CELEX: 31984L0536
Language: it
Date: 1984-09-17 00:00:00
Title: Direttiva 84/536/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni

Avis juridique important

|

31984L0536

Direttiva 84/536/CEE del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni  

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 19/11/1984 pag. 0149 - 0155 edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 5 pag. 0092  edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 5 pag. 0092  edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0109  edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0109 

++++DIRETTIVA DEL CONSIGLIO  del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni  ( 84/536/CEE )  IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,  visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,  vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,  visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,  visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,  considerando che i programmi d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 e del 1977 ( 4 ) sottolineano l ' importanza del problema dell ' inquinamento acustico e in particolare la necessità di agire sulle sorgenti più rumorose ;  considerando che une disparità tra le disposizioni già applicabili o in corso di preparazione negli Stati membri in materia di limitazione delle emissioni sonore dei gruppi elettrogeni di saldatura altera le condizioni di concorrenza e ha pertanto un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è dunque opportuno procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall ' articolo 100 del trattato ;  considerando che la direttiva 84/532/CEE del Consiglio , del 17 settembre 1984 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili ( 5 ) , ha definito , in particolare , la procedura di certificazione CEE ; che conformemente a tale direttiva , è opportuno fissare le prescrizioni armonizzate applicabili alle varie categorie di attrezzature ;  considerando che la direttiva 79/113/CEE del Consiglio , del 19 dicembre 1978 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle attrezzature e macchine per cantieri ( 6 ) , modificata dalla direttiva 81/1051/CEE ( 7 ) , ha definito in particolare il metodo da applicare per fissare i criteri acustici relativi ai gruppi elettrogeni ;  considerando inoltre che , a causa dell ' incidenza del rumore prodotto dai gruppi elettrogeni sull ' ambiente , e , in particolare , sul benessere e sulla salute degli individui , è necessaria una progressiva e sensibile riduzione del livello di potenza acustica dei gruppi elettrogeni ;  considerando che , allo scopo di limitare il disturbo causato dal rumore propagato nell ' aria dai gruppi elettrogeni , è opportuno poter disciplinare il loro impiego in certe zone considerate particolarmente sensibili ;  considerando che le prescrizioni tecniche devono essere adeguate rapidamente al progresso della tecnica ; che a tal fine è opportuno prevedere l ' applicazione della procedura contemplata dall ' articolo 5 della direttiva 79/113/CEE ,  HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :  1 . La presente direttiva si applica al livello di potenza acustica autorizzato dei gruppi elettrogeni utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile .  2 . Si tratta di una direttiva particolare ai sensi dell ' articolo 3 , paragrafo 2 , della direttiva 84/532/CEE in appresso denominata « direttiva quadro » .  Articolo 2  Ai sensi della presente direttiva si intende per gruppo elettrogeno ogni apparecchio comprendente un gruppo motore collegato a un generatore rotativo che produca , a regime continuo , una potenza elettrica .  Articolo 3  1 . Gli organismi autorizzati rilasciano l ' attestato di certificazione CEE ad ogni tipo di gruppo elettrogeno il cui livello di potenza acustica del rumore prodotto all ' aperto , misurato nelle condizioni di cui all ' allegato I della direttiva 79/113/CEE , modificato dall ' allegato I della presente direttiva , non supera i livelli di potenza acustica ammessi indicati nella seguente tabella :  Potenza elettrica del gruppo elettrogeno ( P ) Livello di potenza acustica autorizzato in dB ( A ) / 1 pW a decorrere * da 18 mesi dopo la notifica della direttiva * da 5 anni dopo la notifica della direttiva *  P*2kVA * 104 * 102 *  2 kVA < P*8 kVA * 104 * 100 *  8 kVA < P*240 kVA * 103 * 100 *  P > 240 kVA * 105 * 100 *  2 . Ogni domanda di attestato di certificazione CEE di un tipo di gruppo elettrogeno , per quanto concerne il livello di potenza acustica ammesso , deve essere corredata di una scheda informativa conforme al modello di cui all ' allegato II .  