CELEX: 32019D2010
Language: cs
Date: 2019-11-12 00:00:00
Title: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2010 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (oznámeno pod číslem C(2019) 7987) (Text s významem pro EHP)

3.12.2019   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 312/55
               
            
         PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2010
         ze dne 12. listopadu 2019,
         kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
         (oznámeno pod číslem C(2019) 7987)
         (Text s významem pro EHP)
         EVROPSKÁ KOMISE,
         s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
         s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (1), a zejména na čl. 13 odst. 5 uvedené směrnice,
         vzhledem k těmto důvodům:
         
                     (1)
                  
                  
                     Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) se použijí jako reference pro stanovení podmínek povolení pro zařízení, na která se vztahuje kapitola II směrnice 2010/75/EU, a příslušné orgány by měly stanovit mezní hodnoty emisí, které zajišťují, že za běžných provozních podmínek emise nepřekročí úrovně spojené s nejlepšími dostupnými technikami, jež jsou v závěrech o BAT stanoveny.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Fórum složené ze zástupců členských států, dotčených průmyslových odvětví a nevládních organizací, které podporují ochranu životního prostředí, zřízené rozhodnutím Komise ze dne 16. května 2011 (2), poskytlo Komisi dne 27. února 2019 své stanovisko k navrhovanému obsahu referenčního dokumentu o BAT pro spalování odpadu. Stanovisko je veřejně dostupné.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Závěry o BAT uvedené v příloze tohoto rozhodnutí jsou hlavním prvkem zmíněného referenčního dokumentu o BAT.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného na základě čl. 75 odst. 1 směrnice 2010/75/EU,
                  
               PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
         
            Článek 1
            Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro spalování odpadu se přijímají ve znění uvedeném v příloze.
         
         
            Článek 2
            Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
         
         
            V Bruselu dne 12. listopadu 2019.
            
               
                  Za Komisi
               
               Karmenu VELLA
               
                  člen Komise
               
            
         
         
            (1)  Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17.
         
            (2)  Rozhodnutí Komise ze dne 16. května 2011, kterým se zřizuje fórum pro výměnu informací v souladu s článkem 13 směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (Úř. věst. C 146, 17.5.2011, s. 3).
      
      
         
            PŘÍLOHA
            
               ZAVERY O NEJLEPSICH DOSTUPNÝCH TECHNIKACH (BAT) PRO SPALOVANI ODPADU
            
            OBLAST PŮSOBNOSTI
            Tyto závěry o BAT se týkají následujících činností uvedených v příloze I směrnice 2010/75/EU:
            
                        5.2.
                     
                     
                        Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních na spalování odpadu
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    při kapacitě větší než 3 t za hodinu v případě odpadu jiného než nebezpečného;
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    při kapacitě větší než 10 t za den v případě nebezpečného odpadu.
                                 
                              
                  
                        5.2.
                     
                     
                        Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních na spoluspalování odpadu
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    při kapacitě větší než 3 t za hodinu v případě odpadu jiného než nebezpečného;
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    při kapacitě větší než 10 t za den v případě nebezpečného odpadu;
                                 
                              jejichž hlavním účelem není výroba hmotných produktů a u nichž je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    spaluje se pouze odpad jiný než definovaný v čl. 3 bodě 31 písm. b) směrnice 2010/75/EU,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    více než 40 % tepla vznikajícího spalováním pochází z nebezpečného odpadu,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    spaluje se smíšený komunální odpad.
                                 
                              
                  
                        5.3.
                     
                     
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Odstraňování odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné o kapacitě nad 50 t za den a zahrnující úpravu strusky a/nebo ložového popela ze spalování odpadu.
                                 
                              
                  
                        5.3.
                     
                     
                        
                                    b)
                                 
                                 
                                    Využití nebo využití kombinované s odstraněním jiných než nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 75 t za den a za použití úpravy strusky a/nebo ložového popela ze spalování odpadu.
                                 
                              
                  
                        5.1.
                     
                     
                        Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů při kapacitě větší než 10 t za den a zahrnující úpravu strusky a/nebo ložového popela ze spalování odpadu.
                     
                  Tyto závěry o BAT se nevztahují na následující činnosti:
            
                        —
                     
                     
                        předúpravu odpadů před spalováním. Na tuto činnost se mohou vztahovat závěry o BAT pro zpracování odpadu (WT),
                     
                  
                        —
                     
                     
                        úpravu popílku ze spalování a dalších zbytků vzniklých při čištění spalin (FGC). Na tyto činnosti se mohou vztahovat závěry o BAT pro zpracování odpadu (WT),
                     
                  
                        —
                     
                     
                        spalování nebo spoluspalování výlučně plynného odpadu jiného než vzniklého tepelným zpracováním odpadu,
                     
                  
                        —
                     
                     
                        zpracování odpadu v zařízeních, na která se vztahuje čl. 42 odst. 2 směrnice 2010/75/EU.
                     
                  Pro činnosti, na něž se vztahují tyto závěry o BAT, by mohly mít význam také další závěry o BAT a referenční dokumenty:
            
                        —
                     
                     
                        zpracování odpadů (WT),
                     
                  
                        —
                     
                     
                        ekonomie a mezisložkové vlivy (ECM),
                     
                  
                        —
                     
                     
                        emise ze skladování (EFS),
                     
                  
                        —
                     
                     
                        energetická účinnost (ENE),
                     
                  
                        —
                     
                     
                        průmyslové chladicí systémy (ICS),
                     
                  
                        —
                     
                     
                        monitorování emisí do ovzduší a vody ze zařízení podle směrnice o průmyslových emisích (IED) (ROM),
                     
                  
                        —
                     
                     
                        velká spalovací zařízení (LCP),
                     
                  
                        —
                     
                     
                        společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu (CWW).
                     
                  DEFINICE
            Pro účely těchto závěrů o BAT se použijí tyto obecné definice:
            
                        Termín
                     
                     
                        Definice
                     
                  
                        Obecné termíny
                     
                  
                        Účinnost kotle
                     
                     
                        Poměr mezi energií vyrobenou na výstupu z kotle (např. pára, horká voda) a energií obsaženou v odpadu a pomocném palivu na vstupu do pece (v hodnotách výhřevnosti).
                     
                  
                        Zařízení na úpravu ložového popela
                     
                     
                        Zařízení upravující strusku a/nebo ložový popel ze spalování odpadů za účelem separace a využití cenné frakce a umožnění prospěšného využití zbývající frakce.
                        Nevztahuje se na pouhou separaci hrubých kovových frakcí ve spalovacím zařízení.
                     
                  
                        Klinický odpad
                     
                     
                        Infekční nebo jinak nebezpečný odpad pocházející ze zdravotnických zařízení (např. nemocnic).
                     
                  
                        Řízené emise
                     
                     
                        Emise znečišťujících látek do životního prostředí prostřednictvím jakéhokoli druhu odtahu, potrubí, šachty, komínu, kouřovodu atd.
                     
                  
                        Kontinuální měření
                     
                     
                        Měření pomocí automatického měřicího systému, který je v daném závodě trvale nainstalován.
                     
                  
                        Rozptýlené emise
                     
                     
                        Neřízené emise (např. prachu, těkavých sloučenin, pachových látek) do životního prostředí, které mohou vznikat ze zdrojů „plošných“ (např. cisternové vozy) nebo „bodových“ (např. příruby potrubí).
                     
                  
                        Stávající zařízení
                     
                     
                        Zařízení, které není novým zařízením.
                     
                  
                        Popílek
                     
                     
                        Částice ze spalovací komory nebo částice vznikající v proudu spalin, které jsou unášeny spalinami.
                     
                  
                        Nebezpečný odpad
                     
                     
                        Nebezpečný odpad podle definice v čl. 3 bodě 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (1).
                     
                  
                        Spalování odpadu
                     
                     
                        Spalování odpadu buď samostatně, nebo v kombinaci s palivy ve spalovacím zařízení.
                     
                  
                        Spalovací zařízení
                     
                     
                        Buď zařízení na spalování odpadu podle definice v čl. 3 bodě 40 směrnice 2010/75/EU, nebo zařízení na spoluspalování odpadu podle definice v čl. 3 bodě 41 směrnice 2010/75/EU spadající do oblasti působnosti těchto závěrů o BAT.
                     
                  
                        Významná modernizace zařízení
                     
                     
                        Významná změna konstrukce nebo technologie zařízení s významnými úpravami nebo výměnami provozních technik a/nebo technik ke snižování emisí a souvisejícího vybavení.
                     
                  
                        Tuhý komunální odpad
                     
                     
                        Tuhý odpad z domácností (smíšený nebo tříděný), jakož i tuhý odpad z jiných zdrojů, který je co do povahy a složení srovnatelný s odpadem z domácností.
                     
                  
                        Nové zařízení
                     
                     
                        Zařízení poprvé povolené po zveřejnění těchto závěrů o BAT nebo úplná náhrada zařízení po zveřejnění těchto závěrů o BAT.
                     
                  
                        Jiný odpad neklasifikovaný jako nebezpečný
                     
                     
                        Odpad neklasifikovaný jako nebezpečný, který není tuhým komunálním odpadem ani čistírenským kalem.
                     
                  
                        Část spalovacího zařízení
                     
                     
                        Pro účely stanovení hrubé elektrické účinnosti nebo hrubé energetické účinnosti spalovacího zařízení může jeho část představovat například:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    linku na spalování odpadu a její parní systém samostatně,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    část parního systému napojená na jeden nebo více kotlů vedená ke kondenzační turbíně,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    zbytek téhož parního systému, který se používá k jinému účelu, např. pára se přímo prodává.
                                 
                              
                  
                        Pravidelné měření
                     
                     
                        Měření v určených časových intervalech za použití manuálních nebo automatických metod.
                     
                  
                        Zbytky
                     
                     
                        Jakýkoli kapalný či tuhý odpad, jenž vzniká ve spalovacím zařízení či v zařízení na úpravu ložového popela.
                     
                  
                        Citlivý receptor
                     
                     
                        Oblasti se zvláštní potřebou ochrany, jako jsou:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    obytné oblasti,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    oblasti, v nichž se provádějí lidské činnosti (např. sousední pracoviště, školy, zařízení denní péče, rekreační oblasti, nemocnice nebo pečovatelské domy).
                                 
                              
                  
                        Čistírenský kal
                     
                     
                        Zbytkový kal ze skladování a čištění splaškových (domovních), městských nebo průmyslových odpadních vod a manipulace s nimi. Pro účely těchto závěrů o BAT jsou vyloučeny zbytkové kaly představující nebezpečný odpad.
                     
                  
                        Struska a/nebo ložový popel
                     
                     
                        Tuhé zbytky odstraněné z pece po spálení odpadů.
                     
                  
                        Platný půlhodinový průměr
                     
                     
                        Půlhodinový průměr je považován za platný, pokud není prováděna údržba nebo nedošlo k selhání funkce automatického měřicího systému.
                     
                  
               
            
                        Termín
                     
                     
                        Definice
                     
                  
                        Znečišťující látky a parametry
                     
                  
                        As
                     
                     
                        Celkové množství arsenu a jeho sloučenin, vyjádřené jako As.
                     
                  
                        Cd
                     
                     
                        Celkové množství kadmia a jeho sloučenin, vyjádřené jako Cd.
                     
                  
                        Cd+Tl
                     
                     
                        Celkové množství kadmia, thallia a jejich sloučenin, vyjádřené jako Cd+Tl.
                     
                  
                        CO
                     
                     
                        Oxid uhelnatý.
                     
                  
                        Cr
                     
                     
                        Celkové množství chromu a jeho sloučenin, vyjádřené jako Cr.
                     
                  
                        Cu
                     
                     
                        Celkové množství mědi a jejích sloučenin, vyjádřené jako Cu.
                     
                  
                        PCB s dioxinovým efektem
                     
                     
                        PCB vykazující podobnou toxicitu jako 2,3,7,8-substituované PCDD/PCDF podle Světové zdravotnické organizace (WHO).
                     
                  
                        Prach
                     
                     
                        Celkové tuhé znečišťující látky (v ovzduší).
                     
                  
                        HCl
                     
                     
                        Chlorovodík.
                     
                  
                        HF
                     
                     
                        Fluorovodík.
                     
                  
                        Hg
                     
                     
                        Celkové množství rtuti a jejích sloučenin, vyjádřené jako Hg.
                     
                  
                        Ztráta žíháním
                     
                     
                        Změna hmotnosti v důsledku ohřevu vzorku za stanovených podmínek.
                     
                  
                        N2O
                     
                     
                        Oxid dusný (rajský plyn, N2O).
                     
                  
                        NH3
                        
                     
                     
                        Amoniak.
                     
                  
                        NH4-N
                     
                     
                        Amonný dusík, vyjádřený jako N, zahrnuje volný amoniak (NH3) a amonium (NH4
                           +).
                     
                  
                        Ni
                     
                     
                        Celkové množství niklu a jeho sloučenin, vyjádřené jako Ni.
                     
                  
                        NOX
                        
                     
                     
                        Celkové množství oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2), vyjádřené jako NO2.
                     
                  
                        Pb
                     
                     
                        Celkové množství olova a jeho sloučenin, vyjádřené jako Pb.
                     
                  
                        PBDD/F
                     
                     
                        Polybromované dibenzo-p-dioxiny a -furany.
                     
                  
                        PCB
                     
                     
                        Polychlorované bifenyly.
                     
                  
                        PCDD/F
                     
                     
                        Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a -furany.
                     
                  
                        POP
                     
                     
                        Perzistentní organické znečišťující látky uvede né v příloze IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (2) ve znění pozdějších předpisů.
                     
                  
                        Sb
                     
                     
                        Celkové množství antimonu a jeho sloučenin, vyjádřené jako Sb.
                     
                  
                        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
                     
                     
                        Celkové množství antimonu, arsenu, olova, chromu, kobaltu, mědi, manganu, niklu, vanadu a jejich sloučenin, vyjádřené jako Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V.
                     
                  
                        SO2
                        
                     
                     
                        Oxid siřičitý.
                     
                  
                        Síran (SO4
                           2-)
                     
                     
                        Rozpuštěný síran, vyjádřený jako SO4
                           2-.
                     
                  
                        TOC
                     
                     
                        Celkový organický uhlík, vyjádřený jako C (ve vodě); zahrnuje všechny organické sloučeniny.
                     
                  
                        Obsah TOC (v tuhých zbytcích)
                     
                     
                        Celkový obsah organického uhlíku. Množství uhlíku, které se při spalování přemění na oxid uhličitý a které se při ošetření kyselinou neuvolní jako oxid uhličitý.
                     
                  
                        TSS
                     
                     
                        Celkové nerozpuštěné tuhé látky. Hmotnostní koncentrace všech nerozpuštěných tuhých látek (ve vodě), která je změřena pomocí filtrace přes filtry ze skleněných vláken a gravimetrie.
                     
