kibocsátási tényezők formájában kell meghatározni.
      
         7. kritérium: A porkibocsátás határértékei
      
      Az égési folyamatban keletkező gáz portartalma nem lehet nagyobb a 14. táblázatban megjelölt értékeknél. A porkibocsátásokat a következő üzemi körülmények között kell mérni:
      
                  —
               
               
                  folyékony tüzelésű fűtőberendezések esetében standard mérési körülmények között, a mért hőteljesítmény mellett,
               
            
                  —
               
               
                  szilárd tüzelésű fűtőberendezések esetében a 4. táblázat szerinti szezonális helyiségfűtési kibocsátások formájában.
               
            Az így kapott mennyiséget mg/Nm3 mértékegységben kell kifejezni.
      
         14. táblázat
      
      
         A porkibocsátás határértékei a hőfejlesztő berendezés technológiája szerint
      
      
                  A hőfejlesztő berendezés technológiája
               
               
                  A porkibocsátás határértéke
               
            
                  Folyékony tüzelésű fűtőberendezések
               
               
                  Belső égésű motorral felszerelt berendezések: 1 mg/Nm3 5 % O2 mellett
                  Külső égési folyamatot alkalmazó berendezések: nincs határérték
               
            
                  Szilárd tüzelésű fűtőberendezések
               
               
                  20 mg/Nm3 10 % O2 mellett
               
            
         Értékelés és ellenőrzés:
      
      A kérelmező köteles saját aláírásával ellátott nyilatkozatot benyújtani az illetékes testületnek arról, hogy a termék megfelel ennek a kritériumnak, és mellékelni az ezzel összefüggő dokumentációt.
      Az égési folyamatban keletkező gáz portartalmát a 2. és a 3. táblázatban felsorolt vonatkozó szabványok szerinti standard kibocsátási tényezők formájában kell meghatározni.
      
         8. kritérium: A zajkibocsátás határértékei
      
      A zajkibocsátás nem lehet nagyobb a 15. táblázatban megjelölt értékeknél. A zajkibocsátást standard mérési körülmények között, a mért hőteljesítmény mellett kell mérni. Az így kapott mennyiséget dB(A) vagy dB(C) mértékegységben kell kifejezni.
      
         15. táblázat
      
      
         Az zajkibocsátás határértékei a hőfejlesztő berendezés technológiája szerint
      
      
                  A hőfejlesztő berendezés technológiája
               
               
                  Mért mennyiség
               
               
                  A zajkibocsátás határértéke
               
            
                  Külső égési folyamatot alkalmazó hőszivattyús fűtőberendezések; elektromos hőszivattyús fűtőberendezések
               
               
                  Az A-súlyozott hangteljesítményszint határértéke (LWAd,
                     lim)
               
               
                  17 + 36 × log(PN + 10) dB(A)
               
            
                  Belső égésű motorral felszerelt hőszivattyús fűtőberendezések
               
               
                  Az A-súlyozott hangnyomásszint határértéke (LPAd,
                     lim)
               
               
                  30 + 20 × log (0,4 × PN + 15) dB(A)
               
            
                  A C-súlyozott hangnyomásszint határértéke (LPCd,
                     lim)
               
               
                  LPAd,
                     lim + 20 dB(C)
               
            
                  Belső égésű motorral felszerelt kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezések
               
               
                  Az A-súlyozott hangnyomásszint határértéke (LPAd,
                     lim)
               
               
                  30 + 20 × log (PE + 15) dB(A)
               
            
                  A C-súlyozott hangnyomásszint határértéke (LPCd,
                     lim)
               
               
                  LPAd,
                     lim + 20 dB(C)
               
            Megjegyzés: PN a névleges (teljes terheléshez tartozó) vagy a gyártó által megadott hőteljesítményt, PE pedig a leadott elektromos teljesítményt jelöli.
      
         Értékelés és ellenőrzés:
      
      A kérelmező köteles saját aláírásával ellátott nyilatkozatot benyújtani az illetékes testületnek arról, hogy a termék megfelel ennek a kritériumnak, és mellékelni az ezzel összefüggő dokumentációt.
      A vizsgálatokat a külső égési folyamatot alkalmazó hőszivattyús fűtőberendezések és az elektromos hőszivattyús fűtőberendezések esetében az EN 12102, a belső égésű motorral felszerelt hőszivattyús és kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezések esetében pedig az EN ISO 3744 vagy az EN ISO 3746 szabvány szerint kell elvégezni. A vizsgálati jegyzőkönyvet mellékelni kell a kérelemhez.
      