3 . Per ogni tipo di gruppo elettrogeno che certifica , l ' organismo autorizzato compila tutte le rubriche dell ' attestato di certificazione CEE il cui modello figura nell ' allegato III della direttiva quadro .  4 . La durata di validità degli attestati di certificazione CEE è limitata a cinque anni . Essa può essere prorogata di altri cinque anni se ne è fatta richiesta entro dodici mesi prima della scadenza dei primi cinque anni .  Tuttavia , dopo cinque anni dalla notifica della direttiva , gli attestati di certificazione CEE perdono la loro validità , a meno che non siano stati rilasciati per gruppi elettrogeni rispondenti al livello limite che entrerà in vigore a tale data .  5 . In deroga all ' articolo 19 , paragrafo 1 , della direttiva quadro , un gruppo elettrogeno munito di certificato di conformità stabilito in base ad un attestato di certificazione CEE relativo ai valori del primo periodo non può più beneficiare dei vantaggi previsti dall ' articolo in questione dopo cinque anni e mezzo dalla notifica della direttiva ; il periodo di validità deve essere indicato sui certificati di conformità in questione .  6 . Per ogni gruppo elettrogeno costruito conformemente al tipo provvisto di attestato di certificazione CEE , il fabbricante completa il certificato di conformità , il cui modello figura nell ' allegato IV della direttiva quadro , nelle colonne corrispondenti alla certificazione CEE .  7 . Su ogni gruppo elettrogeno costruito conformemente al tipo provvisto di certificazione CEE deve essere indicato , in modo visibile , ben leggibile e indelebile , il livello di potenza acustica , espresso in dB ( A ) / 1 pW , garantito dal fabbricante e determinato alle condizioni di cui all ' allegato I della presente direttiva , nonchù il simbolo * ( epsilon ) . Il modello di questa indicazione figura nell ' allegato III della presente direttiva .  Articolo 4  Gli Stati membri possono adottare provvedimenti per disciplinare l ' impiego dei gruppi elettrogeni nelle zone che essi considerano come sensibili .  Articolo 5  Il controllo di conformità delle fabbricazioni al tipo certificato , di cui all ' articolo 12 della direttiva quadro , è effettuato secondo le modalità tecniche fissate nell ' allegato IV .  Articolo 6  Il Consiglio , entro diciotto mesi , delibera all ' unanimità sulla riduzione dei livelli di emissione sonora che la Commissione presenterà quanto prima e comunque entro e non oltre cinque anni dall ' adozione della presente direttiva .  Articolo 7  Conformemente alla procedura di cui all ' articolo 5 della direttiva 79/113/CEE , sono adottate :  - le modalità tecniche dell ' allegato IV per il controllo della conformità delle fabbricazioni al tipo certificato ;  - le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le disposizioni degli allegati .  Articolo 8  Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù i gruppi elettrogeni definiti all ' articolo 2 possano essere immessi sul mercato solo se sono conformi alle disposizioni previste dalla presente direttiva e dalla direttiva quadro .  Articolo 9  1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica ( 8 ) e ne informano immediatamente la Commissione .  2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .  Articolo 10  Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .  Fatto a Bruxelles , addì 17 settembre 1984  Per il Consiglio  Il Presidente  P . BARRY  ( 1 ) GU n . C 54 dell ' 8 . 3 . 1976 , pag . 63 .  ( 2 ) GU n . C 125 dell ' 8 . 6 . 1976 , pag . 43 .  ( 3 ) GU n . C 197 del 23 . 8 . 1976 , pag . 11 .  ( 4 ) GU n . C 112 del 20 . 12 . 1973 , pag . 1 , e GU n . C 139 del 13 . 6 . 1977 , pag . 1 .  ( 5 ) Vedi pagina 111 della presente Gazzetta ufficiale .  ( 6 ) GU n . L 33 dell ' 8 . 2 . 1979 , pag . 15 .  ( 7 ) GU n . L 376 del 30 . 12 . 1981 , pag . 49 .  ( 8 ) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 26 settembre 1984 .  ALLEGATO I  METODO DI MISURAZIONE DEL RUMORE PRODOTTO ALL ' APERTO DAI GRUPPI ELETTROGENI  SETTORE DI APPLICAZIONE  Il presente metodo di misurazione si applica ai gruppi elettrogeni . Esso stabilisce i procedimenti di prova per la determinazione del livello della potenza acustica di tali attrezzature ai fini della certificazione CEE e del controllo di conformità .  Questi procedimenti tecnici sono conformi alle prescrizioni contenute nell ' allegato I della direttiva 79/113/CEE .  