CELEX: 32000D0367
Language: lv
Date: 2000-05-03 00:00:00
Title: Komisijas Lēmums 2000/367/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsizturības klasifikāciju (paziņots ar dokumentu Nr. C(2000) 1001)Dokuments attiecas uz EEZ.

Svarīgs juridisks paziņojums

|

32000D0367

Komisijas Lēmums 2000/367/EK (2000. gada 3. maijs), ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsizturības klasifikāciju (paziņots ar dokumentu Nr. C(2000) 1001)Dokuments attiecas uz EEZ.  

Oficiālais Vēstnesis L 133 , 06/06/2000 Lpp. 0026 - 0032 CS.ES Nodaļa 13 Sējums 25 Lpp. 148  - 154 ET.ES Nodaļa 13 Sējums 25 Lpp. 148  - 154 HU.ES Nodaļa 13 Sējums 25 Lpp. 148  - 154 LT.ES Nodaļa 13 Sējums 25 Lpp. 148  - 154 LV.ES Nodaļa 13 Sējums 25 Lpp. 148  - 154 MT.ES Nodaļa 13 Sējums 25 Lpp. 148  - 154 PL.ES Nodaļa 13 Sējums 25 Lpp. 148  - 154 SK.ES Nodaļa 13 Sējums 25 Lpp. 148  - 154 SL.ES Nodaļa 13 Sējums 25 Lpp. 148  - 154

