CELEX: 32003D0632
Language: pl
Date: 2003-08-26 00:00:00
Title: Decyzja komisji z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniająca decyzję 2000/147/WE wykonującą dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 2986)Tekst mający znaczenie dla EOG.

Ważna informacja prawna

|

32003D0632

Decyzja komisji z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniająca decyzję 2000/147/WE wykonującą dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 2986)Tekst mający znaczenie dla EOG.  

Dziennik Urzędowy L 220 , 03/09/2003 P. 0005 - 0006 CS.ES Rozdział 13 Tom 31 P. 431  - 432 ET.ES Rozdział 13 Tom 31 P. 431  - 432 HU.ES Rozdział 13 Tom 31 P. 431  - 432 LT.ES Rozdział 13 Tom 31 P. 431  - 432 LV.ES Rozdział 13 Tom 31 P. 431  - 432 MT.ES Rozdział 13 Tom 31 P. 431  - 432 PL.ES Rozdział 13 Tom 31 P. 431  - 432 SK.ES Rozdział 13 Tom 31 P. 431  - 432 SL.ES Rozdział 13 Tom 31 P. 431  - 432

		Decyzja Komisjiz dnia 26 sierpnia 2003 r.zmieniająca decyzję 2000/147/WE wykonującą dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 2986)(Tekst mający znaczenie dla EOG)(2003/632/WE)KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych [1], zmienioną dyrektywą 93/68/EWG [2], w szczególności jej art. 20 ust. 2,a także mając na uwadze, co następuje:(1) Decyzja Komisji 2000/147/WE [3] ustanowiła system klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia.(2) Po dokonaniu kontroli niektórych rodzin wyrobów oddzielne klasy odporności na działanie ognia powinny zostać ustanowione dla wyrobów izolacji termicznej rury przewodowej.(3) Dlatego decyzja 2000/147/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:Artykuł 1Załącznik do decyzji 2000/147/WE zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.Artykuł 2Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.Sporządzono w Brukseli, dnia 26 sierpnia 2003 r.W imieniu KomisjiErkki LiikanenCzłonek Komisji[1] Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12.[2] Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1.[3] Dz.U. L 50 z 23.2.2000, str. 14.--------------------------------------------------ZAŁĄCZNIKW Załączniku do decyzji 2000/147/WE dodaje się następującą tabelę:"Tabela 3 KLASY ODPORNOŚCI NA DZIAŁANIE OGNIA DLA WYROBÓW IZOLACJI TERMICZNEJ RURY PRZEWODOWEJKlasa | Metoda(-y) badań | Kryteria klasyfikacji | Klasyfikacja dodatkowa |A1L | EN ISO 1182 [1]; oraz | ΔT ≤ 30 °C; oraz Δm ≤ 50 %; oraz tF = 0 (tj. brak długotrwałego palenia się) | — |EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [1] oraz PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [2] oraz PCS ≤ 1,4 MJ.m;-2 [3] oraz PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [4] |A2L | EN ISO 1182 [1]; lub | ΔT ≤ 50 °C; oraz Δm ≤ 50 %; oraz tf ≤ 20 s | — |EN ISO 1716; oraz | PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 [1] oraz PCS ≤ 4,0 MJ.m;-2 [2] oraz PCS ≤ 4,0 MJ.m;-2 [3] oraz PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 [4] |EN 13823 (SBI) | FIGRA ≤ 270 W.s– 1; oraz LFS < krawędź próbki; oraz THR600s ≤ 7,5 MJ | Produkcja dymu [5]i płonące kropelki/cząsteczki [6] |BL | EN 13823 (SBI); oraz | FIGRA ≤ 270 W.s– 1; oraz LFS < krawędź próbki; oraz THR600s ≤ 7,5 MJ | Produkcja dymu [5]i płonące kropelki/cząsteczki [6] |EN ISO 11925–2: [8] Ekspozycja = 30 s | Fs ≤ 150 mm w ciągu 60 s |CL | EN 13823 (SBI); oraz | FIGRA ≤ 460 W.s– 1; oraz LFS < krawędź próbki; oraz THR600s ≤ 15 MJ | Produkcja dymu [5]i płonące kropelki/cząsteczki [6] |EN ISO 11925–2: [8] Ekspozycja = 30 s | Fs ≤ 150 mm w ciągu 60 s |DL | EN 13823 (SBI); oraz | FIGRA ≤ 2100 W.s– 1 THR600s ≤ 100 MJ | Produkcja dymu [5]i płonące kropelki/cząsteczki [6] |EN ISO 11925–2: [8] Ekspozycja = 30 s | Fs ≤ 150 mm w ciągu 60 s |EL | EN ISO 11925–2 [8]: Ekspozycja = 15 s | Fs ≤ 150 mm w ciągu 20 s | Płonące kropelki/cząsteczki [7] |FL | Bez określania właściwości |[1] "Dla wyrobów jednorodnych i istotnych składników wyrobów niejednorodnych.[2] "Dla każdego składnika zewnętrznego wyrobów niejednorodnych.[3] "Dla każdego składnika wewnętrznego wyrobów niejednorodnych.[4] "Dla wyrobu jako całości.[5] "s1 = SMOGRA ≤ 105 m"2".s"-2" oraz TSP"600s" ≤ 250 m"2"; s2 = SMOGRA ≤ 580 m"2".s"-2" oraz TSP"600s" ≤ "1600" m"2"; s3 różne od s1 lub s2.[6] "d0 = bez płonących kropelek/cząsteczek w EN13823 (SBI) w ciągu 600 s; d1 = bez płonących kropelek/cząsteczek utrzymujących się dłużej niż 10 s w EN13823 (SBI) w czasie 600 s; d2 = ani d0 ani d1; zapalenie się papieru w EN ISO 11925–2 daje w efekcie klasyfikację d2.[7] "Przechodzi = brak palenia się papieru (bez klasyfikacji); nie przechodzi = palenie się papieru (klasyfikacja d2).[8] "W warunkach ataku powierzchni ogniem i stosownie do zastosowania docelowego wyrobu ataku krawędzi ogniem."--------------------------------------------------