CELEX: 32016R0364
Language: et
Date: 2015-07-01 00:00:00
Title: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/364, 1. juuli 2015, mis käsitleb ehitustoodete liigitamist tuletundlikkustoimivuse alusel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011 (EMPs kohaldatav tekst)

15.3.2016   
            
            
               ET
            
            
               Euroopa Liidu Teataja
            
            
               L 68/4
            
         KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/364,
   1. juuli 2015,
   mis käsitleb ehitustoodete liigitamist tuletundlikkustoimivuse alusel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011
   (EMPs kohaldatav tekst)
   EUROOPA KOMISJON,
   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 1,
   ning arvestades järgmist:
   
               (1)
            
            
               Komisjoni otsusega 2000/147/EÜ (2) kehtestati süsteem ehitustoodete liigitamiseks nende tuletundlikkustoimivuse järgi. Süsteemi aluseks olid toimivuse hindamise ja hindamistulemuste liigitamise ühtlustatud põhimõtted.
            
         
               (2)
            
            
               Otsusega 2000/147/EÜ on ette nähtud mitu tuletundlikkustoimivuse klassi. Lisaks sellele sisaldab see klasse F, FFL, FL ja Fca, mis sisaldavad märget No performance determined – toimivust ei ole kindlaks määratud.
            
         
               (3)
            
            
               Määruse (EL) nr 305/2011 artikli 2 lõike 7 kohaselt tähendab „klass” ehitustoote toimivustasemete vahemikku, mis on piiritletud suurima ja väikseima väärtusega. Klassid, mille puhul toimivust ei ole kindlaks määratud, ei vasta sellele definitsioonile ning seega ei saa määruse (EL) nr 305/2011 kohane klassifikatsioon neid hõlmata.
            
         
               (4)
            
            
               Märkuse No performance determined kasutamine toimivusdeklaratsioonis on ette nähtud määruse (EL) nr 305/2011 artikli 6 lõike 3 punktiga f.
            
         
               (5)
            
            
               Selleks et tootjad saaksid deklareerida väiksemat tuletundlikkustoimivust kui klassides E, EFL, EL ja Eca ette nähtud, tuleks vastavalt muuta klasside F, FFL, FL ja Fca klassifitseerimiskriteeriume.
            
         
               (6)
            
            
               Seepärast on vaja otsuses 2000/147/EÜ sätestatud klassid F, FFL, FL ja Fca asendada uute klassidega selliste toodete puhul, mis ei vasta klassides E, EFL, EL ja Eca ette nähtud tuletundlikkustoimivuse nõuetele.
            
         
               (7)
            
            
               Otsust 2000/147/EÜ on mitu korda muudetud ja seda on veel vaja muuta. Seepärast tuleks see otsus selguse ja otstarbekuse huvides kehtetuks tunnistada ja asendada,
            
         ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
   Artikkel 1
   Kui ehitustoote kavandatud kasutusotstarve on selline, et toode võib soodustada tule ja suitsu teket ja levikut põlengu puhkemise ruumis või piirkonnas või sellest väljaspool, tuleb ehitustoode liigitada tuletundlikkustoimivuse alusel vastavalt lisas sätestatud liigitussüsteemile.
   Artikkel 2
   Otsus 2000/147/EÜ tunnistatakse kehtetuks.
   Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.
   Artikkel 3
   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
   
      Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
      Brüssel, 1. juuli 2015
      
         
            Komisjoni nimel
         
         
            president
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.
   
      (2)  Komisjoni otsus 2000/147/EÜ, 8. veebruar 2000, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete liigitamise puhul tuletundlikkustoimivuse järgi (EÜT L 50, 23.2.2000, lk 14).
   
      LISA
      
         Tuletundlikkustoimivuse klassid
      
      
               
                  1.1.
               
               
                  Tabelite 1 kuni 4 kohaldamisel kasutatakse järgmisi sümboleid (1):
                  1)   ΔΤ– temperatuuri tõus;
                  2)   Δm– massi kadu;
                  3)   tf
                     – leegi kestus;
                  4)   PCS– kogu soojuspotentsiaal;
                  5)   LFS– leegilevik külgsuunas;
                  6)   SMOGRA– suitsu moodustumise kiirus.
               
            
               
                  1.2.
               
               
                  Tabelite 1, 2 ja 3 kohaldamisel kasutatakse järgmisi sümboleid (1):
                  1)   FIGRA– soojusenergia vabanemise kiirus;
                  2)   THR– kogu vabanev soojus;
                  3)   TSP– kogu tekkiv suits;
                  4)   Fs– leegilevik.
               