Tutti i punti dell ' allegato I della direttiva 79/113/CEE valgono per i gruppi elettrogeni di saldatura , con le seguenti modifiche :  4 . CRITERI DA TENER PRESENTE PER L ' ESPRESSIONE DEI RISULTATI  4.1 . Il criterio acustico ambientale per i gruppi elettrogeni è espresso dal livello di potenza acustica di questi ultimi .  6 . CONDIZIONI DI MISURA  6.2 . Funzionamento della sorgente sonora durante le misurazioni  6.2.1 . Non va preso in considerazione .  6.2.2 .  Il gruppo elettrogeno deve essere utilizzato nelle condizioni indicate dal fabbricante . Esso deve funzionare , a regime stabilizzato , erogando , su una resistenza non induttiva , a 3/4 di carico della potenza del gruppo , in kW , definita in base alla potenza nominale , in kVA , tenendo conto del fattore di potenza ( cos * )  6.3 . Luogo  delle misurazioni  Il gruppo elettrogeno verrà collocato su un piano riflettente di cemento o di asfalto non poroso . I gruppi elettrogeni senza ruote , montati su un telaio supporto ( skid ) , andranno collocati su cavalletti al di sopra del piano riflettente , salvo disposizioni contrarie date dal fabbricante per motivi inerenti alle condizioni di installazione .  6.4.1 . Superficie di misura  La superficie di misura per l ' esecuzione della prova deve essere un emisfero . Il centro dell ' emisfero è la proiezione verticale sul piano riflettente del centro geometrico del gruppo elettrogeno . Il raggio deve essere di :  - 4 m , quando la dimensione maggiore del gruppo elettrogeno da provare è inferiore o uguale a 1,5 m ;  - 10 m , quando la dimensione maggiore del gruppo elettrogeno da provare è superiore a 1,5 m , ma inferiore o uguale a 4 m ;  - 16 m , quando la dimensione maggiore del gruppo elettrogeno di saldatura da provare è superiore a 4 m .  Le coordinate dei punti di misura sono precisate nella tabella I dell ' allegato I della direttiva 79/113/CEE .  6.4.2.1 . L ' asse delle x del sistema di coordinate , rispetto al quale sono fissate le posizioni dei punti di misura , è parallelo all ' asse principale del gruppo elettrogeno .  7 . ESECUZIONE DELLE MISURE  7.1.1 . Soltanto il rumore di fondo è preso in considerazione per le correzioni .  7.1.5 . Presenza di ostacoli  Per accertarsi che vengono rispettate le disposizioni del punto 6.3 , terzo comma , dell ' allegato I della direttiva 79/113/CEE , è sufficiente un controllo visivo in una zona circolare di raggio pari a 3 volte quello dell ' emisfero di misura il cui centro coincida con quello dell ' emisfero .  7.2 . Misure del livello di pressione acustica LpA  Se i livelli di pressione acustica nei punti di misura sono determinati basandosi sui valori indicati da un fonometro . Tali valori devono essere almeno cinque e rilevati a intervalli regolari .  8 . UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI  8.2 . Non va preso in considerazione .  8.6.2 Tenuto conto del punto 6.3 , il punto 8.6.2 non va preso in considerazione e C = O .  ALLEGATO II  MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA , RIGUARDANTE UN TIPO DI GRUPPO ELETTROGENO , DA FORNIRE PER LA CERTIFICAZIONE CEE  1 . Dati generali  1.1 . Nome e indirizzo del costruttore :  1.2 . Nome e indirizzo dell ' eventuale mandatario del costruttore :  1.3 . Marchio ( ragione sociale ) :  1.4 . Denominazione commerciale :  1.5 . Tipo :  2 . Dimensioni del gruppo elettrogeno  2.1 . Lunghezza : ... m  Larghezza : ... m  Altezza : ... m  Massa : ... kg  2.2 . Presentazione del gruppo :  telaio supporto ( skid ) - rimorchio - altro ( 1 )  3 . Funzionamento  3.1 . Funzionamento del motore  3.1.1 . Marca e tipo :  3.1.2 . Energia utilizzata : benzina , gasolio , gas ( 1 )  3.1.3 . Velocità di rotazione ... giri/min  3.2 . Funzionamento del generatore  3.2.1 . Marca e tipo :  3.2.2 . Velocità di rotazione : ... giri/min  3.2.3 . Potenza a regime continuo :  - potenza apparente ( kVA ) :  - potenza effettiva ( kW ) :  3.2.4 . Natura della corrente : alternata - monofase - trifase - continua - ecc . ( 1 )  3.2.5 . Tensione : tra fasi - tra fase e neutro - ecc . ( 1 )  3.2.6 . Frequenza della corrente ... Hz  4 . Allegare la nota descrittiva commerciale , se esiste .  ( 1 ) Cancellare la menzione inutile .  ALLEGATO III  MODELLO DI INDICAZIONE DEL LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA  vedi G.U .  ALLEGATO IV  MODALITÀ TECNICHE PER IL CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA FABBRICAZIONE AL TIPO CERTIFICATO  Il controllo della conformità della fabbricazione al tipo certificato è eseguito , se possibile , per sondaggio .