                  
                        Tl
                     
                     
                        Celkové množství thallia a jeho sloučenin, vyjádřené jako Tl.
                     
                  
                        TVOC
                     
                     
                        Celkový těkavý organický uhlík, vyjádřený jako C (v ovzduší).
                     
                  
                        Zn
                     
                     
                        Celkové množství zinku a jeho sloučenin, vyjádřené jako Zn.
                     
                  ZKRATKY
            Pro účel těchto závěrů o BAT se použijí tyto zkratky:
            
                        Zkratka
                     
                     
                        Definice
                     
                  
                        EMS
                     
                     
                        Systém environmentálního řízení
                     
                  
                        FDBR
                     
                     
                        Fachverband Anlagenbau (zkratka pochází z dřívějšího názvu organizace: Fachverband Dampfkessel-, Behälter- und Rohrleitungsbau)
                     
                  
                        FGC
                     
                     
                        Čištění spalin
                     
                  
                        OTNOC
                     
                     
                        Jiné než běžné provozní podmínky
                     
                  
                        SCR
                     
                     
                        Selektivní katalytická redukce
                     
                  
                        SNCR
                     
                     
                        Selektivní nekatalytická redukce
                     
                  
                        I-TEQ
                     
                     
                        Mezinárodní toxický ekvivalent podle systémů Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
                     
                  
                        WHO-TEQ
                     
                     
                        Toxický ekvivalent podle systémů Světové zdravotnické organizace (WHO)
                     
                  OBECNÉ ÚVAHY
            
               Nejlepší dostupné techniky
            
            Výčet technik, které jsou uvedeny a popsány v těchto závěrech o BAT, není normativní ani úplný. Mohou být použity i jiné techniky, které zajistí přinejmenším stejnou úroveň ochrany životního prostředí.
            Pokud není uvedeno jinak, jsou tyto závěry o BAT obecně použitelné.
            
               Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) pro emise do ovzduší
            
            Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) pro emise do ovzduší uvedené v těchto závěrech o BAT odkazují na koncentrace, které jsou vyjádřeny jako hmotnost emitovaných látek vztažená na objem spalin nebo odsávaného vzduchu za těchto standardních podmínek: suchý plyn při teplotě 273,15 K a tlaku 101,3 kPa a vyjádřena v mg/Nm3, µg/Nm3, ng I-TEQ/Nm3 nebo ng WHO-TEQ/Nm3.
            Referenční úrovně kyslíku používané k vyjádření BAT-AEL v tomto dokumentu jsou uvedeny v tabulce níže.
            
                        Činnost
                     
                     
                        Referenční úroveň kyslíku (OR)
                     
                  
                        Spalování odpadu
                     
                     
                        11 % objemových za sucha
                     
                  
                        Úprava ložového popela
                     
                     
                        Bez korekce pro úroveň kyslíku
                     
                  Rovnice pro výpočet koncentrace emisí při referenční úrovni kyslíku je:
            
               
            kde:
            
                        ER
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        koncentrace emisí při referenční úrovni kyslíku OR
                        
                     
                  
                        OR
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        referenční úroveň kyslíku v % objemových
                     
                  
                        EM
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        naměřená koncentrace emisí
                     
                  
                        OM
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        naměřená úroveň kyslíku v % objemových
                     
                  Pro období pro stanovení průměru se použijí tyto definice:
            
                        Typ měření
                     
                     
                        Období pro stanovení průměru
                     
                     
                        Definice
                     
                  
                        Kontinuální
                     
                     
                        Půlhodinový průměr
                     
                     
                        Průměrná hodnota za dobu 30 minut
                     
                  
                        Denní průměr
                     
                     
                        Průměr za dobu jednoho dne na základě platných půlhodinových průměrů
                     
                  
                        Periodické
                     
                     
                        Průměr za interval odběru vzorků
                     
                     
                        Průměrná hodnota tří po sobě následujících měření trvajících vždy nejméně 30 minut (3)
                        
                     
                  
                        Dlouhodobý interval odběru vzorků
                     
                     
                        Hodnota za interval odběru vzorků v délce 2 až 4 týdnů
                     
                  Pokud je odpad spoluspalován společně s neodpadními palivy, úrovně BAT-AEL pro emise do ovzduší uvedené v těchto závěrech o BAT se použijí pro celý objem vzniklých spalin.
            
               Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) pro emise do vody
            
            Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) pro emise do vody uvedené v těchto závěrech o BAT odkazují na koncentrace (hmotnost emitovaných látek vztažená na objem odpadní vody) vyjádřené v mg/l nebo ng I-TEQ/l.
            U odpadní vody z čištění spalin se úrovně BAT-AEL vztahují buď k odběru bodových vzorků (pouze pro TSS), nebo k denním průměrům, tj. 24hodinovým směsným vzorkům úměrným průtoku. Pokud je prokázána dostatečná stabilita průtoku, lze odebírat časově úměrné směsné vzorky.
            U odpadní vody z úpravy ložového popela se úrovně BAT-AEL vztahují na jeden z těchto dvou případů:
            
                        —
                     
                     
                        v případě kontinuálního vypouštění k denním průměrům, tj. 24hodinovým směsným vzorkům úměrným průtoku,
                     
                  
                        —
                     
                     
                        v případě vsádkového vypouštění k průměrům za dobu trvání vypouštění měřeným jako směsné vzorky úměrné průtoku, nebo pokud je výtok přiměřeně promísený a homogenní, jako bodové vzorky odebrané před vypouštěním.
                     
                  Úrovně BAT-AEL u emisí do vody se vztahují k místu, kde emise opouštějí zařízení.
            
               Úrovně energetické účinnosti spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEEL)
            
            Úrovně BAT-AEEL uvedené v těchto závěrech o BAT pro spalování jiného odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný, než je čistírenský kalu, a nebezpečného dřevěného odpadu jsou vyjádřeny jako:
            
                        —
                     
                     
                        hrubá elektrická účinnost spalovacího zařízení nebo části spalovacího zařízení, které vyrábí elektřinu pomocí kondenzační turbíny,
                     
                  
                        —
                     
                     
                        hrubá energetická účinnost spalovacího zařízení nebo části spalovacího zařízení, které:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    vyrábí pouze teplo nebo
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    vyrábí elektřinu pomocí protitlaké turbíny a teplo za použití páry opouštějící turbínu.
                                 
                              
                  To se vyjádří následujícím způsobem:
            
                        Hrubá elektrická účinnost
                     
                     
                        
                           
                     
                  
                        Hrubá energetická účinnost
                     
                     
                        
                           
                     
                  kde:
            
                        — We
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        vyrobený elektrický výkon v MW,
                     
                  
                        — Qhe
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        tepelný výkon dodávaný do tepelných výměníků na primární straně v MW,
                     
                  
                        — Qde
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        přímo prodávaný tepelný výkon (ve formě páry nebo horké vody) bez tepelného výkonu zpětného proudu v MW,
                     
                  
                        — Qb
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        tepelný výkon produkovaný kotlem v MW,
                     
                  
                        — Qi
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        tepelný výkon (ve formě páry nebo horké vody), který se využívá interně (např. pro ohřev spalin) v MW,
                     
                  
                        — Qth
                        
                     
                     
                        :
                     
                     
                        tepelný příkon do jednotek tepelného zpracování (např. pecí), včetně odpadních a pomocných paliv, která jsou používána nepřetržitě (s výjimkou případů, kdy jde například o uvedení do provozu), v MWth, vyjádřený jako výhřevnost.
                     
                  Úrovně BAT-AEEL uvedené v těchto závěrech o BAT pro spalování čistírenského kalu a jiného nebezpečného odpadu, než je nebezpečný dřevěný odpad, jsou vyjádřeny jako účinnost kotle.
            BAT-AEEL se vyjadřují v procentech.
            Monitorování související s BAT-AEEL je uvedeno v BAT 2.
            
               Obsah nespálených látek v ložovém popelu/strusce
            
            Obsah nespálených látek ve strusce a/nebo v ložovém popelu se vyjadřuje jako procento hmotnosti za sucha, a to buď jako ztráta žíháním, nebo jako hmotnostní podíl TOC.
            1.   ZÁVĚRY O BAT
            1.1.   Systémy environmentálního řízení
            
            BAT 1. Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkové environmentální výkonnosti je vypracování a zavedení systému environmentálního řízení (EMS), který zahrnuje všechny následující prvky:
            
                        i.
                     
                     
                        angažovanost, vůdčí přístup a odpovědnost vedoucích pracovníků včetně vrcholného vedení, pokud jde o zavedení účinného systému EMS;
                     
                  
                        ii.
                     
                     
                        analýzu, která obsahuje stanovení souvislostí organizace, určení potřeb a očekávání zúčastněných stran, určení charakteristik zařízení spojených s možnými riziky pro životní prostředí (nebo lidské zdraví), jakož i příslušných platných právních požadavků týkajících se životního prostředí;
                     
                  
                        iii.
                     
                     
                        vypracování politiky v oblasti životního prostředí, jejíž součástí je neustálé zlepšování environmentální výkonnosti zařízení;
                     
                  
                        iv.
                     
                     
                        stanovení cílů a ukazatelů výkonnosti týkajících se významných environmentálních aspektů, včetně zajištění souladu s platnými právními požadavky;
                     
                  
                        v.
                     
                     
                        plánování a zavádění nezbytných postupů a opatření (v případě potřeby včetně nápravných a preventivních opatření), s jejichž pomocí má být dosaženo environmentálních cílů a vyhnout se rizikům pro životní prostředí;
                     
                  
                        vi.
                     
                     
                        určení struktur, úloh a povinností v souvislosti s environmentálními aspekty a cíli a zajištění potřebných finančních a lidských zdrojů;
                     
                  
                        vii.
                     
                     
                        zajištění potřebné odborné způsobilosti a informovanosti zaměstnanců, jejichž práce může ovlivnit environmentální výkonnost zařízení (např. poskytováním informací a odborné přípravy);
                     
                  
                        viii.
                     
                     
                        vnitřní a vnější komunikaci;
                     
                  
                        ix.
                     
                     
                        podporu zapojení zaměstnanců do postupů řádného environmentálního řízení;
                     
                  
                        x.
                     
                     
                        vypracování a průběžná aktualizace příručky pro řízení a písemných postupů pro kontrolu činností, které mají významný dopad na životní prostředí, jakož i příslušných záznamů;
                     
                  
                        xi.
                     
                     
                        účinné provozní plánování a řízení procesů;
                     
                  
                        xii.
                     
                     
                        provádění vhodných programů údržby;
                     
                  
                        xiii.
                     
                     
                        protokoly pro havarijní připravenost a reakci na mimořádné situace, včetně prevence a/nebo zmírňování nepříznivých dopadů mimořádných situací (na životní prostředí);
                     
                  
                        xiv.
                     
                     
                        u (nového) návrhu (nového) zařízení nebo jeho části: posouzení dopadů zařízení nebo jeho části na životní prostředí po celou dobu jeho životnosti, která zahrnuje výstavbu, údržbu, provoz a vyřazení z provozu;
                     
                  
                        xv.
                     
                     
                        provádění programu monitorování a měření; v případě potřeby lze informace nalézt v referenční zprávě o monitorování emisí do ovzduší a vody ze zařízení podle směrnice o průmyslových emisích (IED);
                     
                  
                        xvi.
                     
                     
                        pravidelné porovnávání s odvětvovými referenčními hodnotami;
                     
                  
                        xvii.
                     
                     
                        periodický nezávislý (pokud možno) interní audit a periodický nezávislý externí audit, jehož cílem je posoudit environmentální výkonnost a zjistit, zda EMS odpovídá plánovaným opatřením a zda je řádně prováděn a dodržován;
                     
                  
                        xviii.
                     
                     
                        hodnocení příčin neshod, provádění nápravných opatření v reakci na neshody, přezkum účinnosti nápravných opatření a určení toho, zda existují nebo by případně mohly nastat podobné neshody;
                     
                  
                        xix.
                     
                     
                        periodický přezkum systému EMS a toho, zda je systém i nadále vhodný, přiměřený a účinný, který provádí vrcholné vedení;
                     
                  
                        xx.
                     
                     
                        sledování a zohledňování vývoje čistějších technik.
                     
                  Konkrétně u spalovacích zařízení a v příslušných případech u zařízení na úpravu ložového popela mají BAT zahrnovat rovněž tyto prvky v systému EMS:
            
                        xxi.
                     
                     
                        u spalovacích zařízení řízení toků odpadu (viz BAT 9);
                     
                  
                        xxii.
                     
                     
                        u zařízení na úpravu ložového popela řízení kvality výstupu (viz BAT 10);
                     
                  
                        xxiii.
                     
                     
                        plán nakládání se zbytky včetně opatření zaměřených na:
                        
                                    a.
                                 
                                 
                                    minimalizaci vzniku zbytků;
                                 
                              
                                    b.
                                 
                                 
                                    optimalizaci opětovného použití, regeneraci, recyklaci a/nebo energetické využití zbytků;
                                 
                              
                                    c.
                                 
                                 
                                    zajištění řádného odstraňování zbytků;
                                 
                              
                  
                        xxiv.
                     
                     
                        u spalovacích zařízení plán řízení za jiných než běžných provozních podmínek (OTNOC) (viz BAT 18);
                     
                  
                        xxv.
                     
                     
                        u spalovacích zařízení havarijní plán (viz oddíl 2.4);
                     
                  
                        xxvi.
                     
                     
                        u zařízení na úpravu ložového popela regulaci rozptýlených prachových emisí (viz BAT 23);
                     
                  
                        xxvii.
                     
                     
                        plán regulace emisí pachových látek v místech, kde se předpokládá obtěžování emisemi pachových látek u citlivých receptorů a/nebo kde je takové riziko opodstatněné (viz oddíl 2.4);
                     
                  
                        xxviii.
                     
                     
                        plán regulace hluku (viz také BAT 37) v místech, kde se předpokládá obtěžování hlukem u citlivých receptorů a/nebo kde je takové riziko opodstatněné (viz oddíl 2.4).
                     
                  
               Poznámka
            
            Nařízení (ES) č. 1221/2009 stanoví systém Evropské unie pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), který je příkladem systému EMS, jenž je v souladu s těmito BAT.
            
               Použitelnost
            
            Míra podrobností a stupeň formalizace systému EMS budou obecně záviset na povaze, rozsahu a složitosti zařízení a na rozsahu dopadů, které může mít na životní prostředí (určených také podle druhu a množství zpracovávaného odpadu).
            1.2.   Monitorování
            
            BAT 2. Nejlepší dostupnou technikou je určení hrubé elektrické účinnosti, hrubé energetické účinnosti nebo účinnosti kotle spalovacího zařízení buď jako celku, nebo všech příslušných částí spalovacího zařízení.
            