            
               
                  1.3.
               
               
                  Tabeli 4 kohaldamisel kasutatakse järgmisi sümboleid ja katseparameetreid:
                  1)   HRRsm30, kW– soojuse eraldumine arvestatuna jooksva keskmisena 30 sekundi kohta;
                  2)   SPRsm60, m2/s– suitsu eraldumine arvestatuna jooksva keskmisena 60 sekundi kohta;
                  3)   maksimaalne HRR, kW– maksimaalne HRRsm30 katse alguse ja lõpu vahel, välja arvatud süttimisallika soojus;
                  4)   maksimaalne SPR, m2/s– maksimaalne SPRsm60 katse alguse ja lõpu vahel;
                  5)   THR1200, MJ– kogu vabanev soojus (HRRsm30) katse alguse ja lõpu vahel, välja arvatud süttimisallika soojus;
                  6)   TSP1200, m2
                     – kogu moodustunud suits (HRRsm60) katse alguse ja lõpu vahel;
                  7)   FIGRA, W/s– soojuse vabanemise kasvukiiruse indeks, mis määratakse kindlaks mõõdetud soojatootlikkuse väärtuse HRRsm30 ja sellele vastava aja jagatise maksimumarvuna, välja arvatud sütitamisallika soojatootlikkus. Piirväärtused HRRsm30 = 3 kW ja THR = 0,4 MJ;
                  8)   FS– leegi levik (kahjustuse pikkus);
                  9)   H– leegi levik.
               
            
               
                  2.
               
               
                  Tabelite 1 kuni 4 kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:
                  1)   „materjal”– eraldi põhiaine või ühtlaselt dispergeeritud ainete segu;
                  2)   „homogeenne toode”– ühest materjalist toode, mille kõikides osades on materjal ühesuguse tiheduse ja koostisega;
                  3)   „mittehomogeenne toode”– toode, mis ei vasta homogeense toote tingimustele ja mis koosneb ühest või mitmest olulisest ja/või väheolulisest komponendist;
                  4)   „oluline komponent”– materjal, mis moodustab olulise osa mittehomogeensest tootest; kihti massiga ≥ 1,0 kg/m2 või paksusega ≥ 1,0 mm peetakse oluliseks komponendiks;
                  5)   „väheoluline komponent”– materjal, mis ei moodusta olulist osa mittehomogeensest tootest; kihti massiga < 1,0 kg/m2 või paksusega < 1,0 mm peetakse väheoluliseks komponendiks;
                  6)   „täielikult kaetud väheoluline komponent”– väheoluline komponent, mis on mõlemalt poolt kaetud vähemalt ühe olulise komponendiga;
                  7)   „osaliselt kaetud väheoluline komponent”– väheoluline komponent, mis on ühelt poolt kaetud olulise komponendiga.
                  Kahte või mitut külgnevat väheolulist kihti (mille vahel ei ole olulisi komponente) käsitletakse ühe väheolulise komponendina ja klassifitseeritakse seega vastavalt väheolulist komponenti kujutava kihi nõuetele.
               
            
         Tabel 1
      
      
         Ehitustoodete tuletundlikkustoimivuse klassid, välja arvatud põrandakatete, sirgete torukujuliste soojusisolatsioonitoodete ja elektrikaablite puhul
      
      
                  Klass
               
               
                  Katsemeetod(id)
               
               
                  Klassifitseerimise kriteeriumid
               
               
                  Täiendav liigitus
               
            
                  
                     A1
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2);
                  
                     ja
                  
               
               
                  ΔT ≤ 30 °C; ja
                  
                  Δm ≤ 50 %; ja
                  
                  tf = 0 (püsiva leegita)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (2); ja
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (3)
                      (1); ja
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (4); ja
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     A2
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (2);
                  
                     või
                  
               
               
                  ΔT ≤ 50 °C; ja
                  
                  Δm ≤ 50 %; ja
                  
                  tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     ja
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (2); ja
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (3); ja
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (4); ja
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (5)
                  
               
               
                   
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1; ja
                  
                  LFS < näidise serv; ja
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Suitsu eraldumine (6); ja
                  
                  põlevad tilgad/osakesed (7)
                  
               
            
                  
                     B
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     ja
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1; ja
                  
                  LFS < näidise serv; ja
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Suitsu eraldumine (6); ja
                  
                  põlevad tilgad/osakesed (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Mõjuaeg = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s jooksul
               
            
                  
                     C
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     ja
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 250 Ws– 1; ja
                  