         9. kritérium: Veszélyes anyagok és keverékek
      
      A 66/2010/EK rendelet 6. cikke (6) bekezdésének megfelelően sem a termék, sem az azt alkotó egyetlen árucikk nem tartalmazhatja az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkében meghatározott anyagokat, és nem tartalmazhat olyan anyagokat vagy keverékeket sem, amelyek teljesítik az 1272/2008/EK rendelettel, illetőleg a 67/548/EGK irányelvvel összhangban összeállított 16. táblázatban felsorolt veszélyességi osztályokba vagy kategóriákba való besorolás feltételeit.
      
         16. táblázat
      
      
         Figyelmeztető mondatok és R-mondatok jegyzéke
      
      
                  Figyelmeztető mondat (7)
                  
               
               
                  R-mondat (8)
                  
               
            
                  H300 Lenyelve halálos
               
               
                  R28
               
            
                  H301 Lenyelve mérgező
               
               
                  R25
               
            
                  H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
               
               
                  R65
               
            
                  H310 Bőrrel érintkezve halálos
               
               
                  R27
               
            
                  H311 Bőrrel érintkezve mérgező
               
               
                  R24
               
            
                  H330 Belélegezve halálos
               
               
                  R23/26
               
            
                  H331 Belélegezve mérgező
               
               
                  R23
               
            
                  H340 Genetikai károsodást okozhat
               
               
                  R46
               
            
                  H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz
               
               
                  R68
               
            
                  H350 Rákot okozhat
               
               
                  R45
               
            
                  H350i Belélegezve rákot okozhat
               
               
                  R49
               
            
                  H351 Feltehetően rákot okoz
               
               
                  R40
               
            
                  H360F Károsíthatja a termékenységet
               
               
                  R60
               
            
                  H360D Károsíthatja a születendő gyermeket
               
               
                  R61
               
            
                  H360FD Károsíthatja a termékenységet. Károsíthatja a születendő gyermeket
               
               
                  R60/61/60–61
               
            
                  H360Fd Károsíthatja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
               
               
                  R60/63
               
            
                  H360Df Károsíthatja a születendő gyermeket. Feltehetően károsítja a termékenységet
               
               
                  R61/62
               
            
                  H361f Feltehetően károsítja a termékenységet
               
               
                  R62
               
            
                  H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
               
               
                  R63
               
            
                  H361fd Feltehetően károsítja a termékenységet. Feltehetően károsítja a születendő gyermeket
               
               
                  R62–63
               
            
                  H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja
               
               
                  R64
               
            
                  H370 Károsítja a szerveket
               
               
                  R39/23/24/25/26/27/28
               
            
                  H371 Károsíthatja a szerveket
               
               
                  R68/20/21/22
               
            
                  H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
               
               
                  R48/25/24/23
               
            
                  H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket
               
               
                  R48/20/21/22
               
            
                  H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
               
               
                  R50/50–53
               
            
                  H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
               
               
                  R50–53
               
            
                  H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
               
               
                  R51–53
               
            
                  H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
               
               
                  R52–53
               
            
                  H413 Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra
               
               
                  R53
               
            
                  EUH059 Veszélyes az ózonrétegre
               
               
                  R59
               
            
                  EUH029 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek
               
               
                  R29
               
            
                  EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek
               
               
                  R31
               
            
                  EUH032 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek
               
               
                  R32
               
            
                  EUH070 Szembe kerülve mérgező
               
               
                  R39–41
               
            A fenti követelmény alól mentesül a végtermékben jelen levő azon anyagok vagy keverékek felhasználása, amelyeknek a feldolgozás során úgy változnak meg a tulajdonságai, hogy a megállapított veszély már nem áll fenn.
      Azon anyagok vagy keverékek koncentrációs határértékei, amelyek teljesítik a 16. táblázatban felsorolt veszélyességi osztályokba vagy kategóriákba való besorolás feltételeit, valamint az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének a), b) vagy c) pontjában foglalt kritériumokat teljesítő anyagok koncentrációs határértékei nem haladhatják meg az 1272/2008/EK rendelet 10. cikkével összhangban meghatározott általános és egyedi koncentrációs határértékeket. Ha egy adott anyag vagy keverék vonatkozásában meg lett határozva egyedi koncentrációs határérték, akkor elsősorban annak kell megfelelni, és csak utána az általános határértékeknek.
      Az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkének d), e) vagy f) pontjában foglalt kritériumokat teljesítő anyagok koncentrációs határértékei nem haladhatják meg a 0,1 tömegszázalékot.
      A 17. táblázatban felsorolt anyagok és keverékek kifejezetten mentesülnek a 66/2010/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdésében foglalt tilalom alól.
      