               Popis
            
            U nového spalovacího zařízení nebo po každé úpravě stávajícího spalovacího zařízení, která by mohla významně ovlivnit energetickou účinnost, se hrubá elektrická účinnost, hrubá energetická účinnost nebo účinnost kotle určí prostřednictvím výkonové zkoušky při plném zatížení.
            U stávajícího spalovacího zařízení, u kterého výkonová zkouška nebyla provedena nebo u kterého z technických důvodů není možné výkonovou zkoušku při plném zatížení provést, lze hrubou elektrickou účinnost, hrubou energetickou účinnost nebo účinnost kotle určit s přihlédnutím k návrhovým hodnotám při podmínkách výkonové zkoušky.
            Pro výkonovou zkoušku není k dispozici žádná norma EN pro určení účinnosti kotle spalovacího zařízení. U roštové spalovny lze použít pokyny FDBR RL 7.
            BAT 3. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování klíčových provozních parametrů důležitých z hlediska emisí do ovzduší a vody včetně ukazatelů uvedených níže.
            
                        Tok/místo
                     
                     
                        Parametr(y)
                     
                     
                        Monitorování
                     
                  
                        Spaliny ze spalování odpadu
                     
                     
                        Průtok, obsah kyslíku, teplota, tlak, obsah vodní páry
                     
                     
                        Kontinuální měření
                     
                  
                        Spalovací komora
                     
                     
                        Teplota
                     
                  
                        Odpadní voda z mokrého čištění spalin
                     
                     
                        Průtok, pH, teplota
                     
                  
                        Odpadní voda ze zařízení na úpravu ložového popela
                     
                     
                        Průtok, pH, vodivost
                     
                  BAT 4. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování řízených emisí do ovzduší minimálně s níže uvedenou frekvencí a v souladu s normami EN. Pokud nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší dostupnou technikou použití norem ISO, vnitrostátních norem nebo jiných mezinárodních norem, jejichž použitím se získají údaje rovnocenné odborné kvality.
            
                        Látka/
                        Parametr
                     
                     
                        Proces
                     
                     
                        Norma (normy) (4)
                        
                     
                     
                        Minimální frekvence monitorování (5)
                        
                     
                     
                        Monitorování související s
                     
                  
                        NOX
                        
                     
                     
                        Spalování odpadu
                     
                     
                        Obecné normy EN
                     
                     
                        Kontinuálně
                     
                     
                        BAT 29
                     
                  
                        NH3
                        
                     
                     
                        Spalování odpadu při použití SNCR a/nebo SCR
                     
                     
                        Obecné normy EN
                     
                     
                        Kontinuálně
                     
                     
                        BAT 29
                     
                  
                        N2O
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Spalování odpadu v peci s fluidním ložem
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Spalování odpadu při provozu SNCR s močovinou
                                 
                              
                     
                        EN 21258 (6)
                        
                     
                     
                        Jednou ročně
                     
                     
                        BAT 29
                     
                  
                        CO
                     
                     
                        Spalování odpadu
                     
                     
                        Obecné normy EN
                     
                     
                        Kontinuálně
                     
                     
                        BAT 29
                     
                  
                        SO2
                        
                     
                     
                        Spalování odpadu
                     
                     
                        Obecné normy EN
                     
                     
                        Kontinuálně
                     
                     
                        BAT 27
                     
                  
                        HCl
                     
                     
                        Spalování odpadu
                     
                     
                        Obecné normy EN
                     
                     
                        Kontinuálně
                     
                     
                        BAT 27
                     
                  
                        HF
                     
                     
                        Spalování odpadu
                     
                     
                        Obecné normy EN
                     
                     
                        Kontinuálně (7)
                        
                     
                     
                        BAT 27
                     
                  
                        Prach
                     
                     
                        Úprava ložového popela
                     
                     
                        EN 13284-1
                     
                     
                        Jednou ročně
                     
                     
                        BAT 26
                     
                  
                        Spalování odpadu
                     
                     
                        Obecné normy EN a EN 13284-2
                     
                     
                        Kontinuálně
                     
                     
                        BAT 25
                     
                  
                        Kovy a polokovy kromě rtuti (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)
                     
                     
                        Spalování odpadu
                     
                     
                        EN 14385
                     
                     
                        Jednou za šest měsíců
                     
                     
                        BAT 25
                     
                  
                        Hg
                     
                     
                        Spalování odpadu
                     
                     
                        Obecné normy EN a EN 14884
                     
                     
                        Kontinuálně (8)
                        
                     
                     
                        BAT 31
                     
                  
                        TVOC
                     
                     
                        Spalování odpadu
                     
                     
                        Obecné normy EN
                     
                     
                        Kontinuálně
                     
                     
                        BAT 30
                     
                  
                        PBDD/F
                     
                     
                        Spalování odpadu (9)
                        
                     
                     
                        Norma EN není k dispozici
                     
                     
                        Jednou za šest měsíců
                     
                     
                        BAT 30
                     
                  
                        PCDD/F
                     
                     
                        Spalování odpadu
                     
                     
                        EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3
                     
                     
                        Jednou za šest měsíců u krátkodobého odebírání vzorků
                     
                     
                        BAT 30
                     
                  
                        Pro dlouhodobé odebírání vzorků není norma EN k dispozici,
                        EN 1948-2, EN 1948-3
                     
                     
                        Jednou měsíčně u dlouhodobého odebírání vzorků (10)
                        
                     
                     
                        BAT 30
                     
                  
                        PCB s dioxinovým efektem
                     
                     
                        Spalování odpadu
                     
                     
                        EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-4
                     
                     
                        Jednou za šest měsíců u krátkodobého odebírání vzorků (11)
                        
                     
                     
                        BAT 30
                     
                  
                        Pro dlouhodobé odebírání vzorků není norma EN k dispozici,
                        EN 1948-2, EN 1948-4
                     
                     
                        Jednou měsíčně u dlouhodobého odebírání vzorků (10)
                            (11)
                        
                     
                     
                        BAT 30
                     
                  
                        Benzo[a]pyren
                     
                     
                        Spalování odpadu
                     
                     
                        Norma EN není k dispozici
                     
                     
                        Jednou ročně
                     
                     
                        BAT 30
                     
                  BAT 5. Nejlepší dostupnou technikou je náležité monitorování řízených emisí do ovzduší ze spalovacího zařízení během OTNOC.
            
               Popis
            
            Monitorování lze provádět přímým měřením emisí (např. u znečišťujících látek, které jsou kontinuálně monitorovány) nebo monitorováním náhradních parametrů, jestliže se prokáže, že poskytuje rovnocennou nebo lepší odbornou kvalitu než přímé měření emisí. Emise během uvádění do provozu a ukončování provozu, když se nespaluje žádný odpad, včetně emisí PCDD/F, se odhadují na základě měřicích kampaní prováděných během plánovaných operací zahájení provozu/odstavení, např. každé tři roky.
            BAT 6. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování emisí z čištění spalin a/nebo z úpravy ložového popela do vody minimálně s níže uvedenou frekvencí a v souladu s normami EN. Pokud nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší dostupnou technikou použití norem ISO, vnitrostátních norem nebo jiných mezinárodních norem, jejichž použitím se získají údaje rovnocenné odborné kvality.
            
                        Látka/parametr
                     
                     
                        Proces
                     
                     
                        Norma (normy)
                     
                     
                        Minimální frekvence monitorování
                     
                     
                        Monitorování související s
                     
                  
                        Celkový organický uhlík (TOC)
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        EN 1484
                     
                     
                        Jednou za měsíc
                     
                     
                        BAT 34
                     
                  
                        Úprava ložového popela
                     
                     
                        Jednou za měsíc (12)
                        
                     
                  
                        Celkové nerozpuštěné tuhé látky (TSS)
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        EN 872
                     
                     
                        Jednou denně (13)
                        
                     
                  
                        Úprava ložového popela
                     
                     
                        Jednou za měsíc (12)
                        
                     
                  
                        As
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        K dispozici jsou různé normy EN (např. EN ISO 11885, EN ISO 15586 nebo EN ISO 17294-2)
                     
                     
                        Jednou za měsíc
                     
                  
                        Cd
                     
                     
                        FGC
                     
                  
                        Cr
                     
                     
                        FGC
                     
                  
                        Cu
                     
                     
                        FGC
                     
                  
                        Mo
                     
                     
                        FGC
                     
                  
                        Ni
                     
                     
                        FGC
                     
                  
                        Pb
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        Jednou za měsíc
                     
                  
                        Úprava ložového popela
                     
                     
                        Jednou za měsíc (12)
                        
                     
                  
                        Sb
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        Jednou za měsíc
                     
                  
                        Tl
                     
                     
                        FGC
                     
                  
                        Zn
                     
                     
                        FGC
                     
                  
                        Hg
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        K dispozici jsou různé normy EN (např. EN ISO 12846 nebo EN ISO 17852)
                     
                  
                        Amonný dusík (NH4-N)
                     
                     
                        Úprava ložového popela
                     
                     
                        K dispozici jsou různé normy EN (např. EN ISO 11732, EN ISO 14911)
                     
                     
                        Jednou za měsíc (12)
                        
                     
                  
                        Chlorid (Cl-)
                     
                     
                        Úprava ložového popela
                     
                     
                        K dispozici jsou různé normy EN (např. EN ISO 10304-1, EN ISO 15682)
                     
                  
                        Síran (SO4
                           2-)
                     
                     
                        Úprava ložového popela
                     
                     
                        EN ISO 10304-1
                     
                  
                        PCDD/F
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        Norma EN není k dispozici
                     
                     
                        Jednou za měsíc (12)
                        
                     
                  
                        Úprava ložového popela
                     
                     
                        Jednou za šest měsíců
                     
                  BAT 7. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování obsahu nespálených látek ve strusce a v ložovém popelu ve spalovacím zařízení minimálně s níže uvedenou frekvencí a v souladu s normami EN.
            
                        Parametr
                     
                     
                        Norma (normy)
                     
                     
                        Minimální frekvence monitorování
                     
                     
                        Monitorování související s
                     
                  
                        Ztráta žíháním (14)
                        
                     
                     
                        EN 14899 a buď EN 15169, nebo EN 15935
                     
                     
                        Jednou za tři měsíce
                     
                     
                        BAT 14
                     
                  
                        Celkový organický uhlík (14)
                            (15)
                        
                     
                     
                        EN 14899 a buď EN 13137, nebo EN 15936
                     
                  BAT 8. Nejlepší dostupnou technikou pro spalování nebezpečného odpadu obsahujícího POP je stanovení obsahu POP ve výstupních tocích (např. ve strusce a v ložovém popelu, ve spalinách, v odpadní vodě) po uvedení spalovacího zařízení do provozu a po každé úpravě, která by mohla významně ovlivnit obsah POP ve výstupních tocích.
            
               Popis
            
            Obsah POP ve výstupních tocích se stanoví pomocí přímých měření nebo nepřímých metod (např. kumulované množství POP v popílku, suchých zbytcích z čištění spalin, odpadních vodách z čištění spalin a souvisejícím kalu z čištění odpadních vod lze stanovit monitorováním obsahu POP ve spalinách před a za systémem čištění spalin) nebo na základě studií reprezentativních pro daný závod.
            
               Použitelnost
            
            Použitelné pouze u zařízení, která:
            
                        —
                     
                     
                        spalují nebezpečný odpad s úrovněmi POP před spalováním, jež přesahují koncentrační limity stanovené v příloze IV nařízení (ES) č. 850/2004 ve znění pozdějších předpisů, a
                     
                  
                        —
                     
                     
                        neodpovídají specifikacím popisu procesu uvedeným v kapitole IV.G.2 písm. g) technických pokynů UNEP/CHW.13/6/Add.1/Rev.1.
                     
                  1.3.   Celková environmentální výkonnost a průběh spalování
            
            BAT 9. Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkové environmentální výkonnosti spalovacího zařízení pomocí řízení toků odpadu (viz BAT 1) je použití všech níže uvedených technik a) až c) a v příslušných případech také technik d), e) a f).
            
                         
                     
                     
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Určení druhů odpadu, který lze spalovat
                     
                     
                        Na základě vlastností spalovacího zařízení, identifikace druhů odpadu, který lze spalovat, pokud jde například o fyzikální stav, chemické vlastnosti, nebezpečné vlastnosti a přijatelná rozmezí energetické hodnoty, vlhkosti, obsahu popílku a rozměrů.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Vypracování a zavedení postupů charakterizace odpadu a vstupní kontroly parametrů odpadu
                     
                     
                        Cílem těchto postupů je zajistit technickou (a právní) vhodnost postupů zpracování odpadů pro konkrétní odpad před jejich vstupem do zařízení. Zahrnují postupy pro shromažďování informací o vstupujícím odpadu a mohou zahrnovat odběr vzorků odpadu a charakterizaci odpadu s cílem získat dostatečné znalosti o jeho složení. Postupy vstupní kontroly parametrů odpadu jsou stanoveny na základě posouzení rizik a zohledňují například nebezpečné vlastnosti odpadu, rizika, která představuje odpad z hlediska bezpečnosti procesu, bezpečnosti při práci a dopadu na životní prostředí, jakož i informace poskytnuté předchozími držiteli odpadu.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Vypracování a zavedení postupů příjmu odpadu
                     
                     
                        Cílem postupů příjmu odpadu je potvrdit charakteristiky odpadu určené ve fázi vstupní kontroly jeho parametrů. Tyto postupy vymezují prvky, které je třeba ověřit při vstupu odpadu do zařízení, jakož i kritéria pro příjem a odmítnutí odpadu. Mohou zahrnovat odběr vzorků odpadu a jeho prohlídku a analýzu. Postupy příjmu odpadu jsou stanoveny na základě posouzení rizik a zohledňují například nebezpečné vlastnosti odpadu, rizika, která představuje odpad z hlediska bezpečnosti procesu, bezpečnosti při práci a dopadu na životní prostředí, jakož i informace poskytnuté předchozími držiteli odpadu. Prvky monitorované u jednotlivých druhů odpadů jsou uvedeny v BAT 11.
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Vypracování a zavedení systému sledování a přehledu odpadu
                     
                     
                        Cílem systému sledování a přehledu odpadu je sledovat umístění a množství odpadu v zařízení. Obsahuje všechny informace získané během postupů vstupní kontroly parametrů odpadu (např. datum vstupu do zařízení a jedinečné referenční číslo odpadu, informace o předchozích držitelích odpadu, výsledky analýzy provedené během vstupní kontroly parametrů odpadu a při příjmu odpadu, povahu a množství odpadu drženého v místě zařízení včetně všech zjištěných rizik), při příjmu, skladování, zpracování a/nebo převozu mimo místo zařízení. Systém sledování odpadu je vypracován na základě posouzení rizik a zohledňuje například nebezpečné vlastnosti odpadu, rizika, která představuje odpad z hlediska bezpečnosti procesu, bezpečnosti při práci a dopadu na životní prostředí, jakož i informace poskytnuté předchozími držiteli odpadu.
                        Součástí systému sledování odpadu je jasné označování odpadu skladovaného jinde než v bunkrech na odpad nebo v nádržích na skladování kalů (např. v kontejnerech, barelech, slisovaných balících nebo jiných formách balení), tak aby jej bylo možné kdykoli identifikovat.
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Oddělování odpadů
                     
                     
                        Odpady se uchovávají odděleně v závislosti na jejich vlastnostech, aby je bylo možné snadněji a environmentálně bezpečněji skladovat a spalovat. Oddělování odpadů zahrnuje fyzické třídění různých odpadů a postupy, které určují, kdy a kde se odpady skladují.
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Ověřování slučitelnosti odpadů před směšováním nebo mísením nebezpečných odpadů
                     
                     
                        Slučitelnost se zajišťuje pomocí souboru ověřovacích opatření a zkoušek, jejichž účelem je zjistit jakékoli nežádoucí a/nebo potenciálně nebezpečné chemické reakce mezi odpady (např. polymeraci, vznik plynů, exotermickou reakci, rozklad) při směšování nebo mísení. Zkoušky slučitelnosti jsou stanoveny na základě posouzení rizik a zohledňují například nebezpečné vlastnosti odpadu, rizika, která představuje odpad z hlediska bezpečnosti procesu, bezpečnosti při práci a dopadu na životní prostředí, jakož i informace poskytnuté předchozími držiteli odpadu.
                     