                  LFS < näidise serv; ja
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  Suitsu eraldumine (6); ja
                  
                  põlevad tilgad/osakesed (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Mõjuaeg = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s jooksul
               
            
                  
                     D
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     ja
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 750 Ws– 1
                  
               
               
                  Suitsu eraldumine (6); ja
                  
                  põlevad tilgad/osakesed (7)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Mõjuaeg = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s jooksul
               
            
                  
                     E
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Mõjuaeg = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s jooksul
               
               
                  põlevad tilgad/osakesed (8)
                  
               
            
                  
                     F
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (9):
                  
                     Mõjuaeg = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm 20 s jooksul
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabel 2
      
      
         Põrandakatete tuletundlikkustoimivuse klassid
      
      
                  Klass
               
               
                  Katsemeetod(id)
               
               
                  Klassifitseerimise kriteeriumid
               
               
                  Täiendav liigitus
               
            
                  
                     A1FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10);
                  
                     ja
                  
               
               
                  ΔT ≤ 30 °C; ja
                  
                  Δm ≤ 50 %; ja
                  
                  tf = 0 (püsiva leegita)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (10); ja
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (11); ja
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (12); ja
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  
                     A2FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (10);
                  
                     või
                  
               
               
                  ΔT ≤ 50 °C; ja
                  
                  Δm ≤ 50 %; ja
                  
                  tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     ja
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (10); ja
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (11); ja
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (12); ja
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (13)
                  
               
            
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
               
               
                  Kriitiline soojusvoog (15) 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Suitsu eraldumine (16)
                  
               
            
                  
                     BFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     ja
                  
               
               
                  Kriitiline soojusvoog (15) 8,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Suitsu eraldumine (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Mõjuaeg = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s jooksul
               
            
                  
                     CFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     ja
                  
               
               
                  Kriitiline soojusvoog (15) 4,5 kWm– 2
                  
               
               
                  Suitsu eraldumine (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Mõjuaeg = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s jooksul
               
            
                  
                     DFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 9239-1 (14)
                  
                  
                     ja
                  
               
               
                  Kriitiline soojusvoog (15) 3,0 kWm– 2
                  
               
               
                  Suitsu eraldumine (16)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Mõjuaeg = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s jooksul
               
            
                  
                     EFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Mõjuaeg = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s jooksul
               
               
                   
               
            
                  
                     FFL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (17):
                  
                     Mõjuaeg = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm 20 s jooksul
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabel 3
      
      
         Sirgete torukujuliste soojusisolatsioonitoodete tuletundlikkustoimivuse klassid
      
      
                  Klass
               
               
                  Katsemeetod(id)
               
               
                  Klassifitseerimise kriteeriumid
               
               
                  Täiendav liigitus
               
            
                  
                     A1L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18);
                  
                     ja
                  
               
               
                  ΔT ≤ 30 °C; ja
                  
                  Δm ≤ 50 %; ja
                  
                  tf = 0 (püsiva leegita)
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (18); ja
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (19); ja
                  
                  PCS ≤ 1,4 MJm– 2
                      (20); ja
                  
                  PCS ≤ 2,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  
                     A2L
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1182 (18);
                  
                     või
                  
               
               
                  ΔT ≤ 50 °C; ja
                  
                  Δm ≤ 50 %; ja tf ≤ 20 s
               
               
                   
               
            
                  EN ISO 1716;
                  
                     ja
                  
               
               
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (18); ja
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (19); ja
                  
                  PCS ≤ 4,0 MJm– 2
                      (20); ja
                  
                  PCS ≤ 3,0 MJkg– 1
                      (21)
                  
               
            
                  EN 13823 (SBI)
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1; ja
                  
                  LFS < näidise serv; ja
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Suitsu eraldumine (22); ja
                  
                  põlevad tilgad/osakesed (23)
                  
               
            
                  
                     BL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     ja
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 270 Ws– 1; ja
                  
                  LFS < näidise serv; ja
                  
                  THR600s ≤ 7,5 MJ
               
               
                  Suitsu eraldumine (22); ja
                  
                  põlevad tilgad/osakesed (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Mõjuaeg = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s jooksul
               
            
                  
                     CL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     ja
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 460 Ws– 1; ja
                  
                  LFS < näidise serv; ja
                  
                  THR600s ≤ 15 MJ
               
               
                  Suitsu eraldumine (22); ja
                  
                  põlevad tilgad/osakesed (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Mõjuaeg = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s jooksul
               
            
                  
                     DL
                     
                  
               