         17. táblázat
      
      
         Eltérések a 66/2010/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdésében előírt tilalomtól
      
      
                  Az eltérés tárgyát képező anyag, alkotórész, árucikk
               
               
                  Eltérés
               
            
                  25 g-nál kisebb tömegű árucikkek
               
               
                  Minden figyelmeztető mondat és R-mondat
               
            
                  Összetett árucikkek 25 g-nál kisebb tömegű homogén alkotórészei
               
               
                  Minden figyelmeztető mondat és R-mondat
               
            
                  A rozsdamentes acél nikkeltartalma
               
               
                  H351/372 és R40/48/23
               
            
         Értékelés és ellenőrzés:
      
      A 25 g-nál nagyobb tömegű árucikkek mindegyikére, továbbá az összetett árucikkek mindegyik 25 g-nál nagyobb tömegű homogén alkotórészére vonatkozóan a kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az adott árucikk vagy alkotórész megfelel ennek a kritériumnak, és mellékelnie kell az ezzel összefüggő dokumentációt, például az anyagok beszállítói által aláírt nyilatkozatot a követelmények teljesüléséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti, az anyagokra vagy keverékekre vonatkozó biztonsági adatlapok egy példányát. Az anyagokra és keverékekre vonatkozó koncentrációs határértékeket az 1907/2006/EK rendelet 31. cikkében foglalt követelmények szerint a biztonsági adatlapon fel kell tüntetni.
      
         10. kritérium: Az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerint felsorolt anyagok
      
      Nem engedélyezhető eltérés a 66/2010/EK rendelet 6. cikkének (6) bekezdésében előírt tilalom alól a keverékekben, árucikkekben, illetve összetett árucikkek bármely homogén alkotórészében 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban jelen levő azon anyagok esetében, amelyek a kockázatok szempontjából különös aggodalomra okot adó anyagnak minősülnek, és amelyek szerepelnek az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke szerinti jelöltlistán. 0,1 tömegszázaléknál kisebb koncentrációk esetén az 1272/2008/EK rendelet 10. cikke szerint meghatározott egyedi koncentrációs határértékeket kell alkalmazni.
      
         Értékelés és ellenőrzés:
      
      A kockázatok szempontjából különös aggodalomra okot adó anyagnak minősített és az 1907/2006/EK rendelet 59. cikke szerinti jelöltlistán szereplő vegyi anyagok jegyzéke a következő internetcímen található:
      http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
      A jegyzékre a kérelmezés napján érvényes állapota szerint kell hivatkozni.
      A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a termék megfelel ennek a kritériumnak, és mellékelnie kell az ezzel összefüggő dokumentációt, például az anyagok beszállítói által aláírt nyilatkozatot a követelmények teljesüléséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerinti, az anyagokra vagy keverékekre vonatkozó biztonsági adatlapok egy példányát. Az anyagokra és keverékekre vonatkozó koncentrációs határértékeket az 1907/2006/EK rendelet 31. cikkében foglalt követelmények szerint a biztonsági adatlapon fel kell tüntetni.
      
         11. kritérium: Műanyag alkotórészek
      
      Ha a gyártási folyamat során lágyítószert alkalmaznak, akkor ennek teljesítenie kell a 9. és a 10. kritériumban a veszélyes anyagokkal kapcsolatban előírt követelményeket.
      Az árucikkek műanyag alkotórészeinek, illetőleg az összetett árucikkek legalább 25 g tömegű homogén alkotórészeinek klórtartalma nem lehet 50 tömegszázaléknál nagyobb.
      Az 50 g-nál nagyobb tömegű műanyag alkotórészeket el kell látni az EN ISO 11469 európai szabvány követelményeinek megfelelő jelöléssel annak érdekében, hogy élettartamuk végén újrafeldolgozásuk, hasznosításuk, illetve ártalmatlanításuk helyes módon történjék.
      
