CELEX: 32021D2054
Language: da
Date: 2021-11-08 00:00:00
Title: Kommissionens afgørelse (EU) 2021/2054 af 8. november 2021 om sektorreferencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse, miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for sektoren for telekommunikations- samt informations- og kommunikationsteknologitjenester (IKT) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 (EØS-relevant tekst)

25.11.2021   
               
               
                  DA
               
               
                  Den Europæiske Unions Tidende
               
               
                  L 420/87
               
            
         KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2021/2054
         af 8. november 2021
         om sektorreferencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse, miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for sektoren for telekommunikations- samt informations- og kommunikationsteknologitjenester (IKT) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009
         (EØS-relevant tekst)
         EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
         under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
         under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF (1), særlig artikel 46, stk. 1, og
         ud fra følgende betragtninger:
         
                     (1)
                  
                  
                     Ved forordning (EF) nr. 1221/2009 pålægges Kommissionen at udarbejde sektorreferencedokumenter for bestemte erhvervssektorer. Dokumenterne skal indeholde bedste praksis for miljøledelse, miljøpræstationsindikatorer og, hvis det er relevant, benchmarks for højeste kvalitet og klassificeringsordninger, der kan bestemme miljøpræstationsniveauet. Organisationer, der er registreret eller forbereder sig på registrering i ordningen for miljøledelse og miljørevision, som er fastlagt ved forordning (EF) nr. 1221/2009, har pligt til at tage hensyn til sektorreferencedokumenterne ved udviklingen af deres miljøledelsessystem, og når de vurderer egne miljøpræstationer i miljøredegørelsen eller den ajourførte miljøredegørelse, som udarbejdes i overensstemmelse med bilag IV til nævnte forordning.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Ved forordning (EF) nr. 1221/2009 blev Kommissionen pålagt at opstille en arbejdsplan, der skulle indeholde en vejledende liste over de sektorer, som skulle prioriteres i forbindelse med vedtagelsen af sektorreferencedokumenter og tværsektorielle referencedokumenter. Kommissionen udpegede i den nævnte arbejdsplan (2) sektoren for telekommunikations- samt informations- og kommunikationsteknologitjenester (IKT) som en prioriteret sektor.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Sektorreferencedokumentet for sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester bør udpege bedste praksis for miljøledelse for alle udbydere af telekommunikations- og IKT-tjenester, herunder telekommunikationsoperatører, IKT-konsulentfirmaer, databehandlings- og hostingvirksomheder, softwareudviklere og -udgivere, radio- og TV-selskaber og installatører af IKT-udstyr og -anlægsområder. Der bør også fastsættes specifikke miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for en bestemt bedste praksis for miljøledelse, når dette er muligt og giver mening.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Ved anvendelse af bedste praksis for miljøledelse denne sektor (3) bør der opstilles konkrete tiltag for at forbedre den overordnede miljøledelse for virksomheder i sektoren på fire hovedområder. Disse hovedområder, som vurderes bedst at kunne støtte den indsats, der ydes af alle udbydere af telekommunikations- og IKT-tjenester, er tværgående spørgsmål, datacentre, elektroniske kommunikationsnet og forbedring af energi- og miljøpræstationerne i andre sektorer.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     For at give organisationer i sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester, miljøverifikatorer, nationale myndigheder, akkrediterings- og licensudstedelsesorganer og andre operatører tilstrækkelig tid til at forberede indførelsen af sektorreferencedokumentet for sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester, bør datoen for anvendelse af denne afgørelse udskydes.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Ved udarbejdelsen af sektorreferencedokumentet har Kommissionen hørt medlemsstaterne og andre interesseparter i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1221/2009.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 49 i forordning (EF) nr. 1221/2009 —
                  
               VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
         
            Artikel 1
            Sektorreferencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse, sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for sektoren for telekommunikations- samt informations- og kommunikationsteknologitjenester (IKT) er fastsat i bilaget.
         
         
            Artikel 2
            Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
            Den anvendes fra den 25. marts 2022.
         
         
            Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2021.
            
               
                  På Kommissionens vegne
               
               Ursula VON DER LEYEN
               
                  Formand
               
            
         
         
            (1)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1.
         
            (2)  Meddelelse fra Kommissionen — om udarbejdelse af en arbejdsplan med en vejledende liste over sektorer, som der skal vedtages sektorreferencedokumenter og tværsektorielle referencedokumenter for i henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (EUT C 358 af 8.12.2011, s. 2).
         
            (3)  Canfora P., Gaudillat P., Antonopoulos I., Dri M., Best Environmental Management Practice in the Telecommunications and ICT Services sector, EUR 30365 EN, Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-21574-5, doi:10.2760/354984, JRC121781; https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121781.
      
      
         
            BILAG
            
               Indhold
            
            
                        1.
                     
                     INDLEDNING
                     90
                  
                        2.
                     
                     ANVENDELSESOMRÅDE
                     92
                  
                        3.
                     
                     BEDSTE PRAKSIS FOR MILJØLEDELSE, SEKTORSPECIFIKKE MILJØPRÆSTATIONSINDIKATORER OG BENCHMARKS FOR HØJESTE KVALITET FOR SEKTOREN FOR TELEKOMMUNIKATIONS- OG IKT-TJENESTER
                     96
                  
                        3.1.
                     
                     BEMP — Tværgående spørgsmål
                     96
                  
                        3.1.1.
                     
                     Optimal udnyttelse af et miljøledelsessystem
                     96
                  
                        3.1.2.
                     
                     Indkøb af bæredygtige IKT-produkter og -tjenester
                     97
                  
                        3.1.3.
                     
                     Optimering af slutbrugerudstyrets energiforbrug
                     98
                  
                        3.1.4.
                     
                     Brug af vedvarende energi og kulstoffattig energi
                     99
                  
                        3.1.5.
                     
                     IKT-udstyrs ressourceeffektivitet gennem affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse
                     99
                  
                        3.1.6.
                     
                     Minimering af efterspørgslen efter datatrafik gennem grøn software
                     100
                  
                        3.2.
                     
                     BEMP for datacentre
                     101
                  
                        3.2.1.
                     
                     Implementering af et energistyringssystem for datacentret (herunder måling, overvågning og forvaltning af IKT og andet udstyr)
                     101
                  
                        3.2.2.
                     
                     Fastlæggelse og implementering af en dataforvaltnings- og lagringspolitik
                     102
                  
                        3.2.3.
                     
                     Forbedring af luftstrømsregulering og design
                     103
                  
                        3.2.4.
                     
                     Forbedring af kølereguleringen
                     103
                  
                        3.2.5.
                     
                     Kontrol og justering af temperatur- og fugtighedsindstillinger
                     104
                  
                        3.2.6.
                     
                     BEMP vedrørende valg og indførelse af nyt udstyr i datacentre
                     105
                  
                        3.2.6.1.
                     
                     Udvælgelse og anvendelse af miljøvenligt udstyr til datacentre
                     105
                  
                        3.2.7.
                     
                     BEMP vedrørende nyopførelse eller renovering af datacentre
                     106
                  
                        3.2.7.1.
                     
                     Planlægning af nye datacentre
                     106
                  
                        3.2.7.2.
                     
                     Genanvendelse af spildvarme fra datacentre
                     106
                  
                        3.2.7.3.
                     
                     Datacenterbygningens udformning og fysiske indretning
                     107
                  
                        3.2.7.4.
                     
                     Valg af det nye datacenters geografiske placering
                     107
                  
                        3.2.7.5.
                     
                     Brug af alternative vandkilder
                     108
                  
                        3.3.
                     
                     BEMP for elektroniske kommunikationsnet
                     109
                  
                        3.3.1.
                     
                     Forbedring af energistyringen af eksisterende net
                     109
                  
                        3.3.2.
                     
                     Forbedring af risikostyring for elektromagnetiske felter gennem datavurdering og -gennemsigtighed
                     110
                  
                        3.3.3.
                     
                     Valg og indførelse af mere energieffektivt udstyr i elektroniske kommunikationsnet
                     111
                  
                        3.3.4.
                     
                     Installation og opgradering af telekommunikationsnet
                     112
                  
                        3.3.5.
                     
                     Reduktion af miljøvirkningen ved etablering eller renovering af telekommunikationsnet
                     113
                  
                        3.4.
                     
                     Forbedring af energi- og miljøpræstationerne i andre sektorer (»miljøforbedring gennem IKT«)
                     114
                  
                        3.4.1.
                     
                     Miljøforbedring gennem IKT
                     114
                  
                        4.
                     
                     ANBEFALEDE SEKTORSPECIFIKKE CENTRALE MILJØPRÆSTATIONSINDIKATORER
                     115
                  1.   INDLEDNING
            
            Dette sektorreferencedokument (i det følgende benævnt »SRD«) bygger på en detaljeret videnskabelig og politisk rapport (1) (»Best Practice Report«), der er udarbejdet af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC).
            
               Relevant retsgrundlag
            
            Fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) blev indført i 1993 med henblik på organisationers frivillige deltagelse, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93 (2). Der er efterfølgende foretaget to større ændringer af EMAS ved:
            
                         
                     
                     
                        Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 (3)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009.
                     
                  Et vigtigt nyt element i den seneste revision, som trådte i kraft den 11. januar 2010, er artikel 46 om udarbejdelse af SRD'er. SRD'erne skal indeholde bedste praksis for miljøledelse (i det følgende benævnt »BEMP«), miljøpræstationsindikatorer for bestemte sektorer og, hvis det er relevant, benchmarks for højeste kvalitet og klassificeringsordninger, der kan bestemme præstationsniveauet.
            
               Hvordan dette dokument skal forstås og bruges
            
            Ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) er en ordning, som organisationer frivilligt kan deltage i og derved forpligte sig til at gennemføre løbende miljøforbedringer. Inden for disse rammer giver nærværende SRD sektorspecifik vejledning til sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester og anfører en række muligheder for forbedring samt bedste praksis.
            Dokumentet er udarbejdet af Europa-Kommissionen med bidrag fra interesseparter. En teknisk arbejdsgruppe sammensat af eksperter og interesseparter fra sektoren og under JRC's ledelse har drøftet og er til sidst blevet enige om bedste praksis for miljøledelse, sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet som beskrevet i dette dokument. Navnlig disse benchmarks blev anset for at være repræsentative for det miljøpræstationsniveau, der kan opnås af de organisationer i sektoren, der klarer sig bedst.
            Formålet med SRD'et er at hjælpe og støtte alle organisationer, der ønsker at forbedre deres miljøpræstation, ved at tilvejebringe idéer og inspiration samt yde praktisk og teknisk vejledning.
            SRD'et er først og fremmest rettet til organisationer, der allerede er registreret under EMAS, dernæst til organisationer, der overvejer at blive registreret under EMAS i fremtiden, og til sidst til alle organisationer, der ønsker at lære mere om bedste praksis for miljøledelse med henblik på at forbedre deres miljøpræstationer. Formålet med dette dokument er derfor at hjælpe alle organisationer og aktører i sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester med at fokusere på relevante miljøforhold, både direkte og indirekte, og tilvejebringe oplysninger om bedste praksis for miljøledelse, hensigtsmæssige sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer til måling af deres miljøpræstation og benchmarks for højeste kvalitet.
            
               Hvordan EMAS-registrerede organisationer bør tage hensyn til SRD'er:
            
            I henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009 skal EMAS-registrerede organisationer tage hensyn til SRD'er på to forskellige niveauer:
            
                        1.
                     
                     
                        Når de udvikler og indfører deres miljøledelsessystem på grundlag af en miljøkortlægning (artikel 4, stk. 1, litra b)):
                        
                        Organisationerne bør anvende relevante elementer af SRD'et, når de definerer og kortlægger deres miljømål og -målsætninger i overensstemmelse med de relevante miljøforhold, der er udpeget i miljøkortlægningen og -politikken, og når de træffer beslutning om de foranstaltninger, der skal gennemføres for at forbedre deres miljøpræstationer.
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Når de udarbejder miljøredegørelsen (artikel 4, stk. 1, litra d)), og artikel 4, stk. 4):
                        
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Organisationerne bør tage højde for de relevante sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer (4) i SRD'et, når de vælger de indikatorer, der skal anvendes til at rapportere om deres miljøpræstationer.
                                    Når de vælger indikatorer til rapportering, bør de tage hensyn til de foreslåede indikatorer i det tilsvarende SRD og disses relevans med hensyn til de væsentlige miljøforhold, som organisationen har udpeget i sin miljøkortlægning. Der bør kun tages hensyn til de indikatorer, som er relevante for de miljøforhold, der i miljøkortlægningen vurderes at være de væsentligste.
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    I forbindelse med rapporteringen om deres miljøpræstationer og de øvrige faktorer vedrørende miljøpræstationer bør organisationerne i miljøredegørelsen nævne, hvordan der er taget hensyn til relevant bedste praksis for miljøledelse og, hvor det er relevant, benchmarks for højeste kvalitet.
                                    De bør beskrive, hvordan relevant bedste praksis for miljøledelse og benchmarks for højeste kvalitet (som giver en indikation af det miljøpræstationsniveau, som de bedste deltagere opnår) er blevet anvendt til at udpege foranstaltninger og aktiviteter og eventuelt foretage prioriteringer vedrørende (yderligere) forbedring af deres miljøpræstation. Det er imidlertid ikke obligatorisk at indføre bedste praksis for miljøledelse eller nå de fastsatte benchmarks for højeste kvalitet, eftersom det på grund af den frivillige karakter, som EMAS har, er op til organisationerne selv at vurdere, om de fastsatte benchmarks er realistiske, og om bedste praksis med hensyn til omkostninger og fordele kan gennemføres.
                                    På samme måde som for miljøpræstationsindikatorerne bør relevansen og tilgængeligheden af bedste praksis for miljøledelse og benchmarks for højeste kvalitet vurderes af organisationen i overensstemmelse med de væsentlige miljøforhold, som organisationen har udpeget i sin miljøkortlægning, samt tekniske og økonomiske forhold.
                                 