               
                  EN 13823 (SBI);
                  
                     ja
                  
               
               
                  FIGRA ≤ 2 100  Ws– 1
                  
                  THR600s ≤ 100 MJ
               
               
                  Suitsu eraldumine (22); ja
                  
                  põlevad tilgad/osakesed (23)
                  
               
            
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Mõjuaeg = 30 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 60 s jooksul
               
            
                  
                     EL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Mõjuaeg = 15 s
                  
               
               
                  Fs ≤ 150 mm 20 s jooksul
               
               
                  põlevad tilgad/osakesed (24)
                  
               
            
                  
                     FL
                     
                  
               
               
                  EN ISO 11925-2 (25):
                  
                     Mõjuaeg = 15 s
                  
               
               
                  Fs > 150 mm 20 s jooksul
               
               
                   
               
            
         
      
         Tabel 4
      
      
         Elektrikaablite tuletundlikkustoimivuse klassid
      
      
                  Klass
               
               
                  Katsemeetod(id)
               
               
                  Klassifitseerimise kriteeriumid
               
               
                  Täiendav liigitus
               
            
                  
                     Aca
                     
                  
               
               
                  EN ISO 1716
               
               
                  PCS ≤ 2,0 MJ/kg (26)
                  
               
               
                   
               
            
                  
                     B1ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (30 kW leegi allikas)
                  
                     ja
                  
               
               
                  FS ≤ 1,75 m ja
                  
                  THR1200s ≤ 10 MJ ja
                  
                  maksimaalne HRR ≤ 20 kW ja
                  
                  FIGRA ≤ 120 Ws– 1
                  
               
               
                  Suitsu eraldumine (27)
                      (30) ja põlevad tilgad/osakesed (28) ning happesus (pH ja juhtivus) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1–2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     B2ca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (20,5 kW leegi allikas)
                  
                     ja
                  
               
               
                  FS ≤ 1,5 m; ja
                  
                  THR1200s ≤ 15 MJ; ja
                  
                  maksimaalne HRR ≤ 30 kW; ja
                  
                  FIGRA ≤ 150 Ws– 1
                  
               
               
                  Suitsu eraldumine (27)
                      (31) ja põlevad tilgad/osakesed (28) ning happesus (pH ja juhtivus) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1–2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Cca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (20,5 kW leegi allikas)
                  
                     ja
                  
               
               
                  FS ≤ 2,0 m; ja
                  
                  THR1200s ≤ 30 MJ; ja
                  
                  maksimaalne HRR ≤ 60 kW; ja
                  
                  FIGRA ≤ 300 Ws– 1
                  
               
               
                  Suitsu eraldumine (27)
                      (31) ja põlevad tilgad/osakesed (28) ning happesus (pH ja juhtivus) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1–2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Dca
                     
                  
               
               
                  EN 50399 (20,5 kW leegi allikas)
                  
                     ja
                  
               
               
                  THR1200s ≤ 70 MJ; ja
                  
                  maksimaalne HRR ≤ 400 kW; ja
                  
                  FIGRA ≤ 1 300  Ws– 1
                  
               
               
                  Suitsu eraldumine (27)
                      (31) ja põlevad tilgad/osakesed (28) ning happesus (pH ja juhtivus) (29)
                  
               
            
                  EN 60332-1–2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
            
                  
                     Eca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1–2
               
               
                  H ≤ 425 mm
               
               
                   
               
            
                  
                     Fca
                     
                  
               
               
                  EN 60332-1–2
               
               
                  H > 425 mm
               
               
                   
               
            
         (1)  Karakteristikute kindlaksmääramisel on võetud arvesse asjakohaseid katsemeetodeid.
      
         (2)  Homogeensete toodete korral ja mittehomogeensete toodete oluliste komponentide korral.
      
         (3)  Mittehomogeensete toodete osaliselt kaetud väheoluliste komponentide korral.
      
         (1)  
      
                  (2a)
               
               
                  Alternatiivina osaliselt kaetud väheolulise komponendi korral, mille PCS ≤ on 2,0 MJm– 2, tingimusel, et toode vastab järgmistele EN 13823 (SBI) kriteeriumidele: FIGRA ≤ 20 Ws– 1; ja LFS < näidise serv; ja THR600s ≤ 4,0 MJ; ja s1; ja d0.
               
            
         (4)  Mittehomogeensete toodete täielikult kaetud väheoluliste komponentide korral.
      
         (5)  Terviktoote korral.
      