         Értékelés és ellenőrzés:
      
      A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a termék megfelel ennek a kritériumnak, és mellékelnie kell az ezzel összefüggő dokumentációt, például az anyagok beszállítói által aláírt nyilatkozatot a követelmények teljesüléséről, valamint a vonatkozó biztonsági adatlapok egy példányát. A kérelmezőnek tájékoztatással kell szolgálnia a termékben felhasznált lágyítószerekről. A kérelmezőnek tájékoztatással kell szolgálnia a műanyag alkotórészek legnagyobb klórtartalmáról. Az odaítélésről döntő illetékes testülethez be kell továbbá nyújtani a műanyag beszállítója által aláírt megfelelési nyilatkozatot, valamint az egyes anyagok vonatkozó biztonsági adatlapjainak egy-egy példányát. A kérelmezőnek tájékoztatással kell szolgálnia az égésgátlóként alkalmazott, szándékosan hozzáadott anyagokról.
      
         12. kritérium: Fenntarthatósági szempontú terméktervezés
      
      A terméket úgy kell megtervezni, hogy cserélhető alkotóelemeit a szervizelést végző szakember egyszerűen kicserélhesse. A termékhez tartozó termékismertető adatlapon egyértelműen meg kell jelölni, mely alkotóelemek cserélhetők. Mindezeken túlmenően a kérelmezőnek a vásárlást követően legalább tíz évig gondoskodnia kell eredeti vagy egyenértékű pótalkatrészekről.
      A jótállási feltételeknek legalább öt évre biztosítaniuk kell a termék javítását vagy cseréjét.
      A kérelmezőnek vállalnia kell a termék élettartam végi térítésmentes visszavételét, és biztosítania kell a termék megfelelő újrafeldolgozását vagy anyagában történő hasznosítását, miközben a termék újrafeldolgozásra alkalmatlan alkotórészeit környezetvédelmi szempontból elfogadható módon ártalmatlanítani kell. A termékinformációknak tartalmazniuk kell a visszavételi rendszer részletes ismertetését.
      
         Értékelés és ellenőrzés:
      
      A kérelmezőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a termék megfelel ennek a kritériumnak, és mellékelnie kell az ezzel összefüggő dokumentációt, például a termékinformációs lap és a jótállási feltételek mintáját vagy mintáit.
      
         13. kritérium: Beszerelési utasítások, a használók tájékoztatása
      
      A terméket olyan megfelelő beszerelési utasításokkal és használati útmutatóval kell ellátni, amely maradéktalanul tartalmazza a helyes beszereléshez szükséges műszaki adatokat, és iránymutatást ad a termék helyes és környezettudatos használatához, valamint karbantartásához. A terméket nyomtatott formában (a csomagoláson vagy a terméket kísérő dokumentációban) vagy elektronikus úton el kell látni:
      
                  a)
               
               
                  arra való utalással, hogy a termék megkapta az uniós ökocímkét, az uniós ökocímke logója mellett szereplő általános tájékoztatáson túlmenően röviden és lényegre törően ismertetve, hogy ez mit jelent;
               
            
                  b)
               
               
                  azzal kapcsolatos általános tájékoztatással, hogy milyen jellemzőkkel rendelkező, illetőleg milyen méretű épületekhez milyen méretű fűtőberendezést célszerű választani;
               
            
                  c)
               
               
                  a fűtőberendezés energiafogyasztására vonatkozó tájékoztatással;
               
            
                  d)
               
               
                  megfelelő beszerelési utasításokkal, ezen belül:
                  
                              i.
                           
                           
                              olyan értelmű utasítással, hogy a fűtőberendezés beszerelését erre kiképzett szakembernek kell végeznie;
                           
                        
                              ii.
                           
                           
                              minden olyan esetleges speciális óvintézkedés megjelölésével, amelyet a fűtőberendezés összeszerelésekor és beszerelésekor meg kell tenni;
                           
                        
                              iii.
                           
                           
                              olyan értelmű utasítással, hogy a fűtőberendezés működését szabályozó beállításokról (a „fűtési görbe” beállításáról) a beszerelést követően megfelelő módon gondoskodni kell;
                           
                        
                              iv.
                           
                           
                              ha alkalmazandó, részletes adatokkal arra vonatkozóan, hogy a füstgázt üzem közben milyen szennyező anyag-kibocsátási értékeknek kell jellemeznie, és arról, hogy ezen értékek elérése érdekében hogyan kell beállítani a fűtőberendezést. Ennek keretében utalni kell különösen arra, hogy:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          a fűtőberendezést a szén-monoxid, az oxigén vagy a szén-dioxid, a nitrogén-oxidok, a hőmérséklet és a koromtartalom mérésére alkalmas mérőeszközök segítségével úgy kell beállítani, hogy a 2., a 4., az 5., a 6. és a 7. kritérium kapcsán előírt valamennyi határérték teljesüljön,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          a mérőeszközök számára ugyanott kell kialakítani a nyílásokat, mint a laboratóriumi vizsgálatokban,
                                       
                                    
                                          —
                                       
                                       
                                          a mérési eredményeket speciális űrlapon vagy diagram formájában kell rögzíteni, és ennek egy példányát a végfelhasználónak magánál kell tartania;
                                       
                                    
                        
                              v.
                           
                           
                              kis füstgáz-hőmérsékletű technológiák esetében olyan értelmű utasítással, hogy a rendszert el kell látni korróziógátló technológiával;
                           
                        
                              vi.
                           
                           
                              kondenzációs kazánok esetében olyan értelmű utasítással, hogy a kéményt óvni kell a kis pH-jú kondenzátumokkal szemben;
                           
                        
                              vii.
                           
                           
                              tájékoztatással arról, hogy a beszerelést végző szakember kihez fordulhat a beszerelésre vonatkozó tanácsokért;
                           
                        
            
                  e)
               
               
                  üzemeltetési utasításokkal a szervizelő szakemberek részére;
               
            
                  f)
               
               
                  használati utasítással, ezen belül:
                  
                              i.
                           
                           
                              egy, a beszerelés és a szervizelés elvégzésére képes, kellően felkészült szakemberek adatait tartalmazó jegyzékkel;
                           
                        
                              ii.
                           
                           
                              ajánlásokkal a fűtőberendezés helyes használatával és karbantartásával kapcsolatban, ideértve különösen a tüzelőanyag helyes megválasztását és optimális égést biztosító tárolását, valamint a rendszeres karbantartás időütemezésével kapcsolatos instrukciókat;
                           
                        
                              iii.
                           
                           
                              tanácsadással arra vonatkozóan, hogy ésszerű használattal hogyan tartható minimális szinten a fűtőberendezés környezeti hatása és különösen tájékoztatással arra vonatkozóan, hogy a termék helyes használatával hogyan csökkenthető az energiafogyasztás;
                           
                        
                              iv.
                           
                           
                              ha alkalmazandó, tájékoztatással arról, hogy hogyan értelmezhetők és javíthatók a mérések során kapott eredmények;
                           
                        
                              v.
                           
                           
                              tájékoztatással arra vonatkozóan, hogy melyek a termék cserélhető alkatrészei;
                           
                        
            
                  g)
               
               
                  ajánlásokkal a termék helyes élettartam végi ártalmatlanításához.
               
            
         Értékelés és ellenőrzés:
      
      A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a termék teljesíti a követelményt, továbbá kérelmével együtt át kell adnia az illetékes testületnek egy vagy több darabot a használati útmutatóból vagy meg kell adnia a gyártó azon internetes oldalainak címét, ahol ezek az információk megtalálhatók.
      
         14. kritérium: Az uniós ökocímkén feltüntetett információk
      
      A választható szövegmezős címkének a következő szövegeket kell tartalmaznia:
      
                  —
               
               
                  Fokozott energiahatékonyság
               
            
                  —
               
               
                  Csökkentett üvegházhatású gázkibocsátás
               
            
                  —
               
               
                  Csökkentett légszennyezés
               
            A választható szövegmezős címke használatával kapcsolatban a következő internetcímen található „Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo” („Útmutató az uniós ökocímke logójának használatához”) című, angol nyelvű dokumentum szolgál információkkal:
      http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf
      
         Értékelés és ellenőrzés:
      
      A kérelmezőnek be kell mutatnia a nyomtatott papírtermék egy olyan példányát, amelyen el van helyezve a címke, és nyilatkoznia kell arról, hogy a termék teljesíti a kritériumot.
      
         (1)  Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
      
         (2)  A szabvány közeljövőben megjelenő, átdolgozott változata várhatóan a kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezésekre is kiterjed majd (lásd a prEN 50465:2011 szabványtervezetet: Gázkészülékek. Legfeljebb 70 kW névleges hőterhelésű kapcsolt üzemű hő- és villamosenergia-termelő készülékek).
      
         (3)  A Bizottság 2013. február 18-i 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések, a kombinált fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 239., 2013.9.6., 1. o.).
      
         (4)  A Bizottság 2012. március 6-i 206/2012/EU rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a légkondicionáló berendezések és a háztartási ventilátorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 72., 2012.3.10., 7. o.).
      
         (5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).
      
         (6)  A Tanács 1967. június 27–i 67/548/EGK irányelve a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 196., 1967.8.16., 1. o.).
      
         (7)  Az 1272/2008/EK rendelet szerint.
      
         (8)  A 67/548/EGK irányelv szerint.