                              
                  Elementer af SRD'er (indikatorer, BEMP eller benchmarks for højeste kvalitet), der ikke anses for at være relevante med hensyn til de væsentlige miljøforhold, som organisationen har udpeget i sin miljøkortlægning, bør ikke rapporteres eller beskrives i miljøredegørelsen.
            EMAS-deltagelse er en løbende proces. Hver gang en organisation planlægger at forbedre sin miljøpræstation (og evaluerer sin miljøpræstation), skal den tage højde for, hvad der står i SRD'et om bestemte emner, for at få inspiration til, hvilke områder der i næste omgang kan tages op i henhold til en trinvis fremgangsmåde.
            EMAS-miljøverifikatorer kontrollerer, om og hvordan organisationen har taget højde for SRD'et ved udarbejdelsen af miljøredegørelsen (artikel 18, stk. 5, litra d), i forordning (EF) nr. 1221/2009).
            Akkrediterede miljøverifikatorer får i forbindelse med deres arbejde brug for, at organisationen dokumenterer, hvordan de relevante elementer af SRD'et er blevet udvalgt i lyset af miljøkortlægningen, og hvordan der er taget højde for dem. De skal ikke kontrollere, at de beskrevne benchmarks for højeste kvalitet er nået, men verificere dokumentationen for, hvordan SRD'et er blevet anvendt som rettesnor til at udpege indikatorer og relevante frivillige foranstaltninger, som organisationen kan gennemføre for at forbedre sin miljøpræstation.
            I lyset af den frivillige karakter af EMAS og SRD'erne bør organisationerne ikke pålægges en uforholdsmæssig stor byrde, hvad angår fremlæggelse af denne dokumentation. Verifikatorerne skal navnlig ikke stille krav om en individuel begrundelse for de enkelte bedste praksisser, sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet, som nævnes i SRD'et, og som organisationen ikke anser for at være relevante i lyset af sin miljøkortlægning. Ikke desto mindre kan de foreslå relevante yderligere elementer, som organisationen kan tage højde for i fremtiden med henblik på yderligere dokumentation for organisationens engagement i den løbende forbedring af sine miljøpræstationer.
            
               Sektorreferencedokumentets opbygning
            
            Dokumentet er opdelt i fire kapitler. Kapitel 1 indeholder en introduktion til retsgrundlaget for EMAS og beskriver, hvordan dette dokument bør anvendes, mens anvendelsesområdet for nærværende SRD fastlægges i kapitel 2. Kapitel 3 beskriver kort de forskellige former for bedste praksis for miljøledelse (BEMP) (5) og indeholder også oplysninger om deres anvendelighed. Hvis der kan fastsættes bestemte miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for en bestemt BEMP, angives disse også. Det var imidlertid ikke muligt at fastsætte benchmarks for højeste kvalitet for alle BEMP, enten fordi der ikke var tilstrækkelige data til rådighed, eller fordi de specifikke betingelser for hver virksomhed og/eller hvert anlægsområde (miljø- og klimaforhold for datacentre, tilgængelighed af eksterne basisstationer osv.) varierer i en sådan grad, at et benchmark for højeste kvalitet ikke ville give nogen mening. Selv når der fastsættes benchmarks for højeste kvalitet, skal disse ikke opfattes som mål, som alle virksomheder skal nå, eller parametre til sammenligning af miljøpræstationerne på tværs af virksomheder i sektoren, men snarere som et holdepunkt for, hvad der er muligt med henblik på at hjælpe de enkelte virksomheder med at vurdere de fremskridt, de har gjort, og motivere dem til at foretage yderligere forbedringer. Endelig indeholder kapitel 4 en omfattende tabel med et udvalg af de mest relevante miljøpræstationsindikatorer og tilhørende forklaringer samt de tilknyttede benchmarks for højeste kvalitet.
            2.   ANVENDELSESOMRÅDE
            
            Dette sektorreferencedokument omhandler miljøpræstationer i sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester (6). Den bedste praksis for miljøledelse (BEMP), der er beskrevet i dette dokument, blev udpeget som bedste praksis, der kan støtte den indsats, der ydes af alle udbydere af telekommunikations- og IKT-tjenester, dvs. telekommunikationsoperatører, IKT-konsulentfirmaer, databehandlings- og hostingvirksomheder, softwareudviklere og -udgivere, radio- og TV-selskaber og installatører af IKT-udstyr og -anlægsområder osv. Store organisationer, der lagrer og behandler store mængder data om deres kunder, forsyningskæde og/eller produkter (f.eks. offentlige forvaltninger, hospitaler, universiteter og banker), kan også finde flere BEMP, der er relevante for deres aktiviteter.
            De virksomheder og organisationer i sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester, som er omfattet af denne rapport, er anført nedenfor:
            
                         
                     
                     
                        Kun visse underkategorier af udgivervirksomhed (NACE-kode 58):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    58.21 Udgivelse af computerspil
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    58.29 Anden udgivelse af software
                                 
                              
                  
                         
                     
                     
                        Alle underkategorier af telekommunikation (NACE-kode 61):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    61.1 Fastnetbaseret telekommunikation
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    61.2 Trådløs telekommunikation
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    61.3 Satellitbaseret telekommunikation
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    61.9 Anden telekommunikation
                                 
                              
                  
                         
                     
                     
                        Alle underkategorier af computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter (NACE-kode 62):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    62.01 Computerprogrammering
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    62.02 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    62.03 Facility management
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    62.09 Anden itservicevirksomhed
                                 
                              
                  
                         
                     
                     
                        Kun visse underkategorier af informationstjenester (NACE-kode 63):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    63.11 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    63.12 Webportaler
                                 
                              
                  Ud over denne centrale målgruppe kan andre typer organisationer, der er klassificeret under NACE-koderne, men som ikke tilhører ovennævnte NACE-hovedafdelinger, også finde flere BEMP, der er relevante for dem, som følge af den øgede digitalisering:
            
                        —
                     
                     
                        Udgivelse af bøger, tidsskrifter og anden udgivervirksomhed (NACE-kode 58.1) via internettet
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Produktion af film, video- og TV-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser (NACE-kode 59)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Radio- og TV-virksomhed (NACE-kode 60) via internettet
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Pressebureauer (NACE-kode 63.91)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Andre informationstjenester i.a.n. (NACE-kode 63.99)
                     
                  Andre organisationer, der er klassificeret under andre NACE-hovedafdelinger, og som forvalter eller driver store datalagrings-, databehandlings- og/eller telekommunikationsinfrastrukturer som en afgørende del af deres aktiviteter, kan også finde flere BEMP, der er relevante for dem. Eksempler herpå er organisationer, der tilhører:
            
                        —
                     
                     
                        Reproduktion af software (NACE-kode 18.20)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Call centres virksomhed (NACE-kode 82.20)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning (NACE-kode 71.1)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Teknisk afprøvning og analyse (NACE-kode 71.20)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (NACE-kode 72.1)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed (NACE-kode 91.0) Det samme gælder store organisationer, der lagrer og behandler store mængder data om deres kunder, forsyningskæde og/eller produkter, f.eks. offentlige forvaltninger, hospitaler, universiteter, banker, producenter, detailhandlere og andre servicevirksomheder.
                     
                  Sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester som omhandlet i denne rapport dækker kun en specifik del af værdikæden for sådanne tjenester og tilhørende udstyr. Denne afgrænsning har til formål at undgå overlapning med andre rapporter om bedste praksis:
            
                        —
                     
                     
                        IKT-fremstillingsindustrien (NACE-kode 26.1, 26.2, 26.3 og 26.8), IKT-handelssektoren (NACE-kode 46.5), Installation af mainframe og lignende computere (NACE-kode 33.20) og genanvendelse, genbrug og reparation af IKT-udstyr (NACE-kode 95.1) er omfattet af rapporten om bedste praksis for fremstillingssektoren for elektrisk og elektronisk udstyr (7)
                        
                     
                  
                        —
                     
                     
                        IKT-detailhandelen (NACE-kode 47.1 og 47.4) vurderes at være omfattet af rapporten om bedste praksis for detailhandelssektoren (8).
                     
                  Dette dokument omhandler de centrale forretningsaktiviteter, der udføres af organisationer i sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester. Ud over direkte forvaltning af IKT-aktiver anses centrale forretningsaktiviteter at omfatte forholdet til centrale interesseparter, dog kun praksis, som udbydere af telekommunikations- og IKT-tjenester selv kan implementere (f.eks. fastlæggelse af miljøkriterier i forbindelse med indkøb af IKT-udstyr, formidling af oplysninger til kunderne om det leverede udstyrs energiforbrug).
            Administrationen af kontorer og almindelig virksomhedstransport er heller ikke omfattet, da de er almindelige for alle typer organisationer og ikke er specifikke for organisationer i sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester. Bedste praksis for miljøledelse i forbindelse med mobilitet (forretningsrejser og medarbejderpendling) og bæredygtighedspraksis på kontorer er desuden allerede omhandlet i dokumentet om bedste praksis for miljøledelse i den offentlige forvaltning (9). Der blev ikke udpeget en BEMP, som er specifik for bygninger og transport med tilknytning til sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester, inden for disse områder.
            Fremstilling, detailsalg og genanvendelse af IKT-udstyr er ikke omfattet af denne undersøgelse, da de er omfattet af dokumenterne om BEMP for andre sektorer.
            I denne rapport skelnes der mellem:
            
                        —
                     
                     
                        BEMP, som minimerer organisationers indvirkning på miljøet i sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester, dvs. »miljøforbedring af IKT«
                     
                  
                        —
                     
                     
                        BEMP, som organisationer i sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester kan gennemføre for at minimere miljøvirkningerne inden for andre sektorer end sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester, dvs. »miljøforbedring gennem IKT«.
                     
                  En oversigt over anvendelsesområdet for BEMP for sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester findes i figur 1.
            
               
            
               Figur 1 Oversigt over dokumentets anvendelsesområde
            
            De vigtigste miljøforhold og de dermed forbundne miljøbelastninger for sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester fremgår af tabel 1. Disse miljøforhold blev udpeget som de mest relevante i sektoren og er de aspekter, der er omfattet af dette dokument. De miljøforhold, der skal håndteres af specifikke organisationer, bør dog vurderes individuelt.
            
               Tabel 1
            
            
               De vigtigste miljøforhold og miljøbelastninger for sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester
            
            
                        
                           Tjeneste/aktivitet
                        
                     
                     
                        
                           Vigtigste miljøforhold
                        
                     
                     
                        
                           Vigtigste miljøbelastninger
                        
                     
                  
                        Datacentre
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    IKT-udstyr (server, lagringsenheder osv.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Software (processorer)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    HVAC
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Energiforsyning
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Bygninger
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Energi- og vandforbrug
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og spildevand
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Drivhusgasemissioner fra elproduktion og kølemiddellækager
                                 
                              
                  
                        Slutbrugerudstyr
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    IKT-udstyr (computere, perifere enheder osv.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Software
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Energiforbrug til strømforsyning af hardware
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Drivhusgasemissioner fra elproduktion
                                 
                              
                  
                        Telekommunikationsinfrastruktur og -net
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Bygninger (centrale kontorer, basisstationer osv.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Noder (antenner, satellitter, routere osv.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Forbindelser (kabler, fibre, landledninger osv.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Terminaler (telefoner, computere, modemmer osv.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Software (processorer osv.)
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Elforbrug til netudstyr og kølesystemer
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Brændstofforbrug i forbindelse med transport
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Generering af elektromagnetiske bølger
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Drivhusgasemissioner fra elproduktion
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Ændringer i landskabet og habitater som følge af udvikling af infrastruktur
                                 
                              
                  
                        Radio- og TV-transmissionstjenester
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Bygninger (basisstationer)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Transmittere (antenner, satellitter osv.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Forbindelser (kabler, fibre osv.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Terminaler (radioer, TV-apparater osv.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Software (processor)
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Energiforbrug
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Generering af elektromagnetiske bølger
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Drivhusgasemissioner fra elproduktion
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Ændringer i landskabet og habitater
                                 
                              
                  BEMP i dette referencedokument er klassificeret som vist i tabel 2.
            
               Tabel 2
            
            
               Dokumentets struktur
            
            
                        
                           Afsnit
                        
                     
                     
                        
                           Beskrivelse
                        
                     
                  
                        
                                    3.1.
                                 
                                 
                                    BEMP for de tværgående spørgsmål
                                 
                              
                     
                        I dette afsnit beskrives praksis, der kan gennemføres af alle aktører i sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester (indførelse af et miljøledelsessystem, udbredelse af en grøn indkøbspolitik, forebyggelse og håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, brug af vedvarende energi osv.).
                     
                  
                        
                                    3.2.
                                 
                                 
                                    BEMP for datacentre
                                 
                              
                     
                        Dette sæt BEMP fokuserer på praksis vedrørende datacentre (køle- og luftstrømsregulering, servervirtualisering osv.), som er omhandlet i CENELEC Technical Report CLC/TR 50600-99-1.
                     
                  
                        
                                    3.3.
                                 
                                 
                                    BEMP for elektroniske kommunikationsnet
                                 
                              
                     
                        Dette afsnit omhandler praksis, der har til formål at forbedre forvaltningen af eksisterende kabelnet og trådløse net (med hensyn til energiforbrug og magnetfelter), at installere mere energieffektivt netudstyr og at reducere indvirkningen af etableringen eller renoveringen af netinfrastrukturer.
                     
                  
                        
                                    3.4.
                                 
                                 
                                    BEMP for forbedring af miljøpræstationerne i andre sektorer (»miljøforbedring gennem IKT«)
                                 
                              
                     
                        Dette afsnit omhandler praksis, der viser, hvordan IKT kan reducere miljøvirkningen i andre sektorer baseret på virkelige eksempler fra virksomheder i sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester.
                     
                  3.   BEDSTE PRAKSIS FOR MILJØLEDELSE, SEKTORSPECIFIKKE MILJØPRÆSTATIONSINDIKATORER OG BENCHMARKS FOR HØJESTE KVALITET FOR SEKTOREN FOR TELEKOMMUNIKATIONS- OG IKT-TJENESTER
            
            3.1.   BEMP — Tværgående spørgsmål
            
            Dette afsnit omhandler navnlig tværgående foranstaltninger, der kan finde anvendelse på alle typer organisationer i sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester på forskellige niveauer (datacentre, telekommunikationsnet, slutbrugerudstyr osv.).
            3.1.1.   Optimal udnyttelse af et miljøledelsessystem
            
            IKT-faciliteter har betydelig indvirkning på miljøet som følge af deres energiforbrug, vandforbrug og affaldsproduktion. Det er især vigtigt, at telekommunikations- og IKT-virksomheder overvåger deres miljøvirkninger og indfører et miljøledelsessystem med henblik på systematisk at minimere disse virkninger. Det anses for bedste praksis at:
            definere organisationens IKT-behov og revidere den eksisterende beholdning af IKT-udstyr, -tjenester og -software
            måle, overvåge og forvalte miljøpræstationerne for IKT-udstyr, -infrastrukturer og -faciliteter
            fastsætte mål og handlingsplaner baseret på benchmarking og bedste praksis
            sikre, at fastsatte mål og handlingsplaner indgår i effektive miljøpolitikker, der omfatter hele virksomheden, f.eks. en strategi for energieffektivitet.
            
               Anvendelsesområde
            
            Denne BEMP er bredt anvendelig på alle virksomheder og organisationer i sektoren. De ressourcer og midler, der afsættes til processen, skal tilpasses anlægsområdets eller virksomhedens størrelse og miljøvirkning. For små og mellemstore virksomheder skal den nødvendige indsats vurderes og valideres.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Implementering af et system til forvaltning af aktiver, f.eks. certificeret ISO 55001 (J/N)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af aktiviteter, hvor der er implementeret et avanceret miljøledelsessystem (% af faciliteter/aktiviteter), f.eks. EMAS-verificeret eller ISO 14001-certificeret
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af aktiviteter, hvor energi- og vandforbrug samt affaldshåndtering måles og overvåges
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af personale, som mindst én gang er blevet orienteret om miljømål og har fået uddannelse i relevante miljøledelsesforanstaltninger
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Brug af indikatorer for energieffektivitet (J/N)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Frembragt affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (i kg eller ton) pr. omsætningsenhed (EUR)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Brug af indikatorer for vandeffektivitet (J/N)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Samlede kulstofemissioner (i ton CO2-ækv.) for anvendelsesområde 1 og 2 (10)
                                    
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Samlede kulstofemissioner, der kompenseres for (i ton CO2-ækv.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Kulstofemissioner (i ton CO2-ækv.) for anvendelsesområde 1 og 2 pr. omsætningsenhed (EUR)
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Virksomheden har et globalt og integreret system til forvaltning af aktiver, f.eks. certificeret ISO 55001
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    I 100 % af aktiviteterne er der implementeret et avanceret miljøledelsessystem, f.eks. EMAS-verificeret eller ISO 14001-certificeret
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    I 100 % af aktiviteterne måles og overvåges energi- og vandforbrug samt affaldshåndtering
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Virksomheden har opnået kulstofneutralitet (anvendelsesområde 1 og 2), herunder gennem anvendelse af vedvarende og kulstofkompensation, efter at have gjort alt for at forbedre energieffektiviteten
                                 
                              
                  3.1.2.   Indkøb af bæredygtige IKT-produkter og -tjenester
            
            Udvælgelsen og anvendelsen af IKT-produkter og -tjenester skal baseres på en integreret strategi til håndtering af deres iboende miljøvirkninger, f.eks. deres energiforbrug, og brugen af specifikke materialer såsom sjældne metaller og kemikalier. Det anses for bedste praksis at:
            
                        —
                     
                     
                        vurdere de eksisterende aktiver med hensyn til IKT-udstyr og behovene i forbindelse med forberedelsen af indkøbsproceduren
                     
                  
                        —
                     
                     
                        medtagede krævede specifikke miljøkriterier, der skal opfyldes, i indkaldelsen af tilbud
                     
                  
                        —
                     
                     
                        tilbyde uddannelse og vejledning til slutbrugere, når IKT-løsninger implementeres, så de kan udnytte produkterne og tjenesterne bedst muligt
                     
                  fastsætte energi- og miljøpræstationskriterier for IKT-udstyr, der leveres til kunder, for at hjælpe dem med at mindske deres miljøvirkning.
            
               Anvendelsesområde
            
            Gennemførelse af en politik for indkøb af bæredygtige IKT-tjenester og -produkter skal ske i alle virksomheder, men kræver specifikke kompetencer inden for bæredygtighed. Store organisationer har større muligheder for at påvirke deres leverandører, men SMV'er kan udøve betydelig indflydelse på lokale leverandører.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af produkter eller tjenester, der indkøbes af virksomheden, som overholder specifikke miljøkriterier (f.eks. EU-miljømærket, top class-energimærket, Energy Star, TCO-certificeret osv.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Anvendelse af samlede omkostninger ved ejerskab som kriterium i udbud (J/N)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af udstyr, der indkøbes af virksomheden, som overholder internationalt anerkendt bedste praksis eller krav (f.eks. EU-adfærdskodekser)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af emballage, der indkøbes af virksomheden, som er fremstillet af genanvendte materialer eller tildelt mærket Forest Stewardship Council
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af vægten tildelt miljøkriterier i udbud
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af leverandører, der har indført et miljøledelsessystem eller et energiledelsessystem (f.eks. EMAS-verificeret, ISO 14001-certificeret eller ISO 50001-certificeret)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af de IKT-produkter og -tjenester, som virksomheden leverer til kunder, for hvilke miljøoplysninger er tilgængelige for slutbrugerne
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Alt IKT-udstyr, der købes af virksomheden, er ISO Type I-økomærket (f.eks. EU-miljømærket eller Blue Angel) (hvis tilgængeligt) eller Energy Star, eller EU's kriterier for grønne offentlige indkøb (hvis relevant) anvendes ved indkøbet
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Alt bredbåndsudstyr, der købes af virksomheden, opfylder kriterierne i EU's adfærdskodeks for bredbåndsudstyr
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    100 % af den emballage, der indkøbes af virksomheden, er fremstillet af genanvendte materialer eller er tildelt mærket Forest Stewardship Council
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    10 % af budvægtningen er afsat til miljøpræstationer ved indkøb af IKT-udstyr
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    100 % af de IKT-produkter og -tjenester, som virksomheden leverer til kunder, er forsynet med miljøoplysninger til slutbrugerne
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Anvendelse af samlede omkostninger ved ejerskab som kriterium i udbud
                                 
                              
                  3.1.3.   Optimering af slutbrugerudstyrets energiforbrug
            
            Der er et stort potentiale for at reducere energiforbruget for slutbrugerudstyr, der anvendes på kontorer og faciliteter tilhørende virksomheder i sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester, takket være specifikke energistyringsforanstaltninger. Det anses for bedste praksis at:
            
                         
                     
                     
                        iværksætte tekniske løsninger:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    installere hensigtsmæssige anordninger for så vidt angår energimæssig ydeevne og funktioner afhængigt af brugernes behov
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    konfigurere udstyr korrekt for at minimere unødvendige funktioner og strømforbrug
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    udføre regelmæssige energisyn for at kontrollere konfigurationen af enheder og slukket udstyr
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    udvikle strømstyringsløsninger ved brug af forskellige typer energistyringsmetoder (manuelle, standard eller softwarebaserede) eller ved brug af dedikerede enheder (intelligente strømbånd osv.)
                                 
                              
                  
                         
                     
                     
                        Iværksætte organisatoriske løsninger:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    vurdere den enkelte brugers accept
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    øge brugernes bevidsthed.
                                 
                              
                  
               Anvendelsesområde
            
            Denne BEMP er anvendelig på både store og små virksomheder. SMV'er vil dog opnå flere fordele ved at indføre teknikker, der er baseret på individuel brugerbevidsthed, end ved at indføre automatiseret kontrol, som er mere velegnet til store virksomheder. Implementeringen af strømstyring kræver, at ledelsen forpligter sig til at støtte generelle energisparemål og miljøpræstationer. Det kræver også, at personalet bidrager til strømstyringsforanstaltningerne, og det kræver støtte fra IT- og indkøbsafdelingerne.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Kontorers energiforbrug (kWh) pr. omsætningsenhed eller antal arbejdsstationer eller antal medarbejdere på anlægsområdet (ekskl. HVAC og lys, hvis det er muligt)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af slutbrugeres IKT-udstyr, der er konfigureret til optimal strømstyring ved installationen
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af slutbrugeres IKT-udstyr, der med passende mellemrum kontrolleres for strømstyring (f.eks. årligt, en gang i løbet af produktets levetid osv.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af personale, der mindst én gang er uddannet i energibesparelser
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Alle slutbrugeres IKT-udstyr er konfigureret til optimal strømstyring ved installationen
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Alle slutbrugeres IKT-udstyr er kontrolleret for strømstyring mindst én gang i løbet af deres levetid
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Alle medarbejdere er mindst én gang blevet uddannet i energibesparelser
                                 
                              
                  3.1.4.   Brug af vedvarende energi og kulstoffattig energi
            
            IKT-faciliteter har et stort CO2-fodaftryk som følge af deres intensive energiforbrug. Elproduktion fra vedvarende energikilder som f.eks. biomasse, solenergi, vindmøller og geotermiske kølesystemer reducerer deres CO2-fodaftryk betydeligt. Det er BEMP at:
            
                        —
                     
                     
                        købe grøn elektricitet fra tredjepart
                     
                  
                        —
                     
                     
                        producere egen elektricitet på eller uden for anlægsområdet
                     
                  
                        —
                     
                     
                        lagre elektricitet på anlægsområdet på en effektiv måde.
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            Denne BEMP er bredt anvendelig på alle typer virksomheder i sektoren, herunder SMV'er. Facilitetens geografiske placering og størrelse kan dog have betydning for anvendelsesområdet.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af købt vedvarende elektricitet (med oprindelsesgarantier) af det samlede elforbrug (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af vedvarende elektricitet, der er produceret på anlægsområdet, af det samlede elforbrug (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    REF (faktor for vedvarende energi) ifølge EN 50 600-4-3
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Kulstofanvendelseseffektivitet (CUE) = emissioner fra facilitetens energiforbrug i CO2-ækvivalenter (kg CO2-ækv.)/samlet IKT-energiforbrug (kWh)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Kulstofindhold i den anvendte energi = emissioner fra facilitetens energiforbrug i CO2-ækvivalenter (kg CO2-ækv.)/samlet energiforbrug (kWh)
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    100 % af den anvendte elektricitet er fra vedvarende energikilder (enten købt eller produceret på anlægsområdet)
                                 
                              
                  3.1.5.   IKT-udstyrs ressourceeffektivitet gennem affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse
            
            Ressourceeffektivitet og hensigtsmæssig affaldshåndtering i IKT-sektoren er vigtig på grund af anvendelsen af specifikke materialer, der skal behandles korrekt, når de er udtjente, for at undgå skader på menneskers sundhed og miljøet. Der er også et stort potentiale for at begrænse ressourceudtømning gennem genanvendelse. Der kan indføres specifikke affaldshåndteringsteknikker forbedre affaldshåndteringen i alle faser af affaldshierarkiet i IKT-virksomheder. Det er BEMP at:
            
                        —
                     
                     
                        udvikle en plan for affaldsforebyggelse
                     
                  
                        —
                     
                     
                        fremme miljøvenligt design baseret på livscyklusvurderinger gennem indkøb
                     
                  
                        —
                     
                     
                        forlænge driftslevetiden og begrænse forældelsen af IKT-udstyr
                     
                  
                        —
                     
                     
                        indføre systemer, der gør det muligt at genbruge IKT-udstyr.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        sørge for sporbar indsamling og korrekt sortering af udtjent IKT-udstyr.
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            
                         
                     
                     
                        Denne BEMP er i princippet bredt anvendelig på alle virksomheder i sektoren. I praksis kan mindre virksomheder udlicitere visse opgaver i forbindelse med affaldshåndtering. Ejerskabsmodellen for udstyret har også betydning for mulighederne for ressourceeffektivitet.
                        
                           Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
                        
                        
                                    
                                       Miljøpræstationsindikatorer
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Benchmarks for højeste kvalitet
                                    
                                 
                              
                                    
                                                —
                                             
                                             
                                                Andel af faciliteter eller anlægsområder med et certificeret »nul« affaldshåndteringssystem eller med et certificeret aktivforvaltningssystem (% af faciliteterne/anlægsområderne)
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                Gennemsnitlig levetid for IKT-udstyr beregnet for forskellige produktgrupper (f.eks. servere, routere og slutbrugerudstyr)
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                Andel af IKT-affald fra egne aktiviteter, der genvindes til genbrug eller renovering, eller som sendes til genanvendelse
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                Andel af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr eller IKT-affald, der er tilbagetaget fra kunder, som genvindes til genbrug eller renovering, eller som sendes til genanvendelse
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                Mængde IKT-affald sendt til deponering (t)
                                             
                                          
                                 
                                    
                                                —
                                             
                                             
                                                Alle faciliteter har et certificeret »nul« affaldshåndteringssystem eller et certificeret aktivforvaltningssystem
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                90 % af eget IKT-udstyr genvindes til genbrug eller renovering eller sendes til genanvendelse
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                30 % af IKT-udstyr fra kunder blev taget tilbage og genvundet til genbrug eller renovering eller blev sendt til genanvendelse (for IKT-virksomheder, der leverer udstyr til kunder)
                                             
                                          
                                                —
                                             
                                             
                                                Intet IKT-affald blev sendt til deponering
                                             
                                          
                              
                  3.1.6.   Minimering af efterspørgslen efter datatrafik gennem grøn software
            
            Software forbruger ikke energi direkte, men har stor betydning for energieffektiviteten af den IKT-hardware, som den køres på. En stor del af softwaren tager imidlertid ikke hensyn til energiforbruget, og der findes muligheder for at optimere software, reducere den mængde data, der behandles og overføres, og i sidste ende reducere hardwarens energiforbrug.
            Denne BEMP vedrører praksis, som kan implementeres i forbindelse med udviklingen af ny software eller i forbindelse med optimeringen af eksisterende software, for servere og net, der omfatter både mobilapplikationer (til smartphones og tablets) og computersoftware (til laptop- og desktopcomputere), samt webportaler og webbaserede applikationer. Det er BEMP at:
            
                        —
                     
                     
                        vælge eller udvikle mere energieffektiv software, som minimerer IKT-udstyrets strømforbrug, når det kører
                     
                  
                        —
                     
                     
                        udvikle efterspørgselstilpasset software, der er baseret på en vurdering af slutbrugernes behov, for at undgå overforbrug af energi i brugsfasen og begrænse forældelsen af eksisterende IKT-udstyr
                     
                  
                        —
                     
                     
                        overvåge softwarens energiforbrug med henblik på at vurdere den indkøbte softwares reelle ydeevne eller vurdere muligheden for at forbedre eksisterende softwares energieffektivitet
                     
                  
                        —
                     
                     
                        vurdere de miljømæssige virkninger af software gennem livscyklusvurderinger i udviklingsfasen og præstationsmålinger (CPU, RAM og energiudnyttelse) i brugsfasen
                     
                  
                        —
                     
                     
                        foretage fornyet faktorisering af eksisterende software for at forbedre dens energieffektivitet.
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            Denne BEMP er anvendelig på alle typer virksomheder i denne sektor, uanset om virksomhederne køber eller udvikler deres egne softwareløsninger.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af anlægsområder, hvor der er implementeret bedste praksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende udvikling og udbredelse af nye IT-tjenester
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Mængde af overførte data i forbindelse med softwareanvendelse (bit/websidevisning eller bit/minut brug af mobilapplikation)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af nyerhvervet software, hvor energimæssig ydeevne er blevet anvendt som udvælgelseskriterium ved indkøb (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af nyudviklet software, hvor energimæssig ydeevne er blevet anvendt som udviklingskriterium (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af efterspørgselstilpasset software
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af eksisterende software, hvor der er blevet foretaget fornyet faktorisering, eller som har været genstand for koderevision med henblik på højere energieffektivitet (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af software, for hvilken den energimæssige ydeevne er blevet vurderet eller overvåget (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af software, for hvilken der er foretaget en livscyklusvurdering
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af softwareudviklere (medarbejdere), der er uddannet i energieffektiv software (%).
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Alle datacentre har implementeret bedste praksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende udvikling og udbredelse af nye IT-tjenester
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Alle medarbejdere (softwareudviklere) er uddannet i energieffektiv software
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Der blev gennemført mindst ét projekt til minimering af efterspørgslen efter datatrafik gennem grøn software i løbet af året.
                                 
                              
                  3.2.   BEMP for datacentre
            
            Dette afsnit omhandler praksis, der forbedre datacentrenes miljøpræstationer. Mange af de teknikker, der er beskrevet i dette kapitel, kan også anvendes i centrale telekommunikationskontorer.
            Der er stor forskel mellem datacentrene, og de kan kategoriseres på mange forskellige måder. Følgende karakteristika kan anvendes til at skelne mellem datacentre: datacentrets størrelse (ud fra det fysiske areal, antallet af servere og/eller arbejdskapaciteten), dets geografiske placering operatørens formål eller type (f.eks. virksomhedsdatacenter, samlokalisering (11), fælles hosting eller netoperatørfaciliteter) og datacentrets sikkerhedsniveau (niveau I-IV). Disse karakteristika har alle betydning for anvendelsesområdet for følgende BEMP på forskellige datacentre.
            3.2.1.   Implementering af et energistyringssystem for datacentret (herunder måling, overvågning og forvaltning af IKT og andet udstyr)
            
            Datacentrenes energiforbrug tegner sig for en stor del af deres miljøvirkning. Det er derfor vigtigt, at datacenteroperatørerne har et klart og detaljeret overblik over energiforbruget på de relevante niveauer og systematisk udnytter alle muligheder for at minimere det. Det anses for bedste praksis at:
            
                        —
                     
                     
                        implementere et energistyringssystem (f.eks. ISO 50001 eller via EMAS).
                     
                  
                        —
                     
                     
                        revidere eksisterende udstyr og tjenester for at sikre, at alle områder, som potentielt kan optimeres og konsolideres, udpeges med henblik på at maksimere eventuel uudnyttet kapacitet inden yderligere større investeringer
                     
                  
                        —
                     
                     
                        installere måleudstyr, som kan måle energiforbrug og miljøparametre på forskellige niveauer (på række-, kabinet-, rack- eller IKT-enhedsniveau)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        overvåge og rapportere centrale præstationsindikatorer for udstyrets udnyttelse, energiforbrug og miljøforhold.
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            De generelle bemærkninger om anvendelsesområdet for BEMP for datacentre finder anvendelse. De fleste eksempler på bedste praksis for energistyring er bedre egnede til lokale datacentre, mellemstore datacentre og datacentre i enterpriseklassen.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    KPIDCEM Global KPI for Data Centre ifølge ETSI-standarden
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af faciliteter med et energistyringssystem, der er certificeret i henhold til ISO 50001 eller integreret i EMAS, eller som overholder EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af IKT-, køle- eller eludstyr med specifikt målerudstyr (til at måle anvendelse, energiforbrug, temperatur eller fugtighedsforhold)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af personale, som er blevet orienteret om miljømål eller har fået uddannelse i relevante energistyringsforanstaltninger i løbet af året
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    KPIDCP for eksisterende datacentre er lig med eller lavere end 1,5
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Alle datacentre har et energistyringssystem, der er certificeret i henhold til ISO 50001 eller integreret i EMAS, eller som overholder forventet minimumspraksis i EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1.
                                 
                              
                  3.2.2.   Fastlæggelse og implementering af en dataforvaltnings- og lagringspolitik
            
            Minimering af mængden af data, der lagres på drev, og den databehandlingskapacitet, der kræves for at køre applikationer, databaser og tjenester, er en vigtig foranstaltning for at reducere datacentrenes energiforbrug gennem en reduktion af antallet af hardwareenheder (servere og lagerenheder), der er i drift. Det anses for bedste praksis at:
            
                        —
                     
                     
                        implementere en effektiv dataforvaltnings- og lagringspolitik for at minimere andelen af data, der lagres unødvendigt eller dobbelt, eller som ikke kræver hurtig adgang
                     
                  
                        —
                     
                     
                        udrulle net- og virtualiseringsteknologier for at maksimere brugen af fælles platforme
                     
                  
                        —
                     
                     
                        konsolidere eksisterende tjenester og nedlukke unødvendig hardware (og virtuelle maskiner) for at reducere antallet af stærkt resiliente og pålidelige hardwareenheder (servere, netenheder og lagerenheder), der er i drift.
                     
                  Når disse teknikker anvendes korrekt, kan de sikre en reduktion af den indkøbte hardware, som igen kan medføre væsentlige omkostningsbesparelser.
            
               Anvendelsesområde
            
            Denne BEMP er bredt anvendelig på alle virksomheder og organisationer i sektoren, uanset deres størrelse, sikkerhedsniveau eller formål, men anvendelsen kan dog variere for enterprise- eller samlokaliseringsdatacentre. Selv om virtualisering oftere anvendes i større datacentre, kan denne teknik også anvendes i mindre serverrum.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Energiforbrug (kWh) pr. rack
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Gennemsnitlig udnyttelse af diskplads (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Gennemsnitlig serverudnyttelse (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Gennemsnitlig kabinetudnyttelse (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af servere, der er virtualiseret (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af datacentre, hvor der er implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende dataforvaltning og -lagring samt forvaltning af eksisterende IKT-udstyr og -tjenester
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende dataforvaltning og -lagring samt forvaltning af eksisterende IKT-udstyr og -tjenester
                                 
                              
                  3.2.3.   Forbedring af luftstrømsregulering og design
            
            IT-systemers pålidelighed afhænger af miljøforholdene (temperatur, luftfugtighed, støv osv.), som skal sikres ved passende kontrol af luftkvaliteten inden døre. Luftstrømsreguleringen i datacentre har til formål at undgå recirkulation og blanding af tilført køleluft og varm luft fra udstyret. Det er BEMP at:
            
                        —
                     
                     
                        implementere en konfiguration med varm kanal/kold kanal til IKT-udstyr for at sikre, at kold og varm luft ikke blandes i hardwarens luftstrømsretning
                     
                  
                        —
                     
                     
                        sikre, kanaladskillelse og indeslutning for at undgå recirkulation af luft omkring serverne
                     
                  
                        —
                     
                     
                        opdele IKT-udstyr i overensstemmelse med deres miljøkrav (primært luftfugtighed og temperatur) og etablere passende luftstrømme til separate miljøområder
                     
                  
                        —
                     
                     
                        forbedre gulv- og loftskonstruktionen for at reducere bypass-luftstrømmen, forhindre luftrecirkulation og reducere hindringer forårsaget af kabler eller andre konstruktioner
                     
                  
                        —
                     
                     
                        tilpasse mængden og kvaliteten af den leverede køleluft til IT-udstyrets behov (funktion af produceret varme og miljøkrav) og sørge for en let overforsyning af luft for at minimere recirkulationen af opvarmet luft.
                     
                  Forbedret luftstrømsregulering øger køleudstyrets effektivitet og kapacitet, reducerer brugen af ventilatorer og fugtapparater (og deres energiforbrug) og minimerer produktionen af spildvarme.
            
               Anvendelsesområde
            
            De fleste af disse foranstaltninger kan kun gennemføres af datacenteroperatøren, da de kræver ændringer i driftsforhold, udvikling af facilitetens udformning eller installation af nyt udstyr. De anførte eksempler på bedste praksis kan implementeres i datacentre af enhver størrelse, men stordriftsfordele kan opnås i større datacentre med hurtigere investeringsafkast.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Luftstrømseffektivitet (ventilatoreffekt i kWh/ventilatorens luftstrøm i m3/time)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Return Temperature Index (identifikation af luftrecirkulation)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Luftreguleringsapparatets strømningspræstation (ingen enhed)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Luftreguleringsapparatets termiske præstation (ingen enhed).
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Rack cooling index (forskel mellem den tilladte indgangstemperatur og ASHRAE's anbefalede indgangstemperatur)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af racks, der er installeret med en konfiguration med varm kanal/kold kanal (med indeslutning)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af datacentre, hvor der er implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende luftstrømsregulering og design
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    100 % af alle nye racks installeres med en konfiguration med varm kanal/kold kanal (med indeslutning)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende luftstrømsregulering og design og installation af IKT-udstyr med henblik på at optimere luftstrømsreguleringen.
                                 
                              
                  3.2.4.   Forbedring af kølereguleringen
            
            Køling er nødvendig for at fjerne den varme, der produceres af IKT-udstyr i et datacenter eller netrum, og for at sikre de rette driftsbetingelser, der kræves for, at IKT-udstyret kan fungere pålideligt. Dimensioneringen af det kølesystem, der kræves til et datacenter, afhænger af det miljø, som datacentret er beliggende i, effektiviteten af det IT-udstyr, der anvendes i datacentret, og luftstrømsreguleringens ydeevne. Det er BEMP at:
            
                        —
                     
                     
                        holde kølesystemet i optimal stand i forhold til IT-udstyrets krav, så dets effektivitet bevares
                     
                  
                        —
                     
                     
                        revidere og tilpasse kølesystemets kapacitet ved at nedlukke ubrugt udstyr og tage hensyn til udstyrets specifikke driftskrav
                     
                  
                        —
                     
                     
                        optimere og automatisere kølesystemets output ved at tilslutte CRAC-enheder eller anvende intelligente enheder og multifaktorenheder.
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            Denne BEMP er bredt anvendelig i alle virksomheder i sektoren. Vedligeholdelse af kølesystemet og regelmæssig kontrol af dets kapacitet kan foretages i de fleste datacentre, uanset deres størrelse, sikkerhedsniveau eller formål.
            Automatisering af kølesystemets output kan imidlertid medføre omkostninger til køb af intelligent udstyr og er derfor mere velegnet til store datacentre.
            Det skal bemærkes, at der kan opstå uoverensstemmelser mellem specifik regulering og miljøretningslinjer og en nedsættelse af kølebehovet. I BREEAM og LEED tildeles der f.eks. point for at forbedre datacentres isolering. Forbedret isolering af datacentre vil øge kølebehov, da den varme, der produceres af servere, ikke kan sprede sig.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Effektfaktor (COP): gennemsnitlig kølebelastning (kW)/kølesystemets gennemsnitlige effekt (kW)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af datacentrets samlede energiforbrug til kølesystemet (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Kulstofanvendelseseffektivitet (CUE)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Vandudnyttelseseffektivitet (WUE)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af datacentre, hvor der er implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre (del 5.2, 5.4 og 5.5) eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende kølestyring
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Valg af udstyr med en COP på 7 eller derover for vandkølere og 4 eller derover for kølesystemer med direkte ekspansion (DX)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre (del 5.2, 5.4 og 5.5) eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende kølestyring
                                 
                              
                  3.2.5.   Kontrol og justering af temperatur- og fugtighedsindstillinger
            
            IKT-faciliteter overkøles ofte, og den luftindtagstemperatur, der er indstillet for serveren, kan hæves inden for de anbefalede eller tilladte temperaturintervaller (som anført i fabrikantens specifikationer) for at reducere kølesystemets kølekapacitet og energiforbrug.
            En lignende situation kan generelt observeres for luftfugtighed, og energi- og vandforbruget til fugtapparater kan reduceres ved at tillade et bredere interval af luftfugtighedsniveauer. Det er BEMP at:
            
                        —
                     
                     
                        kontrollere og hæve kølesystemernes indstillede temperaturer, hvis det er praktisk muligt, for at reducere kølebehovet og maksimere anvendelsen af economisere
                     
                  
                        —
                     
                     
                        kontrollere og ændre kølesystemers fugtighedsindstillinger, hvis det er praktisk muligt, for at mindske behovet for fugtapparater.
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            Denne BEMP er bredt anvendelig på alle virksomheder i sektoren. Ændring af temperaturstillinger, justering af mængden og kvaliteten af den leverede køleluft og kontrol luftfugtighedsindstillingerne kan foretages i de fleste datacentre, uanset deres størrelse, sikkerhedsniveau eller formål, i overensstemmelse med serverfabrikantens driftsspecifikationer og de acceptable arbejdsforhold.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Luftstrømseffektivitet (ventilatoreffekt i kWh/ventilatorens luftstrøm i m3/time)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Return Temperature Index (RTI)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af datacentre, hvor der er implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende temperatur- og luftfugtighedsindstillinger
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende temperatur- og luftfugtighedsindstillinger
                                 
                              
                  3.2.6.   BEMP vedrørende valg og indførelse af nyt udstyr i datacentre
            
            Dette afsnit omhandler praksis for forbedring af energieffektiviteten af individuelt udstyr og individuelle IKT-tjenester i datacentre:
            3.2.6.1.   Udvælgelse og anvendelse af miljøvenligt udstyr til datacentre
            
            Udvælgelsen og anvendelsen af IKT-udstyr samt køle- og strømforsyningsudstyr skal baseres på en integreret strategi, der har til formål at minimere deres samlede miljøvirkning (energiforbrug, vandforbrug, indlejret energi og ressourceeffektivitet). Det er BEMP at:
            
                        —
                     
                     
                        implementere en grøn indkøbspolitik, der er specifik for datacenterudstyr, fra forberedelse af proceduren til evalueringen af tilbud
                     
                  
                        —
                     
                     
                        vælge og installere miljøeffektive servere og lagringsenheder, dvs. udstyr med mulighed for strømstyring, udstyr, der er egnet til datacentrets effekttæthed og kølekapacitet, udstyr, der opfylder de forventede miljøbetingelser (temperatur og luftfugtighed), osv.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        vælge miljøeffektivt køleudstyr, dvs. udstyr med en høj COP eller hastighedsregulering, korrekt dimensionerede køleenheder, centraliserede kølesystemer, economisere osv.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        vælge miljøeffektivt eludstyr, dvs. højeffektive UPS'er, modulopbyggede UPS'er osv.
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            Teknikker til grønne indkøb og miljøeffektive servere er bredt anvendelige på alle nye og eksisterende datacentre.
            For kølesystemer er datacentrets beliggenhed en afgørende faktor for gennemførligheden af og ydeevnen for et frikølingssystem. Alternative kølesystemer, f.eks. væskekøling eller friluftkøling, kan lettere implementeres i nye datacentre end i eksisterende centre. For elsystemer varierer de elementer, der skal tages i betragtning i forbindelse med indførelsen af nye og mere effektive UPS-systemer, afhængigt af, om der etableres ny infrastruktur, eller om en eksisterende infrastruktur opgraderes.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Design-PUE (dPUE)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af IKT-produkter eller -tjenester, der indkøbes af virksomheden, som overholder specifikke miljøkriterier (f.eks. EU-miljømærket og Energy Star)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af leverandører, der har indført et miljøledelsessystem eller et energiledelsessystem (f.eks. EMAS-verificeret, ISO 14001-certificeret eller ISO 50001-certificeret)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af faciliteter, hvor der er implementeret bedste praksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende udvælgelse og anvendelse af nyt IT-udstyr/eludstyr/køleudstyr
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Gennemsnitlig energieffektivitet for UPS'er (oplyst af fabrikanterne)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Gennemsnitlig COP for køleudstyr (oplyst af fabrikanterne)
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Alt nyt IKT-udstyr i datacentret er forsynet med et ISO Type I-miljømærke (f.eks. EU-miljømærket, Blue Angel osv.) (hvis tilgængeligt) eller Energy Star
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Alle datacentre har implementeret bedste praksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende udvælgelse og anvendelse af nyt IKT-udstyr/kølesystem/eludstyr/andet datacenterudstyr.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    UPS opfylder kravene i adfærdskodeksen for UPS'er
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Valg af udstyr med en COP på 7 eller derover for vandkølere og 4 eller derover for kølesystemer med direkte ekspansion (DX)
                                 
                              
                  3.2.7.   BEMP vedrørende nyopførelse eller renovering af datacentre
            
            Dette afsnit omhandler praksis for forbedring af energieffektiviteten af nyopførte eller renoverede datacentre.
            3.2.7.1.   Planlægning af nye datacentre
            
            Ved opførelse eller opgradering af et datacenter tilbyder planlægningsfasen de største muligheder for at sikre dets miljøpræstationer. Datacentre er ofte overdimensionerede for at muliggøre fremtidige udvidelser, hvilket skaber energiineffektivitet. I mange tilfælde kan bygningen forhindre, at et datacenter opgraderes til nyt og mere energieffektivt udstyr. Det er BEMP at:
            
                        —
                     
                     
                        afpasse den fysiske infrastrukturs modstandsdygtighed og tilgængeligheden af tjenester efter driftskravene
                     
                  
                        —
                     
                     
                        opføre et modulopbygget datacenter for at undgå overdimensionering og maksimere infrastrukturens effektivitet under delvise og variable belastningsforhold.
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            Denne BEMP er bredt anvendelig på alle virksomheder i sektoren, men er mest relevant for lokale datacentre, mellemstore datacentre og datacentre i enterpriseklassen. Modulopbygget opførelse af et datacenter er særligt relevant for store datacentre.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Datacentrets energiforbrug pr. etageareal (kWh/m2)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Design-PUE (dPUE)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af anlægsområder, hvor der er implementeret bedste praksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende udnyttelse, forvaltning og planlægning af nyopførelse eller renovering af datacentre
                                 
                              
                     
                        Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende udnyttelse, forvaltning og planlægning af nyopførelse eller renovering af datacentre
                     
                  3.2.7.2.   Genanvendelse af spildvarme fra datacentre
            
            Som alt andet elektrisk udstyr kræver IT-udstyr strømforsyning og producerer spildvarme under driften. Datacentre producerer store mængder spildvarme, som kan genbruges til opvarmning. Det er BEMP at:
            
                        —
                     
                     
                        genbruge den spildvarme, der produceres i nogle af datacentrets lokaler, til at opvarme industri- eller kontorlokaler (herunder andre dele af datacentret).
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            Denne BEMP er bredt anvendelig på ethvert datacenter uanset størrelse, kategori eller formål.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    ERF (energigenbrugsfaktor)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    ERE (energigenbrugseffektivitet)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af anlægsområder, hvor der er implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende genbrug af spildvarme fra datacentre
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende genbrug af spildvarme fra datacentre
                                 
                              
                  3.2.7.3.   Datacenterbygningens udformning og fysiske indretning
            
            Datacentrets fysiske indretning har stor betydning for effektiviteten af dets kølesystem, da kølede områder (hvor racks er placeret) f.eks. kan være placeret unødigt tæt på interne varmekilder (f.eks. mekanisk eller elektrisk udstyr) eller i områder, der opvarmes af eksterne kilder (f.eks. solstråling). Det er BEMP at:
            
                        —
                     
                     
                        minimere den direkte solopvarmning af datacentrets kølede områder for at minimere kølebehovet
                     
                  
                        —
                     
                     
                        placere køleudstyr i hensigtsmæssige områder af datacentret, f.eks. i områder med fri luftcirkulation, områder med tilstrækkelig plads til at optimere køleevnen, områder uden hindringer og områder uden udstyr, der genererer varme.
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            Denne BEMP er mest relevant ved opførelsen af nye datacentre i enterpriseklassen, da den har til formål at fastsætte rammerne for og strukturen af et nyopført datacenter og kan være bekostelig at gennemføre.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af anlægsområder, hvor der er implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende datacenterbygningens fysiske indretning
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende datacenterbygningens fysiske indretning
                                 
                              
                  3.2.7.4.   Valg af det nye datacenters geografiske placering
            
            Datacentrets geografiske placering har stor betydning for dets fremtidige CO2-fodaftryk og miljøvirkning. Det anses for bedste praksis at:
            
                        —
                     
                     
                        prioritere industriområder frem for naturområder
                     
                  
                        —
                     
                     
                        vælge en geografisk placering, hvor miljøforholdene forbedrer side-economiseres ydeevne, og hvor der er mulighed for at installere udstyr til produktion af vedvarende energi eller begrænse trusler og naturkatastrofer
                     
                  
                        —
                     
                     
                        placere datacentret tæt på energi-, køle- og varmekilder med henblik på at minimere energitabet som følge af energitransport og skabe mulighed for at nedbringe kulstofemissioner (forbrug af vedvarende energi, spildvarme eller frikøling)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        minimere bygningens indvirkning på miljøet (støj, æstetiske virkninger, behov for telekommunikationsnet og andre infrastrukturer osv.).
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            Denne BEMP er bredt anvendelig på alle typer virksomheder i sektoren, herunder SMV'er, men er mest relevant for mellemstore datacentre og datacentre i enterpriseklassen.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af nye faciliteter med frikølingslæsninger (economisere på luftsiden, geotermisk køling osv.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af nye faciliteter med produktion af vedvarende energi på anlægsområdet (solcellepaneler, vindmølle osv.)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af nye faciliteter med varmegenbrugssystem
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af anlægsområder, hvor der er implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende datacentrets geografiske placering
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende datacentrets geografiske placering
                                 
                              
                  3.2.7.5.   Brug af alternative vandkilder
            
            Vand anvendes til to formål i datacentre: køling og befugtning, som er tæt forbundet. Navnlig fordampningskøleanlæg kræver en betydelig mængde vand. Det er BEMP at:
            
                        —
                     
                     
                        overvåge vandforbruget fra alle kilder i alle datacenterområder
                     
                  
                        —
                     
                     
                        begrænse indvirkningen på drikkevandsressourcerne ved at bruge ikke-drikkevandskilder (regnvand, spildevand osv.).
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            Denne BEMP er relevant for store datacentre i enterpriseklassen. Valget af kølesystemløsning afhænger af datacenterets størrelse, som er tæt forbundet med virksomhedens aktivitet og størrelse.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af vand, der forbruges på datacentret, efter kilde, f.eks. ledningsvand, regnvand eller andre vandkilder
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Datacentrets vandforbrug pr. etageareal (forbrugt m3/datacentrets areal m2)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Vandudnyttelseseffektivitet (WUE)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af anlægsområder, hvor der er implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende vandkilder
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende vandkilder
                                 
                              
                  3.3.   BEMP for elektroniske kommunikationsnet
            
            Dette afsnit omhandler praksis vedrørende netkonfigurationen af de forskellige elementer, der udgør elektronisk kommunikationsinfrastruktur og -net (12).
            3.3.1.   Forbedring af energistyringen af eksisterende net
            
            Som følge af forskelle i slutbrugernes efterspørgsel varierer trafikbelastningen på elektroniske kommunikationsnet betydeligt over tid og rum. Moderne telekommunikationsudstyrs energiforbrug er størst, når udstyret kører ved maksimal trafikbelastning, men det falder ikke meget, når udstyret er underudnyttet. En stor del af det daglige energiforbrug bruges derfor til at levere fuld systemkapacitet, selv om den faktiske trafikefterspørgsel er meget lavere. Det er BEMP at:
            
                        —
                     
                     
                        måle netelementernes energiforbrug ved hjælp af intelligente energimålere og automatiske analyser
                     
                  
                        —
                     
                     
                        bruge intelligente standbyfunktioner til at implementere netenergistyring og sætte så mange enheder som muligt i lavforbrugstilstand, når trafikbelastningen er lav, for at tilpasse nettets samlede kapacitet til efterspørgslen
                     
                  
                        —
                     
                     
                        bruge muligheder for dynamisk skalering af elforbruget for at tilpasse netudstyrets driftstilstand til perioder med lav eller moderat trafik
                     
                  
                        —
                     
                     
                        udnytte dynamisk planlægning af transmissioner for bedre at styre datatrafikken og kontrollere mængden og timingen af datapakketransmission
                     
                  
                        —
                     
                     
                        levere energioptimerede tjenester for at mindske trafikefterspørgslen ved spidsbelastning og nettets samlede kapacitet.
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            Anvendelsesområdet for de forskellige foranstaltninger under denne BEMP fremgår af tabel 3.
            
               Tabel 3
            
            
               Anvendelsesområde for bedste praksis for forbedring af eksisterende elektroniske kommunikationsnet
            
            
                        
                           Teknik
                        
                     
                     
                        
                           Netsegment
                        
                     
                     
                        
                           Netteknologi
                        
                     
                     
                        
                           Slutbrugeres behov
                        
                     
                     
                        
                           Aktør
                        
                     
                  
                        
                           Måle energiforbruget
                        
                     
                     
                        Fra hovednet til accessnet
                     
                     
                        Alle typer teknologi
                     
                     
                        Alle typer slutbrugere
                     
                     
                        Operatører af elektroniske kommunikationsnet (netoperatører)
                     
                  
                        
                           Brug af intelligente standbyfunktioner
                        
                     
                     
                        Fra hovednet til accessnet
                     
                     
                        Alle typer teknologi
                     
                     
                        Ikke egnet til brugere, der kræver tilslutningsstabilitet eller meget kort genoptagelsestid
                     
                     
                        Netoperatører
                     
                  
                        
                           Brug af muligheder for dynamisk skalering af elforbruget
                        
                     
                     
                        Fra hovednet til accessnet
                     
                     
                        Alle typer teknologi
                     
                     
                        Alle typer slutbrugere
                     
                     
                        Netoperatører
                     
                  
                        
                           Udnyttelse af dynamisk planlægning af transmissioner
                        
                     
                     
                        Fra hovednet til accessnet
                     
                     
                        Alle typer teknologi
                     
                     
                        Ikke egnet til brugere, der kræver hurtige transmissionshastigheder
                     
                     
                        Netoperatører
                     
                  
                        
                           Levering af energioptimerede tjenester
                        
                     
                     
                        Fra hovednet til accessnet
                     
                     
                        Alle typer teknologi
                     
                     
                        Ikke egnet til brugere, der kræver tjenester af høj kvalitet
                     
                     
                        Netoperatører og IKT-tjenesteudbydere
                     
                  
               
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Gennemsnitligt energiforbrug pr. kunde eller abonnent i kWh/kunde eller abonnent (13)
                                    
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Energieffektivitet for mobil-/fastnetdata (leveret datamængde/energiforbrug) i bit/J
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af nettets energianvendelse, hvor energiforbruget måles (i %)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af netnoder, for hvilke der er implementeret dynamiske strømstyringsløsninger (f.eks. dynamisk skalering af elforbruget eller dynamisk planlægning af transmissioner) (i %)
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Mindst 50 % af nettets energiforbrug overvåges i realtid på anlægsområdeniveau (basisstationer og/eller fastnetnoder)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Der er indført et energistyringssystem for telekommunikationsnet
                                 
                              
                  3.3.2.   Forbedring af risikostyring for elektromagnetiske felter gennem datavurdering og -gennemsigtighed
            
            Elektromagnetiske felter (EMF) vækker stigende bekymring i offentligheden i takt med udbredelsen af trådløse net. Der er fastsat strenge regler, og der forskes intenst for at tage hånd om dette problem. Det er bedste praksis for teleoperatører at:
            
                        —
                     
                     
                        forbedre risikostyringen for elektromagnetiske felter gennem vurdering og gennemsigtighed af data om eksponering for elektromagnetiske felter.
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            Gennemførelsen af denne BEMP afhænger af indholdet af de nationale bestemmelser om elektromagnetiske felter og af den lokale situation (eksistensen af sammenslutninger mod eksponering for elektromagnetiske felter, mediedækning af EMF-spørgsmål, synligheden af antenner osv.). Den er mest relevant for netoperatører.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Procentdel af anlægsområder, der er vurderet ved at måle overholdelsen af EMF-grænseværdierne
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Procentdel af anlægsområder, der regelmæssigt eller løbende overvåges (også med software) for overholdelse af EMF-grænseværdierne
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Procentdel af resultaterne fra de to ovennævnte indikatorer, som offentliggøres og er gennemsigtige for offentligheden (%).
                                 
                              
                     
                        Ikke relevant
                     
                  3.3.3.   Valg og indførelse af mere energieffektivt udstyr i elektroniske kommunikationsnet
            
            I både mobilnet og trådnet anvendes der IKT-udstyr, som kræver elektricitet og særlige miljøforhold for at fungere korrekt. Når udbydere af elektronisk kommunikation (14) vælger og indfører sådanne materialer i deres net, har de mulighed for at forbedre energieffektiviteten ved at vælge og konfigurere hensigtsmæssigt udstyr. Det anses for bedste praksis at:
            
                        —
                     
                     
                        vælge og indføre det mest energieffektive IKT-udstyr (radio, telekommunikation, bredbånd og IT-udstyr) i telekommunikationsnet (mere energieffektiv teknologi, strømstyringsfunktioner osv.)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        indføre integrerede løsninger baseret på flere standarder i stedet for flere systemer baseret på enkelte standarder, der kører parallelt og ikke er ordentligt konfigureret
                     
                  
                        —
                     
                     
                        vælge og indføre de mest energieffektive kølesystemer i basisstationer (f.eks. passiv køling, simple ventilatorer, varmevekslere osv.) og centralkontorer (f.eks. varm kanal/kold kanal-afdækninger, indeslutning af varm luft, luftkanaler osv.)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        vælge og indføre de mest energieffektive UPS-systemer (f.eks. højeffektive UPS'er, modulopbyggede UPS'er osv.) i basisstationer og centralkontorer
                     
                  
                        —
                     
                     
                        vælge at udforme telekommunikationsanlægsområder med maksimal energieffektivitet ved at migrere distribuerede funktioner til centrale servere i trådnet, anbringe radioudstyr tættere på antennen og anvende en hensigtsmæssig udformning af UPS'er
                     
                  
                        —
                     
                     
                        bruge software, der muliggør energibesparelser i hele nettet, med henblik på at implementere virtualisering (for at øge delingen af udstyr og reducere det krævede antal hardwareenheder) eller netfunktioner (for at opnå bedre fleksibilitet og effektivitet i nettet).
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            Anvendelsesområdet for foranstaltningerne under denne BEMP fremgår af tabel 4.
            
               Tabel 4
            
            
               Anvendelsesområde for foranstaltningerne under denne BEMP
            
            
                        
                           Teknik
                        
                     
                     
                        
                           Netsegment
                        
                     
                     
                        
                           Netteknologi
                        
                     
                     
                        
                           Slutbrugeres behov
                        
                     
                     
                        
                           Aktør
                        
                     
                  
                        Valg af mere energieffektivt IKT-udstyr (radio, telekommunikation, bredbånd og IT-udstyr)
                     
                     
                        Fra hovednet til accessnet
                     
                     
                        Alle typer teknologi
                     
                     
                        Alle typer slutbrugere
                     
                     
                        Netoperatører og teknologiudbydere
                     
                  
                        Indførelse af integrerede løsninger med flere standarder
                     
                     
                        Accessnet
                     
                     
                        Mobilnet
                     
                     
                        Alle typer slutbrugere
                     
                     
                        Netoperatører og installatører
                     
                  
                        Valg og indførelse af mere energieffektive kølesystemer
                     
                     
                        Fra hovednet til accessnet
                     
                     
                        Alle typer teknologi
                     
                     
                        Alle typer slutbrugere
                     
                     
                        Netoperatører, teknologiudbydere og installatører
                     
                  
                        Valg og indførelse af mere energieffektive UPS'er
                     
                     
                        Fra hovednet til accessnet
                     
                     
                        Alle typer teknologi
                     
                     
                        Alle typer slutbrugere
                     
                     
                        Netoperatører, teknologiudbydere og installatører
                     
                  
                        Udformning af mere energieffektive telekommunikationsanlægsområder
                     
                     
                        Accessnet
                     
                     
                        Alle typer teknologi
                     
                     
                        Alle typer slutbrugere
                     
                     
                        Netoperatører og installatører
                     
                  
                        Brug af software, der muliggør energibesparelser
                     
                     
                        Fra hovednet til accessnet
                     
                     
                        Alle typer teknologi
                     
                     
                        Alle typer slutbrugere
                     
                     
                        Netoperatører
                     
                  
               
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Procentdel af bredbåndsudstyr, der opfylder kravene i EU's adfærdskodeks for bredbåndsudstyr (15) med hensyn til energiforbrug
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Procentdel af udstyr, der kan levere dynamisk energistyring
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af basisstationer med løsninger baseret på flere standarder
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af basisstationer med Remote Radio Head eller aktivt antennesystem
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af anlægsområder, der er udstyret med hardware, som er i overensstemmelse med ETSI-standarden (16)
                                    
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af anlægsområder med ikkemekanisk køling
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Temperaturen er indstillet til den maksimalt tilladte for udstyret på anlægsområdet (J/N)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Gennemsnitlig effektivitet i UPS-systemet
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Gennemsnitlig COP for kølesystemer
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    100 % af det nyinstallerede bredbåndsudstyr opfylder kravene i EU's adfærdskodeks for bredbåndsudstyr med hensyn til energiforbrug
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Energieffektiviteten for effekt/energistationer er 96 % eller derover
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Valg af udstyr med en COP på 7 eller derover for vandkølere og 4 eller derover for kølesystemer med direkte ekspansion (DX)
                                 
                              
                  3.3.4.   Installation og opgradering af telekommunikationsnet
            
            Ud over installationen af nyt energieffektivt udstyr på netanlægsområder kan organisatoriske løsninger sikre betydelige energibesparelser, f.eks. ved at sørge for, at strømforsyningen til ubrugt udstyr afbrydes, og at strøm- og køleforsyningen ikke er overdimensioneret, men er optimeret i forhold til de faktiske behov. Det anses for bedste praksis at:
            
                        —
                     
                     
                        udnytte teknologiovergange (f.eks. indførelse af 5G-teknologi i eksisterende basisstationer eller faste stationer, som migreres fra kobber- til fibernet) til at optimere netanlægsområder, nedlukke/afbryde udstyr, der ikke bruges, udskifte forældet udstyr, konfigurere kølesystemer effektivt osv.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        indføre en nedlukningsplan ved at integrere en sådan praksis i en forvaltningsprocedure med fokus på opgradering af basisstationer.
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            Denne BEMP er mest relevant for store mobilselskaber, som ejer tusindvis af anlæg, og netoperatører i landdistrikter (hvor anlægsområderne er mere spredte). Telekommunikationsoperatører og deres leverandører med ansvar for installationen af IKT-udstyr er de aktører, der primært berøres af denne BEMP.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Energieffektivitet for mobilnetdata (EEMN, datavolumen)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Energieffektivitet for mobilnetdækning (EEMN, dækningsområde)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Effektivitet af trådnet (IKT-energiforbrug/nettets samlede energiforbrug)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Mængde af ubrugt eller ineffektivt udstyr, der hvert år nedlukkes og fjernes fra basisstationer (kg)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Overgang fra kobbernet til fibernet (%)
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Der er fastlagt en plan og en forvaltningsproces for optimering af alle eksisterende netanlægsområder (for at fjerne ubrugt og ineffektivt udstyr, konfigurere kølesystemer korrekt osv.)
                                 
                              
                  3.3.5.   Reduktion af miljøvirkningen ved etablering eller renovering af telekommunikationsnet
            
            Telekommunikations- og transmissionsinfrastrukturer skaber gener i nabolaget (æstetiske virkninger, støj fra generatorer og kølesystemer osv.) og er ansvarlige for arealanvendelse (som kan være forbundet med forstyrrelser af biodiversiteten). For at begrænse sådanne virkninger ved etableringen af nye infrastrukturer eller renovering af eksisterende er det BEMP at:
            
                        —
                     
                     
                        planlæg kapacitet og forventet efterspørgsel inden etableringen eller renoveringen
                     
                  
                        —
                     
                     
                        placere IKT-infrastrukturer sammen for at begrænse antallet af forskellige infrastrukturer
                     
                  
                        —
                     
                     
                        placere netinfrastrukturer (kabler, antenner, bygninger osv.) i nærheden af tilkørselsveje og uden for bevaringsområder
                     
                  
                        —
                     
                     
                        installere støjreducerende løsninger, f.eks. barrierer, absorberende materialer eller støjdæmpere.
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            Anvendelsesområdet for foranstaltningerne under denne BEMP fremgår af tabel 5.
            
               Tabel 5
            
            
               Anvendelsesområde for foranstaltningerne under denne BEMP
            
            
                        
                           Teknik
                        
                     
                     
                        
                           Netsegment
                        
                     
                     
                        
                           Drift
                        
                     
                     
                        
                           Aktør
                        
                     
                  
                        
                           Fælles placering og deling af IKT-infrastrukturer
                        
                     
                     
                        Radioadgangsnet (RAN)
                     
                     
                        Nyopførelse og renovering
                     
                     
                        Netoperatører, ejere af andre infrastrukturer
                     
                  
                        
                           Placering tæt på eksisterende tilkørselsveje og uden for bevaringsområder
                        
                     
                     
                        Alle netinfrastrukturer
                     
                     
                        Nyopførelse
                     
                     
                        Netoperatører, lokale myndigheder
                     
                  
                        
                           Installation af støjdæmpende løsninger
                        
                     
                     
                        Basisstationer og centralkontorer (generatorer og kølesystemer)
                     
                     
                        Nyopførelse og renovering
                     
                     
                        Netoperatører, lokale myndigheder
                     
                  
               
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Procentdel af anlægsområder med passiv deling (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Procentdel af anlægsområder med aktiv deling (%)
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Foranstaltninger til at reducere visuelle og miljømæssige påvirkninger, f.eks. støjdæmpende løsninger ved etablering af nye kabelnet (J/N).
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Mindst 30 % af anlægsområderne deles med andre operatører (hvis det er muligt, f.eks. i henhold til loven)
                                 
                              
                  3.4.   Forbedring af energi- og miljøpræstationerne i andre sektorer (»miljøforbedring gennem IKT«)
            
            Dette afsnit omhandler praksis, der fokuserer på de områder, hvor det er mest relevant for sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester at bidrage til at forbedre andre sektorers miljøpræstationer.
            3.4.1.   Miljøforbedring gennem IKT
            
            På tværs af alle sektorer findes der fire primære løftestænger for at reducere drivhusgasemissionerne og forbedre miljøpræstationerne gennem IKT:
            
                        —
                     
                     
                        digitalisering og dematerialisering
                     
                  
                        —
                     
                     
                        dataindsamling og -formidling
                     
                  
                        —
                     
                     
                        systemintegration
                     
                  
                        —
                     
                     
                        proces, aktivitets- og funktionsoptimering.
                     
                  Disse løsninger hænger tæt sammen og supplerer hinanden. De anvendes i forskellige faser i livscyklussen: ved udviklingen af tjenesterne eller produkterne, mellem udviklingsfasen og udnyttelsesfasen og hos brugeren.
            For en IKT-virksomhed er det for hver af disse fire primære løftestænger bedste praksis at:
            
                        —
                     
                     
                        fortsætte med at udvikle nye løsninger, der giver mulighed for at reducere miljøvirkningerne (gennem investeringer i forskning og udvikling, partnerskaber med virksomheder fra andre sektorer osv.)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        hjælpe virksomheder med at indføre sådanne løsninger i deres drift og virksomhed (ved specifikt at udforme løsninger efter kundernes behov, tilbyde uddannelse og kommunikation osv.)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        indføre disse løsninger internt, hvis det er relevant.
                     
                  
               Anvendelsesområde
            
            Denne BEMP er bredt anvendelig på alle virksomheder i sektoren.
            
               Tilhørende miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet
            
            
                        
                           Miljøpræstationsindikatorer
                        
                     
                     
                        
                           Benchmarks for højeste kvalitet
                        
                     
                  
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Drivhusgasemissioner baseret på Greenhouse Gas Protocol, Scope 3 emissions
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Antal innovative dematerialiseringsløsninger, der er foreslået til kunderne
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Andel af produkter og tjenester (med hensyn til omsætning), der er leveret digitalt til kunden
                                 
                              
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Ikke relevant
                                 
                              
                  4.   ANBEFALEDE SEKTORSPECIFIKKE CENTRALE MILJØPRÆSTATIONSINDIKATORER
            
            I tabel 4.1 vises et udvalg af centrale miljøpræstationsindikatorer for sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester sammen med de tilknyttede benchmarks og henvisning til de relevante BEMP. De udgør en del af alle de indikatorer, som er nævnt i afsnit 3.
            
               Tabel 4.1
            
            
               Centrale miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester
            
            
                        
                           Indikator
                        
                     
                     
                        
                           Fælles enheder
                        
                     
                     
                        
                           Hovedmålgruppe
                        
                     
                     
                        
                           Anbefalet minimumsniveau af overvågning
                        
                     
                     
                        
                           Relateret EMAS-nøgleindikator
                            (17)
                        
                     
                     
                        
                           Benchmark for højeste kvalitet
                        
                     
                     
                        
                           Relateret BEMP
                            (18)
                        
                     
                  
                        
                           BEMP for tværgående spørgsmål
                        
                     
                  
                        Implementering af et system til forvaltning af aktiver, f.eks. certificeret ISO 55001
                     
                     
                        J/N
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Materialeudnyttelse
                     
                     
                        Virksomheden har et globalt og integreret system til forvaltning af aktiver, f.eks. certificeret ISO 55001
                     
                     
                        3.1.1
                     
                  
                        Andel af aktiviteter, hvor der er implementeret et avanceret miljøledelsessystem, f.eks. EMAS-verificeret eller ISO 14001-certificeret
                     
                     
                        % af faciliteter/aktiviteter
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Alle
                     
                     
                        I 100 % af aktiviteterne er der implementeret et avanceret miljøledelsessystem, f.eks. EMAS-verificeret eller ISO 14001-certificeret
                     
                     
                        3.1.1
                     
                  
                        Andel af aktiviteter, hvor energi- og vandforbrug samt affaldshåndtering måles og overvåges
                     
                     
                        % af faciliteter/aktiviteter
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet, vand og affald
                     
                     
                        I 100 % af aktiviteterne måles og overvåges energi- og vandforbrug samt affaldshåndtering
                     
                     
                        3.1.1
                     
                  
                        Samlede kulstofemissioner for anvendelsesområde 1 og 2
                     
                     
                        ton CO2-ækv.
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Virksomhed
                     
                     
                        Emissioner
                     
                     
                        Virksomheden har opnået kulstofneutralitet (anvendelsesområde 1 og 2), herunder gennem anvendelse af vedvarende og kulstofkompensation, efter at have gjort alt for at forbedre energieffektiviteten
                     
                     
                        3.1.1
                     
                  
                        Andel af produkter eller tjenester, der indkøbes af virksomheden, som overholder specifikke miljøkriterier (f.eks. EU-miljømærket, top class-energimærket, Energy Star, TCO-certificeret osv.)
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Virksomhed
                     
                     
                        Alle
                     
                     
                        Alt IKT-udstyr, der købes af virksomheden, er ISO Type I-økomærket (f.eks. EU-miljømærket eller Blue Angel) (hvis tilgængeligt) eller Energy Star, eller EU's kriterier for grønne offentlige indkøb (hvis relevant) anvendes ved indkøbet
                     
                     
                        3.1.2
                     
                  
                        Andel af udstyr, der indkøbes af virksomheden, som overholder internationalt anerkendt bedste praksis eller krav (f.eks. EU-adfærdskodekser)
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Virksomhed
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Alt bredbåndsudstyr, der købes af virksomheden, opfylder kriterierne i EU's adfærdskodeks for bredbåndsudstyr
                     
                     
                        3.1.2
                     
                  
                        Andel af emballage, der indkøbes af virksomheden, som er fremstillet af genanvendte materialer eller tildelt mærket Forest Stewardship Council
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Virksomhed
                     
                     
                        Materialeudnyttelse og biodiversitet
                     
                     
                        100 % af den emballage, der indkøbes af virksomheden, er fremstillet af genanvendte materialer eller er tildelt mærket Forest Stewardship Council
                     
                     
                        3.1.2
                     
                  
                        Andel af vægten tildelt miljøkriterier i udbud
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Virksomhed
                     
                     
                        Alle
                     
                     
                        10 % af budvægtningen er afsat til miljøpræstationer ved indkøb af IKT-udstyr
                     
                     
                        3.1.2
                     
                  
                        Andel af de IKT-produkter og -tjenester, som virksomheden leverer til kunder, for hvilke miljøoplysninger er tilgængelige for slutbrugerne
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Virksomhed
                     
                     
                        Alle
                     
                     
                        100 % af de IKT-produkter og -tjenester, som virksomheden leverer til kunder, er forsynet med miljøoplysninger til slutbrugerne
                     
                     
                        3.1.2
                     
                  
                        Anvendelse af samlede omkostninger ved ejerskab som kriterium i udbud
                     
                     
                        (J/N)
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Virksomhed
                     
                     
                        Materialeudnyttelse og energieffektivitet
                     
                     
                        Anvendelse af samlede omkostninger ved ejerskab som kriterium i udbud
                     
                     
                        3.1.2
                     
                  
                        Andel af slutbrugeres IKT-udstyr, der er konfigureret til optimal strømstyring ved installationen
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Alle slutbrugeres IKT-udstyr er konfigureret til optimal strømstyring ved installationen
                     
                     
                        3.1.3
                     
                  
                        Andel af slutbrugeres IKT-udstyr, der med passende mellemrum kontrolleres for strømstyring (f.eks. årligt, en gang i løbet af produktets levetid osv.)
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Alle slutbrugeres IKT-udstyr er kontrolleret for strømstyring mindst én gang i løbet af deres levetid
                     
                     
                        3.1.3
                     
                  
                        Andel af personale, der mindst én gang er uddannet i energibesparelser
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Alle medarbejdere er mindst én gang blevet uddannet i energibesparelser
                     
                     
                        3.1.3
                     
                  
                        Andel af købt vedvarende elektricitet (med oprindelsesgarantier) af det samlede elforbrug
                        Andel af vedvarende elektricitet, der er produceret på anlægsområdet, af det samlede elforbrug
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Virksomhed
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        100 % af den anvendte elektricitet er fra vedvarende energikilder (enten købt eller produceret på anlægsområdet)
                     
                     
                        3.1.4
                     
                  
                        Andel af faciliteter eller anlægsområder med et certificeret »nul« affaldshåndteringssystem eller med et certificeret aktivforvaltningssystem (% af faciliteterne/anlægsområderne)
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Affald
                        Materialeudnyttelse
                     
                     
                        Alle faciliteter har et certificeret »nul« affaldshåndteringssystem eller et certificeret aktivforvaltningssystem
                     
                     
                        3.1.5
                     
                  
                        Andel af IKT-affald fra egne aktiviteter, der genvindes til genbrug eller renovering, eller som sendes til genanvendelse
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Affald
                        Materialeudnyttelse
                     
                     
                        90 % af eget IKT-udstyr genvindes til genbrug eller renovering eller sendes til genanvendelse
                     
                     
                        3.1.5
                     
                  
                        Andel af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr eller IKT-affald, der er tilbagetaget fra kunder, som genvindes til genbrug eller renovering, eller som sendes til genanvendelse
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Affald
                        Materialeudnyttelse
                     
                     
                        30 % af IKT-udstyr fra kunder blev taget tilbage og genvundet til genbrug eller renovering eller blev sendt til genanvendelse (for IKT-virksomheder, der leverer udstyr til kunder)
                     
                     
                        3.1.5
                     
                  
                        Mængde IKT-affald sendt til deponering
                     
                     
                        ton/år
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Affald
                     
                     
                        Intet IKT-affald blev sendt til deponering
                     
                     
                        3.1.5
                     
                  
                        Andel af anlægsområder, som har implementeret bedste praksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende udvikling og udbredelse af nye IT-tjenester
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Alle datacentre har implementeret bedste praksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende udvikling og udbredelse af nye IT-tjenester
                     
                     
                        3.1.6
                     
                  
                        Andel af softwareudviklere (medarbejdere), der er uddannet i energieffektiv software
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Virksomhed
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Alle medarbejdere (softwareudviklere) er uddannet i energieffektiv software
                     
                     
                        3.1.6
                     
                  
                        Andel af nyudviklet software, hvor energimæssig ydeevne er blevet anvendt som udviklingskriterium (%)
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Virksomhed
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Der blev gennemført mindst ét projekt til minimering af efterspørgslen efter datatrafik gennem grøn software i løbet af året.
                     
                     
                        3.1.6
                     
                  
                        
                           BEMP for datacentre
                        
                     
                  
                        KPIDCEM Global KPI for Data Centre ifølge ETSI-standarden
                     
                     
                         
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        KPIDCP for eksisterende datacentre er lig med eller lavere end 1,5
                     
                     
                        3.2.1
                     
                  
                        Andel af faciliteter med et energistyringssystem, der er certificeret i henhold til ISO 50001 eller integreret i EMAS, eller som overholder EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Alle datacentre har et energistyringssystem, der er certificeret i henhold til ISO 50001 eller integreret i EMAS, eller som overholder forventet minimumspraksis i EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1.
                     
                     
                        3.2.1
                     
                  
                        Andel af datacentre, hvor der er implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende dataforvaltning og -lagring samt forvaltning af eksisterende IKT-udstyr og -tjenester
                        
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende dataforvaltning og -lagring samt forvaltning af eksisterende IKT-udstyr og -tjenester
                        
                     
                     
                        3.2.2
                     
                  
                        Andel af racks, der er installeret med en konfiguration med varm kanal/kold kanal (med indeslutning)
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        100 % af alle nye racks installeres med en konfiguration med varm kanal/kold kanal (med indeslutning)
                     
                     
                        3.2.3
                     
                  
                        Andel af datacentre, hvor der er implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende luftstrømsregulering og design
                        
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende luftstrømsregulering og design og installation af IKT-udstyr med henblik på at optimere luftstrømsreguleringen
                     
                     
                        3.2.3
                     
                  
                        Effektfaktor (COP): gennemsnitlig kølebelastning (kW)/kølesystemets gennemsnitlige effekt (kW)
                     
                     
                        -
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Valg af udstyr med en COP på 7 eller derover for vandkølere og 4 eller derover for kølesystemer med direkte ekspansion (DX)
                     
                     
                        3.2.4,
                        3.3.1,
                        3.5.3
                     
                  
                        Andel af datacentre, hvor der er implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre (del 5.2, 5.4 og 5.5) eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende kølestyring
                        
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre (del 5.2, 5.4 og 5.5) eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende kølestyring
                        
                     
                     
                        3.2.4
                     
                  
                        Andel af datacentre, hvor der er implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende temperatur- og luftfugtighedsindstillinger
                        
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende temperatur- og luftfugtighedsindstillinger
                        
                     
                     
                        3.2.5
                     
                  
                        Design-PUE (dPUE)
                     
                     
                        —
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        —
                     
                     
                        3.2.6.1, 3.4.1
                     
                  
                        Andel af IKT-produkter eller -tjenester, der indkøbes af virksomheden, som overholder specifikke miljøkriterier (f.eks. EU-miljømærket og Energy Star)
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                        Materialeudnyttelse
                     
                     
                        Alt nyt IKT-udstyr i datacentret er forsynet med et ISO Type I-miljømærke (f.eks. EU-miljømærket, Blue Angel osv.) (hvis tilgængeligt) eller Energy Star
                     
                     
                        3.2.7.1
                     
                  
                        Andel af faciliteter, hvor der er implementeret bedste praksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende udvælgelse og anvendelse af nyt IT-udstyr/eludstyr/køleudstyr
                        
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Alle datacentre har implementeret bedste praksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende udvælgelse og anvendelse af nyt IKT-udstyr/kølesystem/eludstyr/andet datacenterudstyr.
                     
                     
                        3.2.6.1
                     
                  
                        Gennemsnitlig energieffektivitet for UPS'er (oplyst af fabrikanterne)
                     
                     
                        —
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        UPS opfylder kravene i adfærdskodeksen for UPS'er
                     
                     
                        3.2.6.1
                     
                  
                        Andel af anlægsområder, hvor der er implementeret bedste praksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/FprTR 50600-99-1 vedrørende udnyttelse, forvaltning og planlægning af nyopførelse eller renovering af datacentre
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Materialeudnyttelse og energieffektivitet
                     
                     
                        Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende udnyttelse, forvaltning og planlægning af nyopførelse eller renovering af datacentre
                        
                     
                     
                        3.2.7.1
                     
                  
                        Andel af anlægsområder, hvor der er implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende genbrug af spildvarme fra datacentre
                        
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende genbrug af spildvarme fra datacentre
                        
                     
                     
                        3.2.7.2
                     
                  
                        Andel af anlægsområder, hvor der er implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende datacenterbygningens fysiske indretning
                        
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks for datacentres energieffektivitet eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende datacenterbygningens fysiske indretning
                        
                     
                     
                        3.2.7.3
                     
                  
                        Andel af anlægsområder, hvor der er implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende datacentrets geografiske placering
                        
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende datacentrets geografiske placering
                        
                     
                     
                        3.2.7.4
                     
                  
                        Datacentrets vandforbrug pr. etageareal (forbrugt m3/datacentrets areal m2)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Vand
                     
                     
                        —
                     
                     
                        3.2.7.5
                     
                  
                        Andel af anlæg, hvor der er implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende vandkilder
                        
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Datacenteroperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Vand
                     
                     
                        Alle datacentre har implementeret den forventede minimumspraksis ifølge EU's adfærdskodeks om energieffektivitet i datacentre eller den forventede praksis i CLC/TR 50600-99-1 vedrørende vandkilder
                        
                     
                     
                        3.2.7.5
                     
                  
                        
                           BEMP for elektroniske kommunikationsnet
                        
                     
                  
                        Andel af nettets energianvendelse, hvor energiforbruget måles
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Netoperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Mindst 50 % af nettets energiforbrug overvåges i realtid på anlægsområdeniveau (basisstationer og/eller fastnetnoder)
                     
                     
                        3.3.1
                     
                  
                        Gennemsnitligt energiforbrug pr. kunde eller abonnent
                        (Bemærk: Denne indikator er ikke egnet til at benchmarke mellem forskellige typer operatører)
                     
                     
                        kWh/kunde eller abonnent
                     
                     
                        Netoperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Der er indført et energistyringssystem for telekommunikationsnet
                     
                     
                        3.3.1
                     
                  
                        Procentdel af anlægsområder, der er vurderet ved at måle overholdelsen af EMF-grænseværdierne
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Netoperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Emissioner
                     
                     
                        —
                     
                     
                        3.3.2
                     
                  
                        Procentdel af bredbåndsudstyr, der opfylder kravene i EU's adfærdskodeks for bredbåndsudstyr med hensyn til energiforbrug
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Netoperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        100 % af det nyinstallerede bredbåndsudstyr opfylder kravene i EU's adfærdskodeks for bredbåndsudstyr med hensyn til energiforbrug
                     
                     
                        3.3.3
                     
                  
                        Gennemsnitlig effektivitet i UPS-systemet
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Netoperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Energieffektiviteten for effekt/energistationer er 96 % eller derover
                     
                     
                        3.3.3
                     
                  
                        Mængde af ubrugt eller ineffektivt udstyr, der hvert år nedlukkes og fjernes fra basisstationer
                     
                     
                        kg
                     
                     
                        Netoperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Materialeudnyttelse
                        Energieffektivitet
                     
                     
                        Der er fastlagt en plan og en forvaltningsproces for optimering af alle eksisterende netanlægsområder (for at fjerne ubrugt og ineffektivt udstyr, konfigurere kølesystemer korrekt osv.)
                     
                     
                        3.3.4
                     
                  
                        Procentdel af anlægsområder med passiv deling
                     
                     
                        %
                     
                     
                        Netoperatører
                     
                     
                        Anlægsområde
                     
                     
                        Materialeudnyttelse
                     
                     
                        Mindst 30 % af anlægsområderne deles med andre operatører (hvis det er muligt, f.eks. i henhold til loven)
                     
                     
                        3.3.5
                     
                  
                        
                           BEMP miljøforbedring gennem IKT
                        
                     
                  
                        Drivhusgasemissioner baseret på Greenhouse Gas Protocol, Scope 3 emissions
                     
                     
                        ton CO2-ækv.
                     
                     
                        Alle telekommunikations-/IKT-virksomheder
                     
                     
                        Virksomhed
                     
                     
                        Emission
                     
                     
                        Ikke relevant
                     
                     
                        3.4.1
                     
                  
               (1)  Den videnskabelige og politiske rapport er offentligt tilgængelig på JRC's websted på følgende adresse: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/telecom.html. Konklusionerne om bedste praksis for miljøledelse og anvendeligheden deraf samt de udpegede specifikke miljøpræstationsindikatorer og de fastsatte benchmarks for højeste kvalitet, der fremgår af dette sektorreferencedokument, bygger på resultaterne i den videnskabelige og politiske rapport. Alle baggrundsoplysningerne og de tekniske detaljer fremgår af rapporten.
            
               (2)  Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93 af 29. juni 1993 om industrivirksomheders frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision (EFT L 168 af 10.7.1993, s. 1).
            
               (3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (EFT L 114 af 24.4.2001, s. 1).
            
               (4)  I henhold til bilag IV (del B, litra f)) i EMAS-forordningen skal miljøredegørelsen indeholde »et resumé af de foreliggende data om organisationens miljøpræstationer i relation til dens væsentlige miljøforhold. Der skal rapporteres om både nøgleindikatorer og de særlige miljøpræstationsindikatorer, jf. del C. Hvis der foreligger miljømålsætninger og miljømål, skal de respektive data indberettes.« I bilag IV — del C, punkt 3, hedder det, at »hver organisation skal aflægge rapport om udførelsen af de væsentlige direkte og indirekte miljøforhold og -virkninger relateret til dens kerneaktiviteter, som kan måles og verificeres, og som ikke allerede er inkluderet i nøgleindikatorerne. Hvis de foreligger, skal organisationen tage hensyn til sektorreferencedokumenterne som nævnt i artikel 46 for at gøre det lettere at identificere de relevante sektorspecifikke indikatorer.«
            
               (5)  En detaljeret beskrivelse af hver enkelt bedste praksis inkl. en praktisk vejledning i, hvordan de skal gennemføres, findes i Best Practice Report udgivet af JRC, som er tilgængelig på: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/documents/BEMP_Telecom_FinalReport.pdf.
            Organisationer opfordres til at konsultere denne rapport, hvis de er interesserede i at lære mere om nogle af de bedste praksisser, der er beskrevet i dette SRD.
            
               (6)  Bemærk, at den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation (jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 af 11. december 2018 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation), som anerkender konvergensen mellem tele-, medie- og IT-sektoren, nu fastlægger fælles regler, der finder anvendelse på sektoren i bredere forstand, herunder eksempelvis radio- og TV-transmissionstjenester. Hvor det er relevant, nævnes BEMP med henvisning til den nye nomenklatur.
            
               (7)  Rapporten om bedste praksis for fremstillingssektoren for elektrisk og elektronisk udstyr er under udarbejdelse og vil kunne findes på: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/eeem.html.
            
               (8)  Rapporten om bedste praksis for detailhandelssektoren findes online på: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/retail.html.
            
               (9)  Rapporten om bedste praksis for den offentlige forvaltning findes online på: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/activities/emas/public_admin.html.
            
               (10)  De samlede kulstofemissioner for anvendelsesområde 1 og 2 kan beregnes baseret på Greenhouse Gas Protocol, som findes online på adressen: https://ghgprotocol.org/.
            
               (11)  Samlokalisering af datacentre kan også benyttes for IKT-tjenesters udvekslingspunkter.
            
               (12)  Bemærk, at »elektroniske kommunikationsnet« anvendes i bred forstand som fastsat i den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation (herunder trådløse, optiske …) og ikke kun henviser til kommunikation baseret på et fysisk lag, der udveksler elektroniske signaler.
            
               (13)  Denne indikator er ikke egnet til at benchmarke mellem forskellige typer operatører.
            
               (14)  Som omhandlet i den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation.
            
               (15)  EU's adfærdskodeks for bredbåndsudstyrs energiforbrug:
            https://e3p.jrc.ec.europa.eu/communities/ict-code-conduct-energy-consumption-broadband-communication-equipment
            
               (16)  ETSI ES 202 336.
            
               (17)  EMAS-nøgleindikatorer er opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 1221/2009 (del C, punkt 2).
            
               (18)  Nummereringen henviser til afsnittene i nærværende dokument.