         (6)  s1 = SMOGRA ≤ 30m2s– 2
         ja TSP600s ≤ 50m2; s2 = SMOGRA ≤ 180m2s– 2
         ja TSP600s ≤ 200 m2; s3 = mitte s1, mitte s2.
      
         (7)  d0 = EN 13823 (SBI) puhul puuduvad 600 s jooksul põlevad tilgad/osakesed; d1 = EN 13823 (SBI) puhul puuduvad 600 s jooksul kauem kui 10 s püsivad põlevad tilgad/osakesed; d2 = mitte d0, mitte d1; paberi süttimine EN ISO 11925-2 puhul eeldab liigitust d2.
      
         (8)  Paber ei sütti = ei liigitata; paber süttib = liigitus d2.
      
         (9)  Pinnale toimiva leegi puhul ja, kui see on toote lõppkasutuse tingimuste kohaselt asjakohane, servale toimiva leegi puhul.
      
         (10)  Homogeensete toodete korral ja mittehomogeensete toodete oluliste komponentide korral.
      
         (11)  Mittehomogeensete toodete osaliselt kaetud väheoluliste komponentide korral.
      
         (12)  Mittehomogeensete toodete täielikult kaetud väheoluliste komponentide korral.
      
         (13)  Terviktoote korral.
      
         (14)  Katse kestus = 30 minutit.
      
         (15)  Kriitiline soojusvoog määratletakse kiirgusvoona leegi kustumise hetkel või kiirgusvoona pärast seda, kui katse on kestnud 30 minutit, olenevalt sellest, kumb väärtus on väiksem (s.o soojusvoona, mis vastab leegi leviku suurimale ulatusele).
      
         (16)  s1 = suits ≤ 750 %.min; s2 = mitte s1.
      
         (17)  Pinnale toimiva leegi puhul ja, kui see on toote lõppkasutuse tingimuste kohaselt asjakohane, servale toimiva leegi puhul.
      
         (18)  Homogeensete toodete korral ja mittehomogeensete toodete oluliste komponentide korral.
      
         (19)  Mittehomogeensete toodete osaliselt kaetud väheoluliste komponentide korral.
      
         (20)  Mittehomogeensete toodete täielikult kaetud väheoluliste komponentide korral.
      
         (21)  Terviktoote korral.
      
         (22)  s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s– 2
         ja TSP600s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580 m2s– 2
         ja TSP600s ≤ 1 600 m2; s3 = mitte s1, mitte s2.
      
         (23)  d0 = EN 13823 (SBI) puhul puuduvad 600 s jooksul põlevad tilgad/osakesed; d1 = EN 13823 (SBI) puhul puuduvad 600 s jooksul kauem kui 10 s püsivad põlevad tilgad/osakesed; d2 = mitte d0, mitte d1; paberi süttimine EN ISO 11925-2 puhul eeldab liigitust d2.
      
         (24)  Paber ei sütti = ei liigitata; paber süttib = liigitus d2.
      
         (25)  Pinnale toimiva leegi puhul ja, kui see on toote lõppkasutuse tingimuste kohaselt asjakohane, servale toimiva leegi puhul.
      
         (26)  Terviktoote, välja arvatud metallilised materjalid, ja toote kõigi väliste komponentide korral (st mantel).
      
         (27)  s1 = TSP1200 ≤ 50 m2
         ja maksimaalne SPR ≤ 0,25 m2/s
      
         s1a = s1 ja läbitustegur vastavalt EN 61034-2 ≥ 80 %
      
         s1b = s1 ja läbitustegur vastavalt EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %
      
         s2 = TSP1200 ≤ 400 m2
         ja maksimaalne SPR ≤ 1,5 m2/s
      
         s3 = mitte s1, mitte s2
      
         (28)  d0 = põlevad tilgad/osakesed puuduvad 1 200 s jooksul; d1 = puuduvad põlevad tilgad/osakesed, mis püsivad 1 200 s jooksul kauem kui 10 s; d2 = mitte d0, mitte d1.
      
         (29)  EN 60754-2: a1 = juhtivus < 2,5 μS/mm ja pH > 4,3; a2 = juhtivus < 10 μS/mm ja pH > 4,3; a3 = mitte a1, mitte a2.
      
         (30)  Klassi B1ca kuuluvate kaablite puhul deklareeritava suitsuklassi aluseks peab olema EN 50399 kohane katse (30 kW leegi allikas).
      
         (31)  Klassidesse B2ca, Cca ja Dca kuuluvate kaablite puhul deklareeritava suitsuklassi aluseks peab olema EN 50399 kohane katse (20,5 kW leegi allikas).