		Komisijas Lēmums 2000/367/EK(2000. gada 3. maijs),ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsizturības klasifikāciju(paziņots ar dokumentu Nr. C(2000) 1001)(Dokuments attiecas uz EEZ)(2000/367/EK)EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,ņemot vērā Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem [1], kura grozīta ar Direktīvu 93/68/EEK [2], un jo īpaši tās 3., 6. un 20. pantu,tā kā:(1) Direktīvas 89/106/EEK 3. panta 2. un 3. punktā noteikts, ka tāpēc, lai ņemtu vērā būvkonstrukciju drošības līmeņu atšķirības valstu, reģionālajā vai vietējā līmenī, katrai būtiskajai prasībai var būt jāizstrādā attiecīgi izskaidrojošie dokumenti; šie dokumenti publicēti Komisijas ziņojuma veidā par Padomes Direktīvas 89/106/EEK [3] izskaidrojošajiem dokumentiem.(2) 2. izskaidrojošā dokumenta 4.2.1. punktā pamatota vajadzība pamatprasībai "drošība ugunsgrēka gadījumā" noteikt dažādus līmeņus atkarībā no būvkonstrukciju veida, lietojuma un atrašanās vietas, to izveidojuma un avāriju gadījumiem paredzētā aprīkojuma.(3) 2. skaidrojošā dokumenta 2.2. punktā uzskaitīti pamatprasības "drošība ugunsgrēka gadījumā" ievērošanai nepieciešamus savstarpēji saistīti pasākumi, kas kopā dod iespēju noteikt dalībvalstīs dažādos veidos īstenojamo ugunsdrošības stratēģiju.(4) 2. skaidrojošā dokumenta 4.3.1.3. punktā noteikts viens no šiem pasākumiem dalībvalstu lielākajā daļā, kas saistīts ar būvizstrādājumu un/vai būvkonstrukciju daļu ugunsizturību.(5) Lai radītu iespējas novērtēt būvizstrādājumu, būvkonstrukciju vai to daļu izturību ugunsgrēka gadījumā, saskaņots risinājums ir 2. skaidrojošajā dokumentā iekļautā klasifikācijas sistēma.(6) Šī klasifikācija ir pielāgota tehnikas attīstībai Komisijas pilnvarojumā Eiropas standartizācijas iestādēm CEN un Cenelec.(7) Direktīvas 89/106/EEK 6. panta 3. punktā noteikts, ka dalībvalstis var noteikt ugunsizturības līmeņus, kas jāievēro to teritorijās, tikai saskaņā ar Kopienas līmenī pieņemtu klasifikāciju un tikai izmantojot visas klases, vairākas klases vai vienu klasi.(8) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Būvniecības pastāvīgās komitejas atzinumu,IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.1. pantsKopienas līmenī pieņem būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsdrošības klasifikācijas sistēmu, kas noteikta šā lēmuma pielikumā.2. pantsŠis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.Briselē, 2000. gada 3. maijāKomisijas vārdā —Komisijas loceklisErkki Liikanen[1] OV L 40, 11.2.1989., 12. lpp.[2] OV L 220, 30.8.1993., 1. lpp.[3] OV C 62, 28.2.1994., 1. lpp.--------------------------------------------------PIELIKUMSDEFINĪCIJAS, TESTI UN IZTURĪBAS KRITĒRIJIAttiecīgās definīcijas, testi un izturības kritēriji pilnībā aprakstīti vai noteikti šajā pielikumā minētajos Eiropas standartos.SIMBOLIR | Nestspēja |E | Integritāte |I | Izolācija |W | Radiācija |M | Mehāniska darbība |C | Pašviru, automātiska noslēgšanās |S | Dūmu izplūde |P vai PH | Elektroenerģijas un/vai signāla padeves nepārtrauktība |G | Sodrēju ugunsizturība |K | Ugunsdrošība |Piezīmes1. Turpmāk norādītā klasifikācija izteikta minūtēs, ja nav norādīts citādi.2. Eiropas standartiem EN 13501-2, EN 13501-3 (klasifikācija) un EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2 (Eurokodi), kuri minēti šajā lēmumā, piemēro tās pašas drošības procedūras, kas aprakstītas Direktīvas 89/106/EEK 5. panta 1. punktā.KLASIFIKĀCIJAS1. Nesošie elementi, kuriem nav ugunsgrēka norobežošanas funkcijasAttiecas uz | sienām, grīdām, jumtiem, sijām, balstiem, balkoniem, kāpnēm, ejām |Standarti | EN 13501–2; EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |Klasifikācija: |R | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |Piezīmes | — |2. Nesošie elementi ar ugunsgrēka norobežošanas funkcijuAttiecas uz | sienām |Standarti | EN 13501–2; EN 1365–1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |Klasifikācija: |RE | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |REI-M | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |REW | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Piezīmes | — |Attiecas uz | grīdām un jumtiem |Standarti | EN 13501–2; EN 1365–2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1999-1.2 |Klasifikācija: |RE | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Piezīmes | — |3. Izstrādājumi un sistēmas nesošo elementu vai būvju daļu aizsardzībaiAttiecas uz | griestiem bez neatkarīgas ugunsdrošības aizsardzības |Standarti | EN 13501–2; EN 13381-1 |Klasifikācija: izsaka tāpat kā ugunsdrošiem nesošajiem elementiem |Piezīmes | Ja atbilst arī attiecībā uz "pusdabīgu" ugunsgrēku noteiktajām prasībām, klasifikācijai pievieno simbolu "sn". |Attiecas uz | ugunsdrošības pārklājumiem, apšuvumam un aizsargekrāniem |Standarti | EN 13501–2; EN 13381-2 to 7 |Klasifikācija: izsaka tāpat kā ugunsdrošiem nesošajiem elementiem |Piezīmes | — |4. Nenesošie elementi vai būvju daļas un tiem paredzētie izstrādājumiAttiecas uz | šķērssienām (arī ar neizolētām daļām) |Standarti | EN 13501–2; EN 1364–1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |Klasifikācija: |E | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI-M | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |EW | | 20 | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |Piezīmes | — |Attiecas uz | griestiem ar neatkarīgu ugunsdrošības aizsardzību |Standarti | EN 13501–2; EN 1364-2 |Klasifikācija: |EI | 15 | | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Piezīmes | Norādei par to, vai elements ir testēts un atbilst prasībām no augšas, apakšas, vai no abām pusēm, klasifikāciju papildina ar "(a → b)", "(b → a)", vai "(a ↔ b)" |Attiecas uz | fasādēm (nenesošajām sienām) un ārsienām (arī uz glazētajiem elementiem) |Standarti | EN 13501–2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |Klasifikācija: |E | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |EI | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |EW | | 20 | 30 | | 60 | | | | | |Piezīmes | Norādei par to, vai elements ir testēts un atbilst prasībām tikai no iekšpuses, āra, vai no abām pusēm, klasifikāciju papildina ar "(i → o)", "(o → i)", vai "(i ↔ o)". Ja vajadzīgs, noturība pret mehānisku iedarbību nozīmē, ka E vai EI klasifikācijas laikā nav krītošu daļu, kas var radīt miesas bojājumus. |Attiecas uz | starpstāviem |Standarti | EN 13501–2; EN 1366-6 |Klasifikācija: |R | 15 | | 30 | | | | | | | |RE | | | 30 | | | | | | | |REI | | | 30 | | | | | | | |Piezīmes | Norādei uz pilnīgu ugunsizturību klasifikāciju papildina ar sufiksu "f", vai "r", kas norāda uz izturību tikai zemākā nemainīgā temperatūrā. |Attiecas uz | iespiešanās slēgiem un lineāriem eju slēgiem |Standarti | EN 13501–2; EN 1366-3,4 |Klasifikācija: |E | 15 | | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Piezīmes | — |Attiecas uz | ugunsdrošajām durvīm un aizvariem (arī ar skatstiklu un mehānismiem) un to noslēgierīcēm |Standarti | EN 13501–2; EN 1634-1 |Klasifikācija: |E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EW | | 20 | 30 | | 60 | | | | | |Piezīmes | Klasifikāciju I papildina, pievienojot sufiksus "1" vai "2" norādei uz izmantoto izolācijas veidu. Pievienojot simbolu "C", norāda, ka izstrādājums atbilst arī pašviru (automātiskas noslēgšanās) kritērijam (tests piešķiršanai/nepiešķiršanai) [1]. |Attiecas uz | dūmu noslēgdurvīm |Standarti | EN 13501–2; EN 1634-3 |Klasifikācija: S200 vai Sa atkarībā no atbilstības testēšanas nosacījumiem |Piezīmes | Pievienojot simbolu "C", norāda, ka izstrādājums atbilst arī pašviru (automātiskas noslēgšanās) kritērijam (tests piešķiršanai/nepiešķiršanai) [2]. |Attiecas uz | transportieru un virzītā transporta sistēmu noslēgierīcēm |Standard(s) | EN 13501–2; EN 1366-7 |Klasifikācija: |E | 15 | | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |EW | | 20 | 30 | | 60 | | | | | |Piezīmes | Klasifikāciju I papildina, pievienojot sufiksus "1" vai "2" norādei uz izmantoto izolācijas veidu. Pievienojot simbolu "C", norāda, ka izstrādājums atbilst arī pašviru (automātiskas noslēgšanās) kritērijam (tests piešķiršanai/nepiešķiršanai) [3]. |Attiecas uz | kabeļu kanāliem un šahtām |Standarti | EN 13501–2; EN 1366-5 |Klasifikācija: |E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |El | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |Piezīmes | Norādei par to, vai elements ir testēts un atbilst prasībām tikai no iekšpuses, āra vai no abām pusēm, klasifikāciju papildina ar "(i → o)", "(o → i)", vai "(i ↔ o)". Papildus norādei uz piemērotību uzmantošanai vertikālā un/vai horizontālā veidā izmanto simbolus "ve" un/vai "ho". |Attiecas uz | skursteņiem |Standarti | EN 13501–2; EN 13216 |Klasifikācija: G + attālums mm (piemēram, G 50) |Piezīmes | Attālums nav nepieciešams iebūvētajiem izstrādājumiem |Attiecas uz | sienu un griestu segumiem |Standarti | EN 13501–2; EN 13381-8 |Klasifikācija: K |Piezīmes | Atbilst/neatbilst tests. |5. Ventilācijas sistēmām (izņemot karstuma un dūmsūcēju ventilāciju) izmantojamie izstrādājumiAttiecas uz | ventilācijas kanāliem |Standarti | EN 13501–3; EN 1366-1 |Klasifikācija: |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |E | | | 30 | | 60 | | | | | |Piezīmes | Norādei par to, vai elements ir testēts un atbilst prasībām tikai no iekšpuses, āra vai no abām pusēm, klasifikāciju papildina ar "(i → o)", "(o → i)", vai "(i ↔ o)". Papildus norādei uz piemērotību uzmantošanai vertikālā un/vai horