CELEX: 32016R0364
Language: fi
Date: 2015-07-01 00:00:00
Title: Komission delegoitu asetus (EU) 2016/364, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2015, rakennustuotteiden paloteknisen käyttäytymisen luokittelusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

15.3.2016   
            
            
               FI
            
            
               Euroopan unionin virallinen lehti
            
            
               L 68/4
            
         KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2016/364,
   annettu 1 päivänä heinäkuuta 2015,
   rakennustuotteiden paloteknisen käyttäytymisen luokittelusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti
   (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
   EUROOPAN KOMISSIO, joka
   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
   ottaa huomioon rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 1 kohdan,
   sekä katsoo seuraavaa:
   
               (1)
            
            
               Komission päätöksellä 2000/147/EY (2) perustettiin rakennusalan tuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskeva luokitusjärjestelmä. Sen perustana oli yhdenmukaistettu ratkaisu paloteknisen käyttäytymisen arvioimiseksi ja arviointien tulosten luokittelemiseksi.
            
         
               (2)
            
            
               Päätöksessä 2000/147/EY säädetään useista paloteknistä käyttäytymistä kuvaavista luokista. Se sisältää myös luokat F, FFL, FL ja Fca, jotka määritellään ilmaisulla ”käyttäytymistä ei määritelty”.
            
         
               (3)
            
            
               Asetuksen (EU) N:o 305/2011 2 artiklan 7 kohdan mukaan ’luokalla’ tarkoitetaan suoritustasojen vaihtelualaa, jonka vähimmäis- ja enimmäisarvo rajaavat. Luokat, jotka on määritelty ilmaisulla ”käyttäytymistä ei määritelty” eivät vastaa tätä määritelmää, minkä vuoksi niitä ei voida sisällyttää asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaiseen luokittelujärjestelmään.
            
         
               (4)
            
            
               Asetuksen (EU) N:o 305/2011 6 artiklan 3 kohdan f alakohdassa säädetään ilmaisun ”suoritustasoa ei ole määritetty” käyttämisestä suoritustasoilmoituksia laadittaessa.
            
         
               (5)
            
            
               Jotta valmistajat voisivat ilmoittaa heikomman paloteknisen käyttäytymisen kuin luokkien E, EFL, EL ja Eca mukaisen, on tarpeen muuttaa luokkien F, FFL, FL ja Fca luokitusperusteita.
            
         
               (6)
            
            
               Sen vuoksi on tarpeen korvata päätöksessä 2000/147/EY säädetyt luokat F, FFL, FL ja Fca uusilla luokilla, joihin kuuluvat tuotteet eivät saavuta vähintään luokkien E, EFL, EL ja Eca mukaista paloteknistä käyttäytymistä.
            
         
               (7)
            
            
               Päätöstä 2000/147/EY on muutettu useita kertoja, ja siihen tarvitaan vielä lisämuutoksia. Kyseinen päätös olisi sen vuoksi oikeudellisen selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kumottava ja korvattava,
            
         ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
   1 artikla
   Kun rakennustuotteen suunniteltu käyttötarkoitus on sellainen, että se saattaa osaltaan vaikuttaa palon ja savun kehittymiseen ja leviämiseen syttymistilassa tai tietyllä alueella tai sen ulkopuolelle, tuote luokitellaan paloteknistä käyttäytymistä koskevien ominaisuuksiensa mukaan liitteessä esitettyä luokitusjärjestelmää noudattaen.
   2 artikla
   Kumotaan päätös 2000/147/EY.
   Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.
   3 artikla
   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
   
      Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
      Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2015.
      
         
            Komission puolesta
         
         
            Puheenjohtaja
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5.
   
      (2)  Komission päätös 2000/147/EY, tehty 8 päivänä helmikuuta 2000, neuvoston direktiivin 89/106/ETY soveltamisesta rakennustuotteiden paloteknistä käyttäytymistä koskevan luokituksen osalta (EYVL L 50, 23.2.2000, s. 14).
   
      LIITE
      
         Paloteknisen käyttäytymisen luokat
      
      
               
                  1.1
               
               
                  Taulukoissa 1–4 käytetään seuraavia symboleita (1):
                  1)   ΔΤ– lämpötilan nousu
                  2)   Δm– massan menetys
                  3)   tf
                     – liekehtimisen kestoaika
                  4)   PCS– ylempi lämpöarvo.
                  5)   LFS– sivusuuntainen liekin leviäminen
                  6)   SMOGRA– savuntuoton kasvunopeus.
               
            
               
                  1.2
               
               
                  Taulukoissa 1, 2 ja 3 käytetään seuraavia symboleita (1):
                  1)   FIGRA– lämmöntuoton kasvunopeus
                  2)   THR– kokonaislämmöntuotto
                  3)   TSP– kokonaissavuntuotto
                  4)   Fs– liekin leviäminen
               
            
               
                  1.3
               
               
                  Taulukossa 4 käytetään seuraavia symboleja ja testiparametreja:
                  1)   HRRsm30, kW– lämmöntuottonopeus tasoitettuna 30 sekunnin liukuvalla keskiarvolla
                  2)   SPRsm60, m2/s– savuntuottonopeus tasoitettuna 60 sekunnin liukuvalla keskiarvolla
                  3)   Huippu-HRR, kW– HRRsm30:n huippuarvo testin alun ja lopun välillä ilman sytytyslähteen vaikutusta
                  4)   Huippu-SPR, m2/s– SPRsm60:n huippuarvo testin alun ja lopun välillä
                  5)   THR1200, MJ– kokonaislämmöntuotto (HRRsm30) testin alun ja lopun välillä ilman sytytyslähteen vaikutusta
                  6)   TSP1200, m2
                     – kokonaissavuntuotto (HRRsm60) testin alusta testin loppuun
                  7)   FIGRA, W/s– lämmöntuoton kasvunopeutta kuvaava FIGRA-indeksi: HRRsm30:n ja ajan osamäärän suurin arvo ilman sytytyslähteen vaikutusta. Kynnysarvot: HRRsm30 = 3 kW ja THR = 0,4 MJ.
                  8)   FS– liekin leviäminen (vaurion pituus)
                  9)   H– liekin leviäminen
               
            
               
                  2.
               
               
                  Taulukoiden 1–4 osalta sovelletaan seuraavia määritelmiä:
                  1)   ”materiaali”: yksi perusaine tai tasaisesti jakautunut aineiden seos
                  2)   ”homogeeninen tuote”: yhdestä materiaalista koostuva tuote, jonka tiheys ja koostumus on sama koko tuotteessa
                  3)   ”epähomogeeninen tuote”: tuote, joka ei täytä homogeenista tuotetta koskevia vaatimuksia ja koostuu yhdestä tai useammasta oleellisesta ja/tai vähämerkityksisestä komponentista
                  4)   ”oleellinen komponentti”: materiaali, joka muodostaa oleellisen osan epähomogeenisesta tuotteesta. Kerrosta, jonka massa pinta-alayksikköä kohti on ≥ 1,0 kg/m2 tai paksuus ≥ 1,0 mm, pidetään oleellisena komponenttina.
                  5)   ”vähämerkityksinen komponentti”: materiaali, joka ei muodosta oleellista osaa epähomogeenisesta tuotteesta. Kerrosta, jonka massa pinta-alayksikköä kohti on < 1,0 kg/m2 tai paksuus < 1,0 mm, pidetään vähämerkityksisenä komponenttina.
                  6)   ”vähämerkityksinen sisäinen komponentti”: vähämerkityksinen komponentti, jota peittää molemmilta puolilta ainakin yksi oleellinen komponentti
                  7)   ”vähämerkityksinen ulkopinnan komponentti”: vähämerkityksinen komponentti, joka ei ole toiselta puolelta oleellisen komponentin peittämä.
                  Kahta tai useampaa vähämerkityksistä kerrosta, jotka liittyvät toisiinsa ja joiden kerrosten välissä ei ole oleellisia komponentteja, pidetään yhtenä vähämerkityksisenä komponenttina, minkä vuoksi ne on luokiteltava käyttäen perusteita, jotka koskevat kerrosta, joka on vähämerkityksinen komponentti.
               
            
         Taulukko 1
      
      
         Muiden rakennustuotteiden kuin lattianpäällysteiden, putkimaisten lämmöneristystuotteiden ja sähkökaapelien paloteknistä käyttäytymistä kuvaavat luokat
      
      
                  Luokka
               
               
                  Testausmenetelmät
               
               
                  Luokitusperusteet
               
               
                  Lisäluokitus
               
            
                  
                     A1
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2);
                  
                     ja
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 30 °C; ja
                  
                  Δm ≤ 50 %; ja
                  
                  tf = 0 (ts. ei jatkuvaa liekehtimistä)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (2); ja
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (3)
                      (1); ja
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (4); ja
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     A2
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2);
                  
                     tai
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 50 °C; ja
                  
                  Δm ≤ 50 %; ja
                  
                  tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     ja
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (2); ja
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (3); ja
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (4); ja
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1; ja
                  
                  LFS < näytteen reuna; ja
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Savuntuotto (6); ja
                  
                  liekehtivät pisarat/osat (7)
                  
               
            
                  
                     B
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     ja
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1; ja
                  
                  LFS < näytteen reuna; ja
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Savuntuotto (6); ja
                  
                  liekehtivät pisarat/osat (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Altistusaika = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s:n kuluessa
               
            
                  
                     C
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     ja
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 250 Ws– 1; ja
                  
                  LFS < näytteen reuna; ja
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  Savuntuotto (6); ja
                  
                  liekehtivät pisarat/osat (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Altistusaika = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s:n kuluessa
               
            
                  
                     D
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     ja
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 750 Ws– 1
                  
               
               
                  Savuntuotto (6); ja
                  
                  liekehtivät pisarat/osat (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Altistusaika = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s:n kuluessa
               
            
                  
                     E
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Altistusaika = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s:n kuluessa
               
               
                  liekehtivät pisarat/osat (8)
                  
               
            
                  
                     F
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Altistusaika = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm 20 s:n kuluessa
               
               
                   
               
            
         
      
         Taulukko 2
      
      
         Lattianpäällysteiden paloteknistä käyttäytymistä kuvaavat luokat
      
      
                  Luokka
               
               
                  Testausmenetelmät
               
               
                  Luokitusperusteet
               
               
                  Lisäluokitus
               
            
                  
                     A1FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10);
                  
                     ja
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 30 °C; ja
                  
                  Δm ≤ 50 %; ja
                  
                  tf = 0 (ts. ei jatkuvaa liekehtimistä)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (10); ja
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (11); ja
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (12); ja
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  
                     A2FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10);
                  
                     tai
                  
               
               
                  ΔΤ ≤ 50 °C; ja
                  
                  Δm ≤ 50 %; ja
                  
                  tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     ja
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (10); ja
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (11); ja
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (12); ja
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
               
               
                  Kriittinen lämpövirrantiheys (15) ≥ 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Savuntuotto (16)
                  
               
            
                  
                     BFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     ja
                  
               
               
                  Kriittinen lämpövirrantiheys (15) ≥ 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Savuntuotto (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Altistusaika = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s:n kuluessa
               
            
                  
                     CFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     ja
                  
               
               
                  Kriittinen lämpövirrantiheys (15) ≥ 4,5 kWm– 2
                  
               
               
                  Savuntuotto (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Altistusaika = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s:n kuluessa
               
            
                  
                     DFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     ja
                  
               
               
                  Kriittinen lämpövirrantiheys (15) ≥ 3,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Savuntuotto (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Altistusaika = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s:n kuluessa
               
            
                  
                     EFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925–2 (17):
                  
                     Altistusaika = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s:n kuluessa
               
               
                   
               
            
                  
                     FFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Altistusaika = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm 20 s:n kuluessa
               
               
                   
               
            
         
      
         Taulukko 3
      
      
         Putkimaisten lämmöneristystuotteiden paloteknistä käyttäytymistä kuvaavat luokat
      
      
                  Luokka
               
               
                  Testausmenetelmät
               
               
                  Luokitusperusteet
               
               
                  Lisäluokitus
               
            
                  
                     A1L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18);
                  
                     ja
                  
               
               
                  ΔT ≤ 30 °C; ja
                  
                  Δm ≤ 50 %; ja
                  
                  tf = 0 (ts. ei jatkuvaa liekehtimistä)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (18); ja
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (19); ja
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (20); ja
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  
                     A2L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18);
                  
                     tai
                  
               
               
                  ΔT ≤ 50 °C; ja
                  
                  Δm ≤ 50 %; ja tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     ja
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (18); ja
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (19); ja
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (20); ja
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1; ja
                  
                  LFS < näytteen reuna; ja
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Savuntuotto (22); ja
                  
                  liekehtivät pisarat/osat (23)
                  
               
            
                  
                     BL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     ja
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1; ja
                  
                  LFS < näytteen reuna; ja
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Savuntuotto (22); ja
                  
                  liekehtivät pisarat/osat (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Altistusaika = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s:n kuluessa
               
            
                  
                     CL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     ja
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 460 Ws– 1; ja
                  
                  LFS < näytteen reuna; ja
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  Savuntuotto (22); ja
                  
                  liekehtivät pisarat/osat (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Altistusaika = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s:n kuluessa
               
            
                  
                     DL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     ja
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 2 100  Ws– 1
                  
                  THR600s ≤ 100 MJ
               
               
                  Savuntuotto (22); ja
                  
                  liekehtivät pisarat/osat (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Altistusaika = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s:n kuluessa
               
            
                  
                     EL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Altistusaika = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s:n kuluessa
               
               
                  liekehtivät pisarat/osat (24)
                  
               
            
                  
                     FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Altistusaika = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm 20 s:n kuluessa
               
               
                   
               
            
         
      
         Taulukko 4
      
      
         Sähkökaapelien paloteknistä käyttäytymistä kuvaavat luokat
      
      
                  Luokka
               
               
                  Testausmenetelmät
               
               
                  Luokitusperusteet
               
               
                  Lisäluokitus
               
            
                  
                     Aca
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJ/kg (26)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     B1ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (30 kW:n liekinlähde))
                  
                     ja
                  
               
               
                  FS ≤ 1,75 m ja
                  
                  THR1200s ≤ 10 MJ ja
                  
                  huippu-HRR ≤ 20 kW ja
                  
                  FIGRA ≤ 120 Ws-1
                  
               
               
                  Savuntuotto (27)
                      (30) ja liekehtivät pisarat/osat (28) ja happamuus (pH ja johtavuus) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     B2ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (20,5 kW:n liekinlähde))
                  
                     ja
                  
               
               
                  FS ≤ 1,5 m; ja
                  
                  THR1200s ≤ 15 MJ; ja
                  
                  huippu-HRR ≤ 30 kW; ja
                  
                  FIGRA ≤ 150 Ws-1
                  
               
               
                  Savuntuotto (27)
                      (31) ja liekehtivät pisarat/osat (28) ja happamuus (pH ja johtavuus) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Cca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (20,5 kW:n liekinlähde))
                  
                     ja
                  
               
               
                  FS ≤ 2,0 m; ja
                  
                  THR1200s ≤ 30 MJ; ja
                  
                  huippu-HRR ≤ 60 kW; ja
                  
                  FIGRA ≤ 300 Ws-1
                  
               
               
                  Savuntuotto (27)
                      (31) ja liekehtivät pisarat/osat (28) ja happamuus (pH ja johtavuus) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Dca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (20,5 kW:n liekinlähde))
                  
                     ja
                  
               
               
                  THR1200s ≤ 70 MJ; ja
                  
                  huippu-HRR ≤ 400 kW; ja
                  
                  FIGRA ≤ 1 300  Ws-1
                  
               
               
                  Savuntuotto (27)
                      (31) ja liekehtivät pisarat/osat (28) ja happamuus (pH ja johtavuus) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Eca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
               
                   
               
            
                  
                     Fca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1-2
               
               
                  H > 425 mm
               
               
                   
               
            
         (1)  Ominaisuudet määritellään sopivan testausmenettelyn perusteella.
      
         (2)  Homogeenisten tuotteiden ja epähomogeenisten tuotteiden oleellisten komponenttien osalta.
      
         (3)  Epähomogeenisten tuotteiden vähämerkityksisten ulkopinnan komponenttien osalta.
      
         (1)  
      
                  (2a)
               
               
                  Vaihtoehtoisesti vähämerkityksinen ulkopinnan komponentti, jonka PCS ≤ 2,0 MJm– 2, edellyttäen, että tuote täyttää seuraavat kriteerit EN 13823(SBI) -testissä: FIGRA ≤ 20 Ws– 1; ja LFS < näytteen reuna; ja THR600s ≤ 4,0 MJ; ja s1; ja d0.
               
            
         (4)  Epähomogeenisten tuotteiden vähämerkityksisten sisäisten komponenttien osalta.
      
         (5)  Tuotteelle kokonaisuutena.
      
         (6)  s1 = SMOGRA ≤ 30 m2s– 2
         ja TSP600s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180 m2s– 2
         ja TSP600s ≤ 200 m2; s3 = ei s1 eikä s2.
      
         (7)  d0 = ei liekehtiviä pisaroita/osia EN 13823 (SBI) -testissä 600 s:n kuluessa; d1 = pisaroiden/osien liekehtimisen kestoaika enintään 10 s EN 13823 (SBI) -testissä 600 s:n kuluessa; d2 = ei d0 eikä d1; paperin syttymisestä EN ISO 11925–2 -testissä seuraa d2-luokitus.
      
         (8)  Paperi ei syty = ei lisäluokitusta; paperi syttyy = d2-luokitus.
      
         (9)  Pintasytytyksessä ja, jos se on tarkoituksenmukaista tuotteen suunnitellun käyttötarkoituksen kannalta, myös reunasytytyksessä.
      
         (10)  Homogeenisten tuotteiden ja epähomogeenisten tuotteiden oleellisten komponenttien osalta.
      
         (11)  Epähomogeenisten tuotteiden vähämerkityksisten ulkopinnan komponenttien osalta.
      
         (12)  Epähomogeenisten tuotteiden vähämerkityksisten sisäisten komponenttien osalta.
      
         (13)  Tuotteelle kokonaisuutena.
      
         (14)  Testin kesto = 30 minuuttia.
      
         (15)  Kriittinen lämpövirrantiheys määritellään lämpövirrantiheydeksi siinä kohdassa, jossa liekki sammuu, tai siinä kohdassa, johon liekkirintama on edennyt 30 minuutin testijakson päättyessä. Näistä arvoista valitaan pienempi (ts. liekkirintaman suurinta etenemää vastaava lämpövirrantiheys).
      
         (16)  s1 = Savuntuotto ≤ 750 %.min; s2 = ei s1.
      
         (17)  Pintasytytyksessä ja, jos se on tarkoituksenmukaista tuotteen suunnitellun käyttötarkoituksen kannalta, myös reunasytytyksessä.
      
         (18)  Homogeenisten tuotteiden ja epähomogeenisten tuotteiden oleellisten komponenttien osalta.
      
         (19)  Epähomogeenisten tuotteiden vähämerkityksisten ulkopinnan komponenttien osalta.
      
         (20)  Epähomogeenisten tuotteiden vähämerkityksisten sisäisten komponenttien osalta.
      
         (21)  Tuotteelle kokonaisuutena.
      
         (22)  s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s– 2
         ja TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2s– 2
         ja TSP600s ≤ 1 600 m2; s3 = ei s1 eikä s2.
      
         (23)  d0 = ei liekehtiviä pisaroita/osia EN 13823 (SBI) -testissä 600 s:n kuluessa; d1 = pisaroiden/osien liekehtimisen kestoaika enintään 10 s EN 13823 (SBI) -testissä 600 s:n kuluessa; d2 = ei d0 eikä d1; paperin syttymisestä EN ISO 11925–2 -testissä seuraa d2-luokitus.
      
         (24)  Paperi ei syty = ei lisäluokitusta; paperi syttyy = d2-luokitus.
      
         (25)  Pintasytytyksessä ja, jos se on tarkoituksenmukaista tuotteen suunnitellun käyttötarkoituksen kannalta, myös reunasytytyksessä.
      
         (26)  Koko tuote ilman metalliosia sekä tuotteen mahdolliset ulkoiset komponentit (ts. vaippa).
      
         (27)  s1 = TSP1200 ≤ 50 m2
         ja huippu-SPR ≤ 0,25 m2/s
      
         s1a = s1 ja läpäisevyys EN 61034–2:n mukaisesti ≥ 80 %
      
         s1b = s1 ja läpäisevyys EN 61034–2:n mukaisesti ≥ 60 % < 80 %
      
         s2 = TSP1200 ≤ 400 m2
         ja huippu-SPR ≤ 1,5 m2/s
      
         s3 = ei s1 eikä s2
      
         (28)  d0 = ei liekehtiviä pisaroita/osia 1 200 sekunnissa; d1 = pisaroiden/osien liekehtimisen kesto enintään 10 s 1 200 sekunnissa; d2 = ei d0 eikä d1.
      
         (29)  EN 60754–2: a1 = johtavuus< 2,5 μS/mm ja pH > 4,3; a2 = johtavuus< 10 μS/mm ja pH > 4,3; a3 = ei a1 eikä a2.
      
         (30)  Luokkaan B1ca kuuluville kaapeleille ilmoitetun savuluokan on oltava peräisin EN 50399-testistä (30 kW:n liekinlähde).
      
         (31)  Luokkaan B2ca kuuluville kaapeleille ilmoitetun savuluokan on oltava peräisin EN 50399-testistä (20,5 kW:n liekinlähde).