                  BAT 10. Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkové environmentální výkonnosti zařízení na úpravu ložového popela je zahrnutí prvků řízení kvality výstupu do systému EMS (viz BAT 1).
            
               Popis
            
            Do systému EMS jsou zahrnuty prvky řízení kvality výstupu, aby se zajistilo, že výstup ze zařízení na úpravu ložového popela je v souladu s očekáváními, přičemž se použijí stávající normy EN, pokud jsou k dispozici. To zároveň umožňuje monitorovat a optimalizovat výkonnost zařízení na úpravu ložového popela.
            BAT 11. Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkové environmentální výkonnosti spalovacího zařízení je monitorování dodávek odpadu v rámci postupů příjmu odpadu (viz BAT 9 písm. c)) včetně níže uvedených prvků v závislosti na riziku, jež přivážený odpad představuje
            
                        Druh odpadu
                     
                     
                        Monitorování dodávek odpadu
                     
                  
                        Tuhý komunální odpad a jiný odpad neklasifikovaný jako nebezpečný
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Zjišťování radioaktivity
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Vážení dodávek odpadu
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Vizuální kontrola
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Periodický odběr vzorků dodávek odpadu a analýza klíčových vlastností/látek (např. energetické hodnoty, obsahu halogenů a kovů/polokovů). U tuhého komunálního odpadu to znamená oddělenou vykládku.
                                 
                              
                  
                        Čistírenský kal
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Vážení dodávek odpadu (nebo měření průtoku v případě, že je čistírenský kal dodáván potrubím)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Vizuální kontrola do té míry, do jaké je to technicky proveditelné
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Periodický odběr vzorků a analýza klíčových vlastností/látek (např. energetické hodnoty, obsahu vody, popela a rtuti)
                                 
                              
                  
                        Nebezpečný odpad kromě klinického odpadu
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Zjišťování radioaktivity
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Vážení dodávek odpadu
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Vizuální kontrola do té míry, do jaké je to technicky proveditelné
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Kontrola a porovnání jednotlivých dodávek odpadu s prohlášením původce odpadu
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Odběr vzorků obsahu:
                                    
                                                —
                                             
                                             
                                                všech cisternových vozů a přívěsů
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                baleného odpadu (např. v barelech, IBC kontejnerech nebo v menším balení)
                                             
                                          a analýza:
                                    
                                                —
                                             
                                             
                                                parametrů spalování (včetně energetické hodnoty a bodu vzplanutí)
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                slučitelnosti odpadů za účelem zjištění možných nebezpečných reakcí při mísení nebo směšování odpadů před jejich skladováním (BAT 9 písm. f))
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                klíčových látek včetně POP, halogenů a síry, kovů/polokovů
                                             
                                          
                              
                  
                        Klinický odpad
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Zjišťování radioaktivity
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Vážení dodávek odpadu
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Vizuální kontrola neporušenosti obalů
                                 
                              
                  BAT 12. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení environmentálních rizik spojených s příjmem odpadu, manipulací s ním a jeho skladováním je použití obou níže uvedených technik.
            
                         
                     
                     
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Nepropustné povrchy s odpovídající odvodňovací infrastrukturou
                     
                     
                        V závislosti na rizicích, která odpad představuje z hlediska kontaminace půdy nebo vody, se povrchové plochy pro příjem odpadu, manipulaci s ním a jeho skladování budují jako nepropustné pro kapaliny, jež přicházejí v úvahu, a jsou vybaveny odpovídající odvodňovací infrastrukturou (viz BAT 32). Neporušenost těchto ploch je pravidelně ověřována v technicky proveditelné míře.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Přiměřená kapacita pro skladování odpadu
                     
                     
                        Jsou přijata opatření zamezující akumulaci odpadu, například:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    maximální kapacita pro skladování odpadu je jasně stanovena a není překračována, a to s přihlédnutím k charakteristikám odpadů (např. pokud jde o požární riziko) a ke kapacitě zpracování,
                                    
                                                —
                                             
                                             
                                                množství skladovaného odpadu se pravidelně monitoruje a srovnává s maximální povolenou skladovací kapacitou,
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                pro odpady, které se během skladování nesměšují (např. klinický odpad, balený odpad), je jasně stanovena maximální doba zdržení.
                                             
                                          
                              
                  BAT 13. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení environmentálního rizika spojeného se skladováním klinického odpadu a manipulací s ním je použití kombinace níže uvedených technik.
            
                         
                     
                     
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Automatizovaná nebo poloautomatizovaná manipulace s odpadem
                     
                     
                        Klinické odpady se vykládají z nákladního vozidla na skladovací plochu pomocí automatizovaného nebo manuálního systému v závislosti na riziku, jež tato operace představuje. Ze skladovací plochy jsou klinické odpady automatizovaným podávacím systémem sázeny do pece.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Spalování jednorázových uzavřených kontejnerů, pokud se používají
                     
                     
                        Klinický odpad se dodává v uzavřených a odolných spalitelných kontejnerech, které se během skladování a manipulace nikdy neotvírají. Jestliže se do nich ukládají jehly a ostré předměty, jsou kontejnery rovněž odolné proti propíchnutí.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Čištění a dezinfekce opakovaně použitelných kontejnerů, pokud se používají
                     
                     
                        Opakovaně použitelné kontejnery na odpad se čistí ve vyhrazeném čisticím prostoru a dezinfikují v zařízení speciálně určeném k dezinfekci. Veškeré zbytky z čištění se spalují.
                     
                  BAT 14. Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkové environmentální výkonnosti spalování odpadu, snížení obsahu nespálených látek ve strusce a v ložovém popelu a snížení emisí do ovzduší ze spalování odpadu je použití vhodné kombinace níže uvedených technik.
            
                         
                     
                     
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Použitelnost
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Mísení a směšování odpadů
                     
                     
                        Mísení a směšování odpadů před spalováním zahrnuje například tyto operace:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    směšování pomocí bunkrového jeřábu,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    použití systému vyrovnávání vsázky,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    mísení slučitelných kapalných a pastovitých odpadů.
                                 
                              V některých případech se tuhé odpady před směšováním drtí.
                     
                     
                        Nelze použít tam, kde je z bezpečnostních důvodů nebo z důvodu vlastností odpadu (např. infekční klinický odpad, zapáchající odpady nebo odpady náchylné k uvolňování těkavých látek) nutná přímá vsázka do pece.
                        Nelze použít tam, kde může dojít k nežádoucím reakcím mezi různými druhy odpadu (viz BAT 9 písm. f)).
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Pokročilý řídicí systém
                     
                     
                        Viz oddíl 2.1
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Optimalizace spalování
                     
                     
                        Viz oddíl 2.1
                     
                     
                        Optimalizaci konstrukce nelze použít u stávajících pecí.
                     
                  
               
            
               Tabulka 1
            
            
               Úrovně environmentální výkonnosti pro nespálené látky ve strusce a ložovém popelu ze spalování odpadu spojené s BAT (BAT-AEPL)
            
            
                        Parametr
                     
                     
                        Jednotka
                     
                     
                        BAT-AEPL
                     
                  
                        Obsah TOC ve strusce a v ložovém popelu (16)
                        
                     
                     
                        % hmot. v suchém stavu
                     
                     
                        1–3 (17)
                        
                     
                  
                        Ztráta žíháním strusky a ložového popela (16)
                        
                     
                     
                        % hmot. v suchém stavu
                     
                     
                        1–5 (17)
                        
                     
                  Příslušné monitorování je popsáno v BAT 7.
            BAT 15. Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkové environmentální výkonnosti spalovacího zařízení a snížení emisí do ovzduší je vypracování a zavedení postupů pro úpravu nastavení zařízení v případě potřeby a proveditelnosti na základě charakterizace a kontroly odpadu (viz BAT 11), např. pomocí pokročilého řídicího systému (viz popis v oddíle 2.1).
            BAT 16. Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkové environmentální výkonnosti spalovacího zařízení a snížení emisí do ovzduší je vypracování a zavedení provozních postupů (např. organizace dodavatelského řetězce, nepřetržitý provoz místo dávkového provozu) za účelem co možná největšího omezení uvádění do provozu a ukončování provozu.
            BAT 17. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení emisí ze spalovacího zařízení do ovzduší a v příslušných případech do vody je zajistit, aby systém čištění spalin a čistírna odpadních vod byly vhodně navrženy (např. se zohledněním maximálního průtoku a maximálních koncentrací znečišťujících látek), provozovány ve svém konstrukčním rozmezí a udržovány tak, aby byla zajištěna optimální dostupnost.
            BAT 18. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení frekvence výskytu OTNOC a ke snížení emisí ze spalovacího zařízení do ovzduší a v příslušných případech do vody během OTNOC je vypracování a zavedení plánu řízení při OTNOC na základě posouzení rizik v rámci systému environmentálního řízení (viz BAT 1), který obsahuje všechny tyto prvky:
            
                        —
                     
                     
                        identifikaci potenciálních OTNOC (např. selhání vybavení kritického pro ochranu životního prostředí („kritické vybavení“)), jejich hlavních příčin a možných důsledků a pravidelný přezkum a aktualizaci seznamu zjištěných OTNOC v návaznosti na níže uvedené pravidelné hodnocení,
                     
                  
                        —
                     
                     
                        odpovídající konstrukci kritického vybavení (např. rozčlenění látkového filtru na jednotky, techniky pro ohřev spalin a odstranění nutnosti obcházet látkový filtr při uvádění do provozu a ukončování provozu atd.),
                     
                  
                        —
                     
                     
                        vypracování a provádění plánu preventivní údržby pro kritické vybavení (viz BAT 1 bod xii),
                     
                  
                        —
                     
                     
                        monitorování a zaznamenávání emisí během OTNOC a souvisejících událostí (viz BAT 5),
                     
                  
                        —
                     
                     
                        pravidelné hodnocení emisí vyskytujících se během OTNOC (např. frekvence událostí, jejich trvání, množství emisí znečišťujících látek) a v případě potřeby provedení nápravných opatření.
                     
                  1.4.   Energetická účinnost
            
            BAT 19. Nejlepší dostupnou technikou ke zvýšení účinného využívání zdrojů ve spalovacím zařízení je použití kotle na využití odpadního tepla
            
               Popis
            
            Energie obsažená ve spalinách je využívána v kotli na využití odpadního tepla při výrobě horké vody a/nebo páry, jež mohou být prodávány, používány interně a/nebo používány k výrobě elektřiny.
            
               Použitelnost
            
            U zařízení určených ke spalování nebezpečného odpadu může být použitelnost omezena:
            
                        —
                     
                     
                        lepkavostí popílku,
                     
                  
                        —
                     
                     
                        agresivností spalin.
                     
                  BAT 20. Nejlepší dostupnou technikou ke zvýšení energetické účinnosti spalovacího zařízení je použití vhodné kombinace níže uvedených technik.
            
                         
                     
                     
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Použitelnost
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Sušení čistírenského kalu
                     
                     
                        Po mechanickém odvodnění je čistírenský kal před vsazením do pece dále sušen, například pomocí tepla s nízkou kvalitou.
                        Míra vysušení kalu závisí na podávacím systému pece.
                     
                     
                        Použitelné v rámci omezení vyplývajících z dostupnosti tepla s nízkou kvalitou.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Snížení průtoku spalin
                     
                     
                        Průtok spalin lze snížit například:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    zlepšením distribuce primárního a sekundárního spalovacího vzduchu,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    recirkulací spalin (viz oddíl 2.2).
                                 
                              Nižší průtok spalin snižuje energetickou náročnost zařízení (např. kouřových ventilátorů).
                     
                     
                        U stávajících zařízení může být použitelnost recirkulace spalin omezena z technických důvodů (např. zatížení znečišťujícími látkami ve spalinách, podmínky spalování).
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Minimalizace tepelných ztrát
                     
                     
                        Tepelné ztráty lze minimalizovat například:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    použitím integrovaných kotlů s pecí, které umožňují využívat teplo také ze stran pece,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    tepelnou izolací pecí a kotlů,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    recirkulací spalin (viz oddíl 2.2),
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    využitím tepla z chlazení strusky a ložového popela (viz BAT 20 i).
                                 
                              
                     
                        Integrované kotle s pecí nelze použít v rotačních pecích nebo v jiných pecích určených k vysokoteplotnímu spalování nebezpečného odpadu.
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Optimalizace konstrukce kotle
                     
                     
                        Přenos tepla v kotli lze zlepšit například optimalizací:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    rychlosti a distribuce spalin,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    oběhu vody/páry,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    konvekčních trubek,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    systémů čištění kotlů online a offline za účelem minimalizace zanášení konvekčních trubek.
                                 
                              
                     
                        Použitelné u nových zařízení a zásadních dovybavení stávajících zařízení.
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Nízkoteplotní spalinové tepelné výměníky
                     
                     
                        Speciální korozivzdorné tepelné výměníky se používají k využití další energie ze spalin na výstupu z kotle za ESP nebo za zařízením pro vstřikování suchého sorbentu.
                     
                     
                        Použitelné v rámci omezení profilu provozní teploty systému čištění spalin.
                        U stávajících zařízení může být použitelnost omezena nedostatkem prostoru.
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Pára při vysokých teplotách a tlacích
                     
                     
                        Čím vyšší jsou charakteristiky páry (teplota a tlak), tím vyšší je účinnost konverze elektrické energie, kterou umožňuje parní cyklus.
                        Provoz při vysokých teplotách a tlacích páry (např. nad 45 bary, 400 °C) vyžaduje použití speciálních ocelových slitin nebo žáruvzdorné obložení na ochranu částí kotle, které jsou vystaveny nejvyšším teplotám.
                     
                     
                        Použitelné u nových zařízení a velkých rekonstrukcí stávajících zařízení v případech, kdy zařízení slouží především k výrobě elektřiny.
                        Použitelnost může být omezena:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    lepkavostí popílku,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    agresivností spalin.
                                 
                              
                  
                        g.
                     
                     
                        Kogenerace
                     
                     
                        Kombinovaná výroba tepla a elektřiny, při níž se teplo (hlavně z páry vystupující z turbíny) používá k výrobě horké vody/páry určené k použití v průmyslových procesech/činnostech nebo v síti dálkového vytápění/chlazení.
                     
                     
                        Použitelné v rámci omezení vyplývajících z místní poptávky po teple a elektřině a/nebo dostupnosti sítí.
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Kondenzátor spalin
                     
                     
                        Tepelný výměník nebo skrubr s tepelným výměníkem, kde vodní pára obsažená ve spalinách kondenzuje a při dostatečně nízké teplotě se latentní teplo přenáší do vody (např. zpětného proudu sítě dálkového vytápění).
                        Kondenzátor spalin má také vedlejší přínosy, protože snižuje emise do ovzduší (např. prachu a kyselých plynů).
                        Použitím tepelných čerpadel lze zvýšit množství energie získané z kondenzace spalin.
                     
                     
                        Použitelné v rámci omezení vyplývajících z poptávky po nízkoteplotním teple, např. v závislosti na dostupnosti sítě dálkového vytápění s dostatečně nízkou teplotou zpětného proudu.
                     
                  
                        i.
                     
                     
                        Manipulace se suchým ložovým popelem
                     
                     
                        Suchý a horký ložový popel padá z roštu na dopravník a je ochlazován okolním vzduchem. Energie se získává využitím chladicího vzduchu pro spalování.
                     
                     
                        Použitelné pouze pro roštové pece.
                        Mohou existovat technická omezení, která brání dodatečnému vybavení stávajících pecí.
                     
                  
               
            
               Tabulka 2
            
            
               Úrovně energetické účinnosti spojené s BAT (BAT-AEEL) pro spalování odpadu
            
            
                        (%)
                     
                  
                        BAT-AEEL
                     
                  
                        Zařízení
                     
                     
                        Tuhý komunální odpad, jiný odpad neklasifikovaný jako nebezpečný a nebezpečný dřevěný odpad
                     
                     
                        Nebezpečný odpad jiný než nebezpečný dřevěný odpad (18)
                        
                     
                     
                        Čistírenský kal
                     
                  
                        Hrubá elektrická účinnost (19)
                            (20)
                        
                     
                     
                        Hrubá energetická účinnost (21)
                        
                     
                     
                        Účinnost kotle
                     
                  
                        Nové zařízení
                     
                     
                        25–35
                     
                     
                        72–91 (22)
                        
                     
                     
                        60–80
                     
                     
                        60–70 (23)
                        
                     
                  
                        Stávající zařízení
                     
                     
                        20–35
                     
                  Příslušné monitorování je popsáno v BAT 2.
            1.5.   Emise do ovzduší
            
            1.5.1.   Rozptýlené emise
            
            BAT 21. Nejlepší dostupnou technikou, kterou lze předcházet rozptýleným emisím ze spalovacího zařízení, včetně emisí pachových látek, nebo tyto emise snížit, je:
            
                        —
                     
                     
                        skladovat tuhé a volně ložené pastovité odpady, které zapáchají a/nebo jsou náchylné k uvolňování těkavých látek, v uzavřených budovách s řízeným podtlakem a využívat odsávaný vzduch jako spalovací vzduch nebo jej v případě nebezpečí výbuchu odvádět do jiného vhodného systému snižování emisí,
                     
                  
                        —
                     
                     
                        skladovat kapalné odpady v nádržích s odpovídajícím řízeným tlakem a odvětrání nádrží propojit s přívodem spalovacího vzduchu nebo jiným vhodným systémem snižování emisí,
                     
                  
                        —
                     
                     
                        řídit riziko zápachu během celých období ukončení provozu, když není k dispozici žádná kapacita spalování, například tím, že se:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    odvětrávaný nebo odsávaný vzduch odvádí do alternativního systému snižování emisí, např. pračky nebo pevného adsorpčního lože,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    minimalizuje množství odpadu při skladování, např. přerušením, snížením nebo převedením dodávek odpadu v rámci řízení toků odpadů (viz BAT 9),
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    odpad skladuje v řádně uzavřených slisovaných balících.
                                    BAT 22. Nejlepší dostupnou technikou, kterou lze předcházet rozptýleným emisím těkavých sloučenin z manipulace s plynnými a kapalnými odpady, které zapáchají a/nebo jsou náchylné k uvolňování těkavých látek ve spalovacích zařízeních, je jejich přímé sázení do pece.
                                 
                              
                  
               Popis
            
            U plynných a kapalných odpadů dodávaných v kontejnerech na volně ložený odpad (např. cisternových vozech) se přímé sázení provádí připojením kontejneru na odpad k přívodnímu potrubí pece. Kontejner se následně vyprázdní tak, že se pod tlakem naplní dusíkem nebo (v případě dostatečně nízké viskozity) odčerpáním kapaliny.
            U plynných a kapalných odpadů dodávaných v kontejnerech na odpad vhodných ke spálení (např. barelech) se přímé sázení provádí vsázkou kontejnerů přímo do pece.
            
               Použitelnost
            
            Nemusí být použitelné pro spalování čistírenského kalu v závislosti např. na obsahu vody a na nutnosti předsušení nebo směšování s jinými odpady.
            BAT 23. Nejlepší dostupnou technikou, kterou lze předcházet rozptýleným prachovým emisím do ovzduší ze zpracování strusky a ložového popela nebo je snížit, je zahrnutí následujících prvků regulace rozptýlených prachových emisí do systému environmentálního řízení (viz BAT 1):
            
                        —
                     
                     
                        určení nejdůležitějších zdrojů rozptýlených prachových emisí (např. pomocí normy EN 15445),
                     
                  
                        —
                     
                     
                        stanovení a provádění vhodných opatření a technik pro předcházení rozptýleným emisím nebo jejich snížení v daném časovém rámci.
                     
                  BAT 24. Nejlepší dostupnou technikou, kterou lze předcházet rozptýleným prachovým emisím do ovzduší ze zpracování strusky a ložového popela do ovzduší nebo je snížit, je použití vhodné kombinace níže uvedených technik.
            
                         
                     
                     
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Použitelnost
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Uzavření a zakrytí vybavení
                     
                     
                        Uzavření/zapouzdření potenciálně prašných operací (jako je mletí, prosévání) a/nebo zakrytí dopravníků a výtahů.
                        Uzavření lze realizovat instalací celého vybavení v uzavřené budově.
                     
                     
                        Instalace vybavení v uzavřené budově nemusí být použitelná pro mobilní zařízení na zpracování odpadu.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Omezení výšky vykládky
                     
                     
                        Přizpůsobení výšky vykládky proměnlivé výšce haldy odpadu, pokud možno automaticky (např. dopravníkové pásy s nastavitelnou výškou).
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Ochrana hald odpadu před převládajícími větry
                     
                     
                        Ochrana skladovacích ploch pro volně ložený odpad nebo hald odpadu zakrytím nebo větrnými zábranami, např. zástěnami, zdmi nebo vertikální zelení, jakož i správnou orientací hald odpadu vzhledem k převládajícím větrům.
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Postřik vodou
                     
                     
                        Instalace systémů rozprašovačů vody u hlavních zdrojů rozptýlených prachových emisí Zvlhčování prachových částic napomáhá shlukování a usazování prachu.
                        Rozptýlené prachové emise u hald odpadu lze snížit zajištěním odpovídajícího zvlhčování míst nakládky a vykládky nebo samotných hald.
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Optimalizace obsahu vlhkosti
                     
                     
                        Optimalizace obsahu vlhkosti strusky/ložového popela na úroveň potřebnou pro účinné zpětné získávání kovů a minerálních materiálů při současné minimalizaci míry uvolňování prachu.
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Provoz při podtlaku
                     
                     
                        Zpracování strusky a ložového popela v uzavřeném vybavení nebo budovách (viz technika a) při podtlaku, aby bylo možné zpracovat odsávaný vzduch pomocí techniky ke snižování emisí (viz BAT 26) jako řízené emise.
                     
                     
                        Použitelné pouze pro ložový popel odebíraný za sucha a jiný ložový popel o nízké vlhkosti.
                     
                  1.5.2.   Řízené emise
            
            1.5.2.1.   Emise prachu, kovů a polokovů
            
            BAT 25. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení řízených emisí prachu, kovů a polokovů ze spalování odpadu do ovzduší je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.
            
                         
                     
                     
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Použitelnost
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Látkový filtr
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2
                     
                     
                        Obecně použitelné u nových zařízení.
                        Použitelné u nových zařízení v rámci omezení souvisejících s profilem provozní teploty systému čištění spalin.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Elektrostatický odlučovač
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Vstřikování suchého sorbentu
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2.
                        Nemá význam pro snížení prachových emisí.
                        Adsorpce kovů vstřikováním aktivního uhlí nebo jiných činidel v kombinaci se systémem vstřikování suchého sorbentu nebo polosuchým absorbérem, který se používá ke snížení emisí kyselých plynů.
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Pračka
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2.
                        Systémy mokré vypírky se nepoužívají k odstranění hlavní prachové zátěže, ale instalují se za jinými technikami ke snižování emisí za účelem dalšího snížení koncentrací prachu, kovů a polokovů ve spalinách.
                     
                     
                        Použitelnost může být omezena z důvodu nedostatku vody, např. v suchých oblastech.
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Adsorpce na pevném nebo pohyblivém loži
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2.
                        Systém se používá hlavně k adsorpci rtuti a jiných kovů a polokovů a organických sloučenin včetně PCDD/F, ale také jako účinný čisticí prachový filtr.
                     
                     
                        Použitelnost může být omezena celkovým poklesem tlaku spojeným s konfigurací systému čištění spalin.
                        U stávajících zařízení může být použitelnost omezena nedostatkem prostoru.
                     
                  
               
            
               Tabulka 3
            
            
               Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u řízených emisí prachu, kovů a polokovů ze spalování odpadu do ovzduší
            
            
                        (mg/Nm3)
                     
                  
                        Parametr
                     
                     
                        BAT-AEL
                     
                     
                        Období pro stanovení průměru
                     
                  
                        Prach
                     
                     
                        < 2–5 (24)
                        
                     
                     
                        Denní průměr
                     
                  
                        Cd+Tl
                     
                     
                        0,005–0,02
                     
                     
                        Průměr za interval odběru vzorků
                     
                  
                        Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V
                     
                     
                        0,01–0,3
                     
                     
                        Průměr za interval odběru vzorků
                     
                  Příslušné monitorování je popsáno v BAT 4.
            BAT 26. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení řízených prachových emisí do ovzduší pocházejících z uzavřeného zpracování strusky a ložového popela s odsáváním vzduchu (viz BAT 24 písm. f)) je čištění odsávaného vzduchu látkovým filtrem (viz oddíl 2.2).
            
               Tabulka 4
            
            
               Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u řízených prachových emisí do ovzduší pocházejících z uzavřeného zpracování strusky a ložového popela s odsáváním vzduchu
            
            
                        (mg/Nm3)
                     
                  
                        Parametr
                     
                     
                        BAT-AEL
                     
                     
                        Období pro stanovení průměru
                     
                  
                        Prach
                     
                     
                        2–5
                     
                     
                        Průměr za interval odběru vzorků
                     
                  Příslušné monitorování je popsáno v BAT 4.
            1.5.2.2.   Emise HCl, HF a SO2
               
            
            BAT 27. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení řízených emisí HCl, HF a SO2ze spalování odpadu do ovzduší je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.
            
                         
                     
                     
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Použitelnost
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Pračka
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2
                     
                     
                        Použitelnost může být omezena z důvodu nedostatku vody, např. v suchých oblastech.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Polosuchý absorbér
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Vstřikování suchého sorbentu
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Přímé odsíření
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2
                        Používá se k částečnému snížení emisí kyselých plynů před jinými technikami.
                     
                     
                        Použitelné pouze u pecí s fluidním ložem.
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Vstřikování sorbentu do kotle
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2
                        Používá se k částečnému snížení emisí kyselých plynů před jinými technikami.
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  BAT 28. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení špiček řízenýchřízených emisí HCl, HF a SO2 ze spalování odpadu do ovzduší při současném omezení spotřeby činidel a množství zbytků vzniklého ze vstřikování suchého sorbentu a z polosuchých absorbérů je použití techniky a) nebo obou níže uvedených technik.
            
                         
                     
                     
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Použitelnost
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Optimalizované a automatické dávkování činidla
                     
                     
                        Kontinuální měření HCl a/nebo SO2 (a/nebo dalších parametrů, které mohou být pro tento účel užitečné) před a/nebo za systémem čištění spalin pro optimalizaci automatického dávkování činidla.
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Recirkulace činidel
                     
                     
                        Recirkulace části tuhých látek zachycených při čištění spalin ke snížení množství nezreagovaných činidel ve zbytcích.
                        Technika je obzvláště důležitá v případě technik čištění spalin pracujících s vysokým stechiometrickým přebytkem.
                     
                     
                        Obecně použitelné u nových zařízení.
                        Použitelné u stávajících zařízení v rámci omezení velikosti látkového filtru.
                     
                  
               
            
               Tabulka 5
            
            
               Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u řízených emisí HCl, HF and SO2 ze spalování odpadu do ovzduší
            
            
                        (mg/Nm3)
                     
                  
                        Parametr
                     
                     
                        BAT-AEL
                     
                     
                        Období pro stanovení průměru
                     
                  
                        Nové zařízení
                     
                     
                        Stávající zařízení
                     
                  
                        HCl
                     
                     
                        < 2–6  (25)
                        
                     
                     
                        < 2–8  (25)
                        
                     
                     
                        Denní průměr
                     
                  
                        HF
                     
                     
                        < 1
                     
                     
                        < 1
                     
                     
                        Denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků
                     
                  
                        SO2
                        
                     
                     
                        5–30
                     
                     
                        5–40
                     
                     
                        Denní průměr
                     
                  Příslušné monitorování je popsáno v BAT 4.
            1.5.2.3.   Emise NOX, N2O, CO a NH3
               
            
            BAT 29. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení řízených emisí NOX ze spalování odpadu do ovzduší při současném omezení emisí CO a N2O a emisí NH3 z použití SNCR a/nebo SCR je použití vhodné kombinace níže uvedených technik.
            
                         
                     
                     
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Použitelnost
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Optimalizace spalování
                     
                     
                        Viz oddíl 2.1
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Recirkulace spalin
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2
                     
                     
                        U stávajících zařízení může být použitelnost omezena z důvodu technických omezení (např. zatížení znečišťujícími látkami ve spalinách, podmínky spalování).
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Selektivní nekatalytická redukce (SNCR)
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Selektivní katalytická redukce (SCR)
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2
                     
                     
                        U stávajících zařízení může být použitelnost omezena nedostatkem prostoru.
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Rukávy katalytického filtru
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2
                     
                     
                        Použitelné pouze pro zařízení vybavená látkovým filtrem.
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Optimalizace konstrukce a provozu SNCR/SCR
                     
                     
                        Optimalizace poměru činidla k NOX v rámci průřezu pece nebo potrubí, velikosti kapek činidla a teplotního rozmezí, ve kterém je činidlo vstřikováno.
                     
                     
                        Použitelné pouze v případech, kdy je SNCR a/nebo SCR použita k redukci emisí NOX.
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Pračka
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2.
                        V případě, že je pro snížení emisí kyselých plynů použita pračka, zejména v kombinaci s SNCR, je nezreagovaný amoniak absorbován pracím roztokem a po stripování jej lze recyklovat jako činidlo pro SNCR nebo SCR.
                     
                     
                        Použitelnost může být omezena z důvodu nedostatku vody, např. v suchých oblastech.
                     
                  
               
            
               Tabulka 6
            
            
               Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u řízených emisí NOX a CO ze spalování odpadu do ovzduší a u řízených emisí NH3 z použití SNCR a/nebo SCR do ovzduší
            
            
                        (mg/Nm3)
                     
                  
                        Parametr
                     
                     
                        BAT-AEL
                     
                     
                        Období pro stanovení průměru
                     
                  
                        Nové zařízení
                     
                     
                        Stávající zařízení
                     
                  
                        NOX
                        
                     
                     
                        50–120 (26)
                        
                     
                     
                        50–150  (26)
                            (27)
                        
                     
                     
                        Denní průměr
                     
                  
                        CO
                     
                     
                        10–50
                     
                     
                        10–50
                     
                  
                        NH3
                        
                     
                     
                        2–10  (26)
                        
                     
                     
                        2–10  (26)
                            (28)
                        
                     
                  Příslušné monitorování je popsáno v BAT 4.
            1.5.2.4.   Emise organických sloučenin
            
            BAT 30. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení řízených emisí organických sloučenin včetně PCDD/F a PCB ze spalování odpadu do ovzduší je použití technik a), b), c), d) a jedné z níže uvedených technik e) až i) nebo jejich kombinace.
            
                         
                     
                     
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Použitelnost
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Optimalizace spalování
                     
                     
                        Viz oddíl 2.1.
                        Optimalizace parametrů spalování na podporu oxidace organických sloučenin včetně PCDD/F a PCB přítomných v odpadu a zabránění (opětovné) tvorbě uvedených sloučenin a jejich prekurzorů.
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Řízení vsázky odpadu
                     
                     
                        Znalost a řízení charakteristik spalování odpadu sázeného do pece pro zajištění optimálních a pokud možno homogenních a stabilních podmínek spalování.
                     
                     
                        Nelze použít na klinický odpad ani na tuhý komunální odpad.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Čištění kotlů online a offline
                     
                     
                        Účinné čištění trubek kotlů ke snížení doby zdržení a akumulace prachu v kotli za účelem snížení tvorby PCDD/F v kotli.
                        Používá se kombinace technik čištění kotlů online a offline.
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Rychlé ochlazení spalin
                     
                     
                        Rychlé ochlazení spalin z teplot nad 400 °C na teploty pod 250 °C před snížením emisí prachu za účelem zabránění opětovné syntézy PCDD/F.
                        Toho se dosáhne vhodnou konstrukcí kotle a/nebo použitím systému zchlazení. Druhá možnost omezuje množství energie, kterou lze využít ze spalin a která se používá zejména v případě spalování nebezpečných odpadů s vysokým obsahem halogenů.
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Vstřikování suchého sorbentu
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2.
                        Adsorpce vstřikováním aktivního uhlí nebo jiných činidel, obecně kombinovaná s látkovým filtrem, přičemž se ve filtračním koláči vytvoří reakční vrstva a vzniklé tuhé látky se odstraňují.
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Adsorpce na pevném nebo pohyblivém loži
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2.
                     
                     
                        Použitelnost může být omezena celkovým poklesem tlaku spojeným se systémem čištění spalin. U stávajících zařízení může být použitelnost omezena nedostatkem prostoru.
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        SCR
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2.
                        Jestliže se ke snižování emisí NOX používá SCR, odpovídající povrch katalyzátoru systému SCR rovněž umožňuje částečné snížení emisí PCDD/F a PCB.
                        Technika se obvykle používá v kombinaci s technikou e), f) nebo i).
                     
                     
                        U stávajících zařízení může být použitelnost omezena nedostatkem prostoru.
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Rukávy katalytického filtru
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2
                     
                     
                        Použitelné pouze pro zařízení vybavená látkovým filtrem.
                     
                  
                        i.
                     
                     
                        Uhlíkový sorbent v pračce
                     
                     
                        PCDD/F a PCB jsou adsorbovány uhlíkovým sorbentem přidávaným do pračky buď v pracím roztoku, nebo ve formě impregnované náplně.
                        Technika se používá k odstraňování PCDD/F obecně a rovněž k prevenci a/nebo ke snížení reemisí PCDD/F nahromaděných v pračce (tzv. paměťový efekt), ke kterým dochází zejména během doby ukončování provozu a uvádění do provozu.
                     
                     
                        Použitelné pouze pro zařízení vybavená pračkou.
                     
                  
               
            
               Tabulka 7
            
            
               Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u řízených emisí TVOC, PCDD/F a PCB s dioxinovým efektem ze spalování odpadu do ovzduší
            
            
                        Parametr
                     
                     
                        Jednotka
                     
                     
                        BAT-AEL
                     
                     
                        Období pro stanovení průměru
                     
                  
                        Nové zařízení
                     
                     
                        Stávající zařízení
                     
                  
                        TVOC
                     
                     
                        mg/Nm3
                        
                     
                     
                        < 3–10
                     
                     
                        < 3–10
                     
                     
                        Denní průměr
                     
                  
                        PCDD/F  (29)
                        
                     
                     
                        ng I-TEQ/Nm3
                        
                     
                     
                        < 0,01–0,04
                     
                     
                        < 0,01–0,06
                     
                     
                        Průměr za interval odběru vzorků
                     
                  
                        < 0,01–0,06
                     
                     
                        < 0,01–0,08
                     
                     
                        Dlouhodobý interval odběru vzorků  (30)
                        
                     
                  
                        PCDD/F + PCB s dioxinovým efektem  (29)
                        
                     
                     
                        ng WHO-TEQ/Nm3
                        
                     
                     
                        < 0,01–0,06
                     
                     
                        < 0,01–0,08
                     
                     
                        Průměr za interval odběru vzorků
                     
                  
                        < 0,01–0,08
                     
                     
                        < 0,01–0,1
                     
                     
                        Dlouhodobý interval odběru vzorků  (30)
                        
                     
                  Příslušné monitorování je popsáno v BAT 4.
            1.5.2.5.   Emise rtuti
            
            BAT 31. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení řízených emisí rtuti (včetně špiček emisí rtuti) ze spalování odpadu do ovzduší je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.
            
                         
                     
                     
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Použitelnost
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Pračka
                        (nízké pH)
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2.
                        Pračka provozovaná při hodnotě pH okolo 1.
                        Rychlost odstraňování rtuti u této techniky lze zvýšit přidáním činidel a/nebo adsorbentů do pracího roztoku, např.:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    oxidantů, jako je peroxid vodíku, k přeměně elementární rtuti na oxidovanou formu rozpustnou ve vodě,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    sloučenin síry pro vytvoření stabilních komplexů nebo solí se rtutí,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    uhlíkového sorbentu pro adsorpci rtuti, včetně elementární rtuti.
                                 
                              Pokud je tato technika navržena s dostatečně vysokou vyrovnávací kapacitou pro zachycování rtuti, účinně zabraňuje výskytu špiček emisí rtuti.
                     
                     
                        Použitelnost může být omezena z důvodu nedostatku vody, např. v suchých oblastech.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Vstřikování suchého sorbentu
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2.
                        Adsorpce vstřikováním aktivního uhlí nebo jiných činidel, obecně kombinovaná s látkovým filtrem, přičemž se ve filtračním koláči vytvoří reakční vrstva a vzniklé tuhé látky se odstraňují.
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Vstřikování speciálního vysoce reaktivního aktivního uhlí
                     
                     
                        Vstřikování vysoce reaktivního aktivního uhlí obohaceného sírou nebo jinými činidly ke zvýšení reaktivity se rtutí.
                        Vstřikování tohoto speciálního aktivního uhlí se obvykle neprovádí průběžně, ale jen v případě zjištění špičky emisí rtuti. Pro tento účel se technika může používat v kombinaci s průběžným monitorováním rtuti v surových spalinách.
                     
                     
                        Nemusí být použitelné u zařízení určených ke spalování čistírenských kalů.
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Přidávání bromu do kotle
                     
                     
                        Brom přidaný do odpadu nebo vstřikovaný do pece se při vysokých teplotách přeměňuje na elementární brom, který oxiduje elementární rtuť na vysoce adsorbovatelný HgBr2 rozpustný ve vodě.
                        Technika se používá v kombinaci s návaznou technikou snižování emisí, jako je pračka nebo systém vstřikování aktivního uhlí.
                        Vstřikování bromidu se obvykle neprovádí kontinuálně, ale jen v případě zjištění špičky emisí rtuti. Pro tento účel se technika může používat v kombinaci s průběžným monitorováním rtuti v surových spalinách.
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Adsorpce na pevném nebo pohyblivém loži
                     
                     
                        Viz oddíl 2.2.
                        Pokud je tato technika navržena s dostatečně vysokou adsorpční kapacitou, účinně zabraňuje výskytu špiček emisí rtuti.
                     
                     
                        Použitelnost může být omezena celkovým poklesem tlaku spojeným se systémem čištění spalin. U stávajících zařízení může být použitelnost omezena nedostatkem prostoru.
                     
                  
               
            
               Tabulka 8
            
            
               Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u řízených emisí rtuti ze spalování odpadu do ovzduší
            
            
                        (mg/Nm3)
                     
                  
                        Parametr
                     
                     
                        BAT-AEL  (31)
                        
                     
                     
                        Období pro stanovení průměru
                     
                  
                        Nové zařízení
                     
                     
                        Stávající zařízení
                     
                  
                        Hg
                     
                     
                        < 5–20  (32)
                        
                     
                     
                        < 5–20  (32)
                        
                     
                     
                        Denní průměr
                        průměr za interval odběru vzorků
                     
                  
                        1–10
                     
                     
                        1–10
                     
                     
                        Dlouhodobý interval odběru vzorků
                     
                  Obecně lze uvést tyto orientační půlhodinové průměrné úrovně emisí rtuti:
            
                        —
                     
                     
                        < 15–40 µg/Nm3 u stávajících zařízení,
                     
                  
                        —
                     
                     
                        < 15–35 µg/Nm3 u nových zařízení.
                     
                  Příslušné monitorování je popsáno v BAT 4.
            1.6.   Emise do vody
            
            BAT 32. Nejlepší dostupnou technikou k zabránění kontaminace nekontaminované vody, ke snížení emisí do vody a k účinnějšímu využívání zdrojů je oddělení toků odpadních vod a jejich samostatné čištění v závislosti na jejich charakteristikách.
            
               Popis
            
            Toky odpadních vod (např. povrchová odtoková voda, chladicí voda, odpadní voda z čištění spalin a úpravy ložového popela, voda z odvodnění přijatého odpadu, manipulačních a skladovacích ploch (viz BAT 12 písm. a)) se oddělují k samostatnému čištění na základě svých charakteristik a kombinace technik potřebných k jejich zpracování. Toky nekontaminované vody se oddělují od toků odpadních vod, které vyžadují čištění.
            Při zpětném získávání kyseliny chlorovodíkové a/nebo sádrovce z odtoku pračky se odpadní vody pocházející z různých fází (kyselé a alkalické) mokré vypírky čistí odděleně.
            
               Použitelnost
            
            Obecně použitelné u nových zařízení.
            Použitelné u stávajících zařízení v rámci omezení vyplývajících z konfigurace systému shromažďování vody.
            BAT 33. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení spotřeby vody a předcházení nebo omezování vzniku odpadní vody ze spalovacího zařízení je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.
            
                         
                     
                     
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Použitelnost
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Techniky čištění spalin bez vzniku odpadní vody
                     
                     
                        Použití technik čištění spalin, při kterých nevzniká odpadní voda (např. vstřikování suchého sorbentu nebo polosuchý absorbér, viz oddíl 2.2).
                     
                     
                        Nemusí být použitelné pro spalování nebezpečného odpadu s vysokým obsahem halogenů.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Vstřikování odpadní vody z čištění spalin
                     
                     
                        Odpadní voda z čištění spalin se vstřikuje do částí systému čištění spalin, které mají vyšší teplotu.
                     
                     
                        Použitelné pouze pro spalování tuhého komunálního odpadu.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Opětovné využití/recyklace vody
                     
                     
                        Zbytkové vodní toky se opětovně využijí nebo recyklují.
                        Míra opětovného využití/recyklace je omezena kvalitativními požadavky procesu, ve kterém má být voda použita.
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Manipulace se suchým ložovým popelem
                     
                     
                        Suchý a horký ložový popel padá z roštu na dopravník a je ochlazován okolním vzduchem. Při tomto postupu se nepoužívá žádná voda.
                     
                     
                        Použitelné pouze pro roštové pece.
                        Mohou existovat technická omezení, která brání dodatečnému vybavení stávajících spalovacích zařízení.
                     
                  BAT 34. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení emisí do vody pocházejících z čištění spalin a/nebo ze skladování a zpracování strusky a ložového popela je použití vhodné kombinace níže uvedených technik a použití sekundárních technik co nejblíže u zdroje, aby se zabránilo zředění.
            
                         
                     
                     
                        Technika
                     
                     
                        Typické cílové znečišťující látky
                     
                  
                        Primární techniky
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Optimalizace procesu spalování (viz BAT 14) a/nebo systému čištění spalin (např. SNCR/SCR, vizBAT 29 písm. f))
                     
                     
                        Organické sloučeniny včetně PCDD/F, amoniak/amonium
                     
                  
                        Sekundární techniky  (33)
                        
                     
                  
                        
                           Předčištění a primární čištění
                        
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Vyrovnávání
                     
                     
                        Všechny znečišťující látky
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Neutralizace
                     
                     
                        Kyseliny, zásady
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Mechanická separace, např. česle, síta, odlučovače písku, primární usazovací nádrže
                     
                     
                        Hrubé tuhé látky, nerozpuštěné tuhé látky
                     
                  
                        
                           Fyzikálně-chemická úprava
                        
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Adsorpce na aktivním uhlí
                     
                     
                        Organické sloučeniny včetně PCDD/F, rtuť
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Vysrážení
                     
                     
                        Rozpuštěné kovy/polokovy, síran
                     
                  
                        g.
                     
                     
                        Oxidace
                     
                     
                        sulfid, siřičitan, organické sloučeniny
                     
                  
                        h.
                     
                     
                        Iontová výměna
                     
                     
                        Rozpuštěné kovy/polokovy
                     
                  
                        i.
                     
                     
                        Stripování
                     
                     
                        Stripovatelné znečišťující látky (např. amoniak/amonium)
                     
                  
                        j.
                     
                     
                        Reverzní osmóza
                     
                     
                        Amoniak/amonium, kovy/polokovy, síran, chlorid, organické sloučeniny
                     
                  
                        
                           Konečné odstranění tuhých částic
                        
                     
                  
                        k.
                     
                     
                        Koagulace a flokulace
                     
                     
                        Nerozpuštěné tuhé látky, kovy/polokovy vázané na tuhé znečišťující látky
                     
                  
                        l.
                     
                     
                        Sedimentace
                     
                  
                        m.
                     
                     
                        Filtrace
                     
                  
                        n.
                     
                     
                        Flotace
                     
                  
               
            
               Tabulka 9
            
            
               BAT-AEL pro přímé emise do vodního recipientu
            
            
                        Parametr
                     
                     
                        Proces
                     
                     
                        Jednotka
                     
                     
                        BAT-AEL (34)
                        
                     
                  
                        Celkové nerozpuštěné tuhé látky (TSS)
                     
                     
                        FGC
                        Úprava ložového popela
                     
                     
                        mg/l
                     
                     
                        10–30
                     
                  
                        Celkový organický uhlík (TOC)
                     
                     
                        FGC
                        Úprava ložového popela
                     
                     
                        15–40
                     
                  
                        Kovy a polokovy
                     
                     
                        As
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        0,01–0,05
                     
                  
                        Cd
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        0,005–0,03
                     
                  
                        Cr
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        0,01–0,1
                     
                  
                        Cu
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        0,03–0,15
                     
                  
                        Hg
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        0,001–0,01
                     
                  
                        Ni
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        0,03–0,15
                     
                  
                        Pb
                     
                     
                        FGC
                        Úprava ložového popela
                     
                     
                        0,02–0,06
                     
                  
                        Sb
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        0,02–0,9
                     
                  
                        Tl
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        0,005–0,03
                     
                  
                        Zn
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        0,01–0,5
                     
                  
                        Amonný dusík (NH4-N)
                     
                     
                        Úprava ložového popela
                     
                     
                        10–30
                     
                  
                        Síran (SO4
                           2-)
                     
                     
                        Úprava ložového popela
                     
                     
                        400–1 000
                     
                  
                        PCDD/F
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        ng I-TEQ/l
                     
                     
                        0,01–0,05
                     
                  Příslušné monitorování je popsáno v BAT 6.
            
               Tabulka 10
            
            
               BAT-AEL pro nepřímé emise do vodního recipientu
            
            
                        Parametr
                     
                     
                        Proces
                     
                     
                        Jednotka
                     
                     
                        BAT-AEL  (35)
                            (36)
                        
                     
                  
                        Kovy a polokovy
                     
                     
                        As
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        mg/l
                     
                     
                        0,01–0,05
                     
                  
                        Cd
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        0,005–0,03
                     
                  
                        Cr
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        0,01–0,1
                     
                  
                        Cu
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        0,03–0,15
                     
                  
                        Hg
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        0,001–0,01
                     
                  
                        Ni
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        0,03–0,15
                     
                  
                        Pb
                     
                     
                        FGC
                        Úprava ložového popela
                     
                     
                        0,02–0,06
                     
                  
                        Sb
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        0,02–0,9
                     
                  
                        Tl
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        0,005–0,03
                     
                  
                        Zn
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        0,01–0,5
                     
                  
                        PCDD/F
                     
                     
                        FGC
                     
                     
                        ng I-TEQ/l
                     
                     
                        0,01–0,05
                     
                  Příslušné monitorování je popsáno v BAT 6.
            1.7.   Materiálová účinnost
            
            BAT 35. Nejlepší dostupnou technikou k účinnějšímu využívání zdrojů je manipulace s ložovým popelem a jeho zpracování odděleně od zbytků z čištění spalin.
            BAT 36. Nejlepší dostupnou technikou k účinnějšímu využívání zdrojů při zpracování strusky a ložového popela je použití vhodné kombinace níže uvedených technik založených na posouzení rizik v závislosti na nebezpečných vlastnostech strusky a ložového popela.
            
                         
                     
                     
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Použitelnost
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Prosévání
                     
                     
                        Před dalším zpracováním se pro počáteční třídění ložového popela podle velikosti používají oscilační, vibrační a rotační síta.
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Drcení
                     
                     
                        Mechanické zpracování, jehož účelem je připravit materiály na zpětné získání kovů nebo k následnému použití těchto materiálů, např. při výstavbě silnic a zemních pracích.
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Vzduchová separace
                     
                     
                        Vzduchová separace se používá ke třídění lehkých nespálených frakcí, které jsou přimíchány v ložovém popelu, vyfukováním lehkých fragmentů.
                        Vibrační třídič dopravuje ložový popel ke skluznému žlabu, kde padá přes proud vzduchu, který odfukuje nespálené lehké materiály, jako je dřevo, papír nebo plasty, na dopravní pás nebo do kontejneru tak, aby mohly být vráceny ke spalování.
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Zpětné získávání železných a neželezných kovů
                     
                     
                        Používají se různé techniky včetně:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    magnetické separace železných kovů,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    separace neželezných kovů vířivými proudy,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    indukční separace kovů.
                                 
                              
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Zrání
                     
                     
                        Procesem zrání se stabilizuje minerální frakce ložového popela absorpcí atmosférického CO2 (karbonatace), odváděním přebytečné vody a oxidací.
                        Ložový popel se po zpětném získání kovů skladuje po dobu několika týdnů na volném prostranství nebo v zakrytých budovách, obvykle na nepropustném podkladu, který umožňuje akumulaci drenážní a odtokové vody pro její následné čištění.
                        Haldy odpadu je možné zvlhčovat, aby se optimalizoval obsah vlhkosti a usnadnilo vyluhování solí a proces karbonatace. Zvlhčování ložového popela rovněž napomáhá předcházet vzniku prachových emisí.
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        f.
                     
                     
                        Praní
                     
                     
                        Praní ložového popela umožňuje získávání materiálů určených k recyklaci s minimální vyluhovatelností rozpustných látek (např. solí).
                     
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  1.8.   Hluk
            
            BAT 37. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zabránit vzniku emisí hluku nebo (není-li to možné) tyto emise snížit je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.
            
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Použitelnost
                     
                  
                        a.
                     
                     
                        Vhodné umístění vybavení a budov
                     
                     
                        Hlučnost je možné omezit zajištěním větší vzdálenosti mezi zdrojem hluku a jeho příjemcem a použitím budov jako protihlukových stěn.
                     
                     
                        U stávajících zařízení může být přemístění vybavení znemožněno nedostatkem místa nebo nadměrnými náklady.
                     
                  
                        b.
                     
                     
                        Provozní opatření
                     
                     
                        Tato opatření zahrnují:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    důkladnější inspekci a údržbu vybavení,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    zavírání dveří a oken uzavřených prostor, pokud je to možné,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    provozování vybavení zkušenou obsluhou,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    neprovozování hlučných činností v noci, pokud je to možné,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    opatření pro regulaci hlučnosti během údržby.
                                 
                              
                     
                        Obecně použitelné.
                     
                  
                        c.
                     
                     
                        Vybavení s nízkou hlučností
                     
                     
                        Patří sem kompresory, čerpadla a ventilátory s nízkou hlučností.
                     
                     
                        Obecně použitelné, jestliže se vyměňuje stávající vybavení nebo instaluje nové.
                     
                  
                        d.
                     
                     
                        Útlum hluku
                     
                     
                        Šíření hluku lze omezit tím, že se mezi zdroj hluku a jeho příjemce umístí překážky. Mezi vhodné překážky patří ochranné stěny, ochranné valy a budovy.
                     
                     
                        Ve stávajících zařízeních může být možnost umístění překážek omezena nedostatkem prostoru.
                     
                  
                        e.
                     
                     
                        Vybavení/infrastruktura pro regulaci
                        hluku
                     
                     
                        Patří sem:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    tlumiče hluku,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    izolace vybavení,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    umístění hlučného vybavení do uzavřeného prostoru,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    zvuková izolace budov.
                                 
                              
                     
                        U stávajících zařízení může být použitelnost omezena nedostatkem prostoru.
                     
                  2.   POPIS TECHNIK
            2.1.   Obecné techniky
            
            
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                  
                        Pokročilý řídicí systém
                     
                     
                        Použití počítačového automatického systému ke kontrole účinnosti spalování a na podporu prevence a/nebo snižování emisí. Patří sem i použití vysoce výkonného monitorování provozních parametrů a emisí.
                     
                  
                        Optimalizace spalování
                     
                     
                        Optimalizace rychlosti dávkování a složení odpadu, teploty, průtočných množství a míst vstřikování primárního a sekundárního spalovacího vzduchu za účelem účinné oxidace organických sloučenin při současném snížení vzniku NOX.
                        Optimalizace konstrukce a provozu pece (např. teploty a turbulence spalin, doby zdržení spalin a odpadu, úrovně kyslíku, promíchávání odpadu).
                     
                  2.2.   Techniky ke snížení emisí do ovzduší
            
            
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                  
                        Látkový filtr
                     
                     
                        Látkové neboli tkaninové filtry se vyrábějí z propustné tkané nebo netkané látky, která při průchodu plynů zachycuje částice. Pro látkový filtr je nutné vybrat vhodnou tkaninu, která odpovídá vlastnostem spalin a maximální provozní teplotě.
                     
                  
                        Vstřikování sorbentu do kotle
                     
                     
                        Vstřikování absorbentů na bázi hořčíku nebo vápníku při vysoké teplotě v dospalovací části kotle k dosažení částečného snížení emisí kyselých plynů. Technika je vysoce účinná při odstraňování SOX a HF a její další výhodou je kromě toho vyhlazování špiček emisí.
                     
                  
                        Rukávy katalytického filtru
                     
                     
                        Rukávy filtru jsou buď impregnovány katalyzátorem, nebo je katalyzátor přímo smíchán s organickým materiálem při výrobě vláken použitých pro filtrační médium. Tyto filtry lze použít jak ke snížení emisí PCDD/F, tak (v kombinaci se zdrojem NH3) ke snížení emisí NOX.
                     
                  
                        Přímé odsíření
                     
                     
                        Přidávání absorbentů na bázi hořčíku nebo vápníku do lože pece s fluidním ložem.
                     
                  
                        Vstřikování suchého sorbentu
                     
                     
                        Vstřikování a rozprašování sorbentu ve formě suchého prášku do proudu spalin. Vstřikují se alkalické sorbenty (např. hydrogenuhličitan sodný, hašené vápno), které reagují s kyselými plyny (HCl, HF a SOX). K adsorpci zejména PCDD/F a rtuti se vstřikuje nebo spoluvstřikuje aktivní uhlí. Výsledné tuhé látky se odstraní, nejčastěji látkovým filtrem. Přebytečná činidla lze případně po reaktivaci pomocí zrání nebo vstřiku páry recirkulovat, aby se snížila jejich spotřeba (viz BAT 28 písm. b)).
                     
                  
                        Elektrostatický odlučovač
                     
                     
                        Elektrostatické odlučovače (ESP) fungují tak, že částice působením elektrického pole získávají náboj a odlučují se. Elektrostatické odlučovače jsou schopné provozu v nejrůznějších podmínkách. Účinnost snižování emisí může záviset na počtu polí, době zdržení (velikosti) a zařízeních pro odstranění částic v předchozích krocích. Obvykle sestávají ze dvou až pěti polí. Elektrostatické odlučovače mohou být suché nebo mokré v závislosti na technice použité k odstraňování prachu z elektrod. Mokré ESP se obvykle používají ve fázi přečištění k odstranění zbytkového prachu a kapek po mokré vypírce.
                     
                  
                        Adsorpce na pevném nebo pohyblivém loži
                     
                     
                        Spaliny procházejí přes filtr s pevným nebo pohyblivým ložem, ve kterém se k adsorpci znečišťujících látek používá adsorbent (např. aktivní koks, aktivní lignit nebo polymer impregnovaný uhlíkem).
                     
                  
                        Recirkulace spalin
                     
                     
                        Recirkulace části spalin do pece, ve které nahrazují část čerstvého spalovacího vzduchu s dvojím účinkem – ochlazením teploty a omezením obsahu O2 pro oxidaci dusíku, čímž se omezí vznik NOX. Tato technika předpokládá přivádění spalin z pece do plamene, aby se snížil obsah kyslíku, a tím teplota plamene.
                        Tato technika rovněž snižuje energetické ztráty spalinami. Úspor energie lze také dosáhnout odsáváním recirkulovaných spalin před čištěním spalin, kdy se sníží průtok plynu systémem čištění spalin, a tím i velikost potřebného systému čištění spalin.
                     
                  
                        Selektivní katalytická redukce (SCR)
                     
                     
                        Selektivní redukce oxidů dusíku amoniakem nebo močovinou za přítomnosti katalyzátoru. Tato technika je založena na redukci NOX na dusík v katalytickém loži reakcí s amoniakem při optimální provozní teplotě, která se obvykle pohybuje v rozmezí 200–450 °C u typu s vysokou prašností a 170–250 °C u koncového typu. Obecně se amoniak vstřikuje jako vodný roztok; zdrojem amoniaku může být také bezvodý amoniak nebo roztok močoviny. Může být použito několik vrstev katalyzátoru. Většího snížení NOX se dosáhne použitím většího povrchu katalyzátoru, instalovaného v jedné nebo ve více vrstvách. SCR typu „in-duct“ nebo „slip“ kombinuje SNCR s navazující SCR, čímž se snižuje množství nezreagovaného amoniaku ze SNCR.
                     
                  
                        Selektivní nekatalytická redukce (SNCR)
                     
                     
                        Selektivní redukce oxidů dusíku na dusík amoniakem nebo močovinou při vysokých teplotách a bez přítomnosti katalyzátoru. Pro optimální reakci je nutné udržovat provozní teplotu v rozmezí 800 až 1 000  °C.
                        Výkonnost systému SNCR lze zvýšit řízením vstřikování činidla z několika trysek pomocí (rychle reagujícího) akustického nebo infračerveného systému měření teploty, aby bylo zajištěno, že činidlo je vždy vstříknuto v optimální teplotní zóně.
                     
                  
                        Polosuchý absorbér
                     
                     
                        Také nazývaný polomokrý absorbér. Do proudu spalin se k zachycení kyselých plynů přidává alkalický vodný roztok nebo suspenze (např. vápenné mléko). Voda se vypaří a reakční produkty jsou suché. Za účelem snížení spotřeby činidel lze výsledné tuhé látky recirkulovat (viz BAT 28 písm. b)).
                        Tato technika zahrnuje řadu různých konstrukcí, včetně procesů rychlého sušení (flash-dry), které spočívají ve vstřikování vody (k rychlému ochlazení plynu) a činidla do přívodu k filtru.
                     
                  
                        Pračka
                     
                     
                        Používání kapaliny, obvykle vody nebo vodného roztoku/suspenze, pro zachycení znečišťujících látek, zejména kyselých plynů, jakož i jiných rozpustných sloučenin a pevných látek, absorpcí ze spalin.
                        Za účelem adsorpce rtuti a/nebo PCDD/F lze do pračky přidat uhlíkový sorbent (ve formě kalu nebo plastové náplně impregnované uhlíkem).
                        Používají se různé konstrukce praček, např. tryskové čističe, rotační skrubry, Venturiho pračky, rozprašovací skrubry a věžové pračky s výplní.
                     
                  2.3.   Techniky ke snížení emisí do vody
            
            
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                  
                        Adsorpce na aktivním uhlí
                     
                     
                        Odstraňování rozpustných látek (rozpuštěných látek) z odpadní vody jejich přenosem na povrch tuhých, vysoce porézních částic (adsorbentu). Pro adsorpci organických sloučenin a rtuti se obvykle používá aktivní uhlí.
                     
                  
                        Vysrážení
                     
                     
                        Přeměna rozpuštěných znečišťujících látek na nerozpustné sloučeniny přidáním srážedel. Vzniklé tuhé sraženiny jsou následně separovány sedimentací, flotací nebo filtrací. Typickými chemickými látkami používanými pro vysrážení kovů jsou vápno, dolomit, hydroxid sodný, uhličitan sodný, sulfid sodný a organosulfidy. Pro vysrážení síranu nebo fluoridu se používají soli vápníku (kromě vápna).
                     
                  
                        Koagulace a flokulace
                     
                     
                        Koagulace a flokulace se používají k separaci nerozpuštěných tuhých látek z odpadních vod a často následují po sobě. Koagulace se provádí přidáním koagulantů (např. chloridu železitého) s opačným nábojem, než mají nerozpuštěné tuhé látky. Při flokulaci se přidávají polymery, které způsobí, že částice tvaru mikrovloček se při vzájemných kolizích spojují a vytvářejí větší vločky. K separaci vzniklých vloček pak dochází pomocí sedimentace, aerační flotace nebo filtrace.
                     
                  
                        Vyrovnávání
                     
                     
                        Vyrovnávání toků a zatížení znečišťujícími látkami pomocí nádrží nebo jiných technik řízení.
                     
                  
                        Filtrace
                     
                     
                        Separace tuhých částic z odpadní vody při průchodu porézním médiem. Zahrnuje různé druhy technik, např. pískovou filtraci, mikrofiltraci a ultrafiltraci.
                     
                  
                        Flotace
                     
                     
                        Separace tuhých nebo kapalných částic z odpadní vody jejich spojením s drobnými bublinkami plynu, obvykle vzduchu. Plovoucí částice se hromadí na vodní hladině a jsou zachycovány sběrači.
                     
                  
                        Iontová výměna
                     
                     
                        Zadržování iontových znečišťujících látek z odpadních vod a jejich nahrazení přijatelnějšími ionty s využitím ionexových pryskyřic. Znečišťující látky jsou přechodně zadržovány a poté uvolněny do regenerační nebo promývací kapaliny.
                     
                  
                        Neutralizace
                     
                     
                        Úprava pH odpadní vody na neutrální hodnotu (přibližně 7) přidáním chemických látek. Ke zvýšení pH se obvykle používají hydroxid sodný (NaOH) nebo hydroxid vápenatý (Ca(OH)2), zatímco ke snížení pH se obvykle používají kyselina sírová (H2SO4), kyselina chlorovodíková (HCl) nebo oxid uhličitý (CO2). Během neutralizace může dojít k vysrážení některých látek.
                     
                  
                        Oxidace
                     
                     
                        Přeměna znečišťujících látek pomocí chemických oxidačních činidel na obdobné sloučeniny, které jsou méně nebezpečné a/nebo se snadněji odstraňují. U odpadních vod z praček lze k oxidaci siřičitanů (SO3
                           2-) na sírany (SO4
                           2-) využít vzduch.
                     
                  
                        Reverzní osmóza
                     
                     
                        Membránový proces, při kterém rozdíl tlaků mezi prostory oddělenými membránou způsobí proudění vody z roztoku s vyšší koncentrací do roztoku s nižší koncentrací.
                     
                  
                        Sedimentace
                     
                     
                        Separace nerozpuštěných tuhých látek gravitačním usazováním.
                     
                  
                        Stripování
                     
                     
                        Odstraňování stripovatelných znečišťujících látek (např. amoniaku) z odpadních vod pomocí kontaktu s mohutným tokem plynu za účelem jejich převedení do plynné fáze. Znečišťující látky jsou následně zpětně získávány (např. kondenzací) pro další využití nebo odstranění. Účinnost odstraňování lze zlepšit zvýšením teploty nebo snížením tlaku.
                     
                  2.4.   Techniky řízení
            
            
                        Technika
                     
                     
                        Popis
                     
                  
                        Plán regulace emisí pachových látek
                     
                     
                        Plán regulace emisí pachových látek je součástí systému EMS (viz BAT 1) a zahrnuje:
                        
                                    a.
                                 
                                 
                                    protokol monitorování zápachu podle norem EN (např. dynamická olfaktometrie podle EN 13725 ke stanovení koncentrace pachových látek); může být doplněn měřením/odhadem expozice pachovým látkám (např. podle EN 16841-1 nebo EN 16841-2) nebo odhadem vlivu pachových látek,
                                 
                              
                                    b.
                                 
                                 
                                    protokol o reakcích na zjištěné výskyty emisí pachových látek, např. stížnosti,
                                 
                              
                                    c.
                                 
                                 
                                    program předcházení emisím pachových látek a jejich snižování navržený tak, aby byly identifikovány zdroje, popsán podíl jednotlivých zdrojů a provedena opatření k předcházení emisím pachových látek a/nebo jejich snížení.
                                 
                              
                  
                        Plán regulace hluku
                     
                     
                        Plán regulace hluku je součástí systému EMS (viz BAT 1) a zahrnuje:
                        
                                    a.
                                 
                                 
                                    protokol monitorování hluku,
                                 
                              
                                    b.
                                 
                                 
                                    protokol o reakcích na zjištěné výskyty emisí hluku, např. stížnosti,
                                 
                              
                                    c.
                                 
                                 
                                    program snižování emisí hluku navržený tak, aby byly identifikovány zdroje hluku, prováděno měření/prováděny odhady expozice hluku, popsán podíl jednotlivých zdrojů a provedena opatření k předcházení hluku a/nebo jeho snížení.
                                 
                              
                  
                        Havarijní plán
                     
                     
                        Havarijní plán je součástí systému EMS (viz BAT 1) a určuje nebezpečí vyplývající z existence zařízení, jakož i související rizika, a definuje opatření k řešení těchto rizik. Bere v úvahu seznam znečišťujících látek, které jsou nebo by pravděpodobně mohly být přítomny a které by při úniku mohly mít dopad na životní prostředí. Může být vypracován např. s využitím analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) a/nebo analýzy způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA).
                        Havarijní plán obsahuje stanovení a provádění plánu prevence, detekce a kontroly požáru, který je založen na posouzení rizik a zahrnuje použití systémů automatické detekce požáru a varování před požárem a ručních a/nebo automatických protipožárních zásahových a kontrolních systémů. Plán prevence, detekce a kontroly požáru je důležitý zejména pro:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    prostory skladování a předúpravy odpadu,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    prostory vsázky do pece,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    elektrické řídicí systémy,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    látkové filtry,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    pevná adsorpční lože.
                                 
                              Havarijní plán dále zahrnuje, zejména v případě zařízení, která přijímají nebezpečné odpady, programy výcviku zaměstnanců týkající se:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    prevence výbuchu a požáru,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    hašení požáru,
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    znalosti chemických rizik (označování, karcinogenní látky, toxicita, korozivita, požár).
                                 
                              
                  
               (1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
            
               (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7).
            
               (3)  Pro každý parametr, u kterého nejsou 30 minutový odběr vzorku/30 minutové měření a/nebo průměr tří po sobě následujících měření z důvodu omezení souvisejících s odběrem vzorku nebo analytických omezení vhodné, lze použít vhodnější postup měření. U PCDD/F a u PCB s dioxinovým efektem se v případě krátkodobého odebírání vzorků použije jeden interval odběru vzorků v délce 6 až 8 hodin.
            
               (4)  Obecné normy EN pro kontinuální měření jsou EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 a EN 14181. Normy EN pro pravidelná měření jsou uvedeny v tabulce nebo v poznámkách pod čarou.
            
               (5)  U pravidelného monitorování se frekvence monitorování neuplatní v případě, kdy by zařízení bylo provozováno výlučně pro účely měření emisí.
            
               (6)  Jestliže se použije kontinuální monitorování N2O, pak se pro kontinuální měření použijí obecné normy EN.
            
               (7)  Kontinuální měření HF lze nahradit pravidelnými měřeními s minimální frekvencí jednou za šest měsíců, jestliže se prokáže, že úrovně emisí HCl jsou dostatečně stabilní. Pro pravidelné měření HF není norma EN k dispozici.
            
               (8)  U zařízení spalujících odpady s prokázaným nízkým a stabilním obsahem rtuti (např. monotoky odpadu s kontrolovaným složením) lze kontinuální monitorování emisí nahradit dlouhodobým odebíráním vzorků (pro dlouhodobé odebírání vzorků Hg není norma EN k dispozici) nebo pravidelným měřením s minimální frekvencí jednou za šest měsíců. Ve druhém případě je příslušnou normou EN 13211.
            
               (9)  Monitorování se vztahuje pouze na spalování odpadu obsahujícího bromované zpomalovače hoření nebo na zařízení využívající BAT 31 d s kontinuálním vstřikováním bromu.
            
               (10)  Monitorování se nepoužije, jestliže se prokáže, že úrovně emisí jsou dostatečně stabilní.
            
               (11)  Monitorování se nepoužije, jestliže se prokáže, že úrovně emisí PCB s dioxinovým efektem jsou nižší než 0,01 ng WHO-TEQ/Nm3.
            
               (12)  Minimální frekvence monitorování může být jednou za šest měsíců, jestliže se prokáže, že emise jsou dostatečně stabilní.
            
               (13)  Denní 24 hodinové měření směsných vzorků úměrných průtoku lze nahradit denním měřením bodových vzorků.
            
               (14)  Monitoruje se buď ztráta žíháním, nebo celkový organický uhlík.
            
               (15)  Elementární uhlík (stanovený např. podle DIN 19539) se může od naměřeného výsledku měření odečíst.
            
               (16)  Použijí se buď BAT-AEPL pro obsah TOC, nebo BAT-AEPL pro ztrátu žíháním.
            
               (17)  Dolní hranice rozsahu BAT-AEPL lze dosáhnout při použití pecí s fluidním ložem nebo rotačních pecí provozovaných v režimu struskování.
            
               (18)  BAT-AEEL se použijí pouze v případech, kdy je použitelný kotel na využití odpadního tepla.
            
               (19)  BAT-AEEL pro hrubou elektrickou účinnost se použijí pouze na zařízení nebo části zařízení vyrábějící elektřinu pomocí kondenzační turbíny.
            
               (20)  Horní hranice rozsahu BAT-AEEL lze dosáhnout při použití BAT 20 f.
            
               (21)  BAT-AEEL pro hrubou energetickou účinnost se použijí pouze na zařízení nebo části zařízení vyrábějící pouze teplo nebo vyrábějící elektřinu pomocí protitlaké turbíny a teplo z páry vystupující z turbíny.
            
               (22)  Hrubé energetické účinnosti přesahující horní hranici rozsahu BAT-AEEL (i nad 100 %) lze dosáhnout při použití kondenzátoru spalin.
            
               (23)  U spalování čistírenského kalu je účinnost kotle značně závislá na obsahu vody v čistírenském kalu v okamžiku vsázky do pece.
            
               (24)  U stávajících zařízení určených ke spalování nebezpečných odpadů, u kterých nelze použít látkový filtr, je horní hranice rozsahu BAT-AEL 7 mg/Nm3.
            
               (25)  Dolní hranice rozsahu BAT-AEL lze dosáhnout při použití pračky; horní hranici rozsahu lze spojit se vstřikováním suchého sorbentu.
            
               (26)  Dolní hranice rozsahu BAT-AEL lze dosáhnout při použití SCR. Dolní hranice rozsahu BAT-AEL nemusí být dosažitelná při spalování odpadu s vysokým obsahem dusíku (např. zbytků z výroby organických dusíkatých sloučenin).
            
               (27)  Horní hranice rozsahu BAT-AEL je 180 mg/Nm3 v případě, že nelze použít SCR.
            
               (28)  U stávajících zařízení vybavených SNCR bez mokrých technik ke snižování emisí je horní hranice rozsahu BAT-AEL 15 mg/Nm3.
            
               (29)  Použijí se buď BAT-AEL pro PCDD/F, nebo BAT-AEL pro PCDD/F + PCB s dioxinovým efektem.
            
               (30)  BAT-AEL se nepoužijí, jestliže se prokáže, že úrovně emisí jsou dostatečně stabilní.
            
               (31)  Použijí se buď BAT-AEL pro denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků, nebo BAT-AEL pro dlouhodobý interval odběru vzorků. BAT-AEL pro dlouhodobý interval odběru vzorků lze použít u zařízení spalujících odpad s prokázaným nízkým a stabilním obsahem rtuti (např. monotoky odpadu s kontrolovaným složením).
            
               (32)  Dolní hranice rozsahu BAT-AEL lze dosáhnout v následujících případech:
            
                        —
                     
                     
                        spalování odpadů s prokázaným nízkým a stabilním obsahem rtuti (např. monotoky odpadu s kontrolovaným složením) nebo
                     
                  
                        —
                     
                     
                        použití specifických technik k předcházení nebo snížení výskytu špiček emisí rtuti při spalování odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný.
                     
                  Horní hranice rozsahu BAT-AEL mohou být spojeny se vstřikováním suchého sorbentu.
            
               (33)  Popisy technik jsou uvedeny v oddíle 2.3.
            
               (34)  Období pro stanovení průměru jsou definována v části Obecné úvahy.
            
               (35)  Období pro stanovení průměru jsou definována v části Obecné úvahy.
            
               (36)  BAT-AEL nemusí být použitelné v případě, že návazná čistírna odpadních vod je navržena a náležitě vybavena ke snižování emisí dotčených znečišťujících látek, pokud výsledkem není vyšší stupeň znečištění životního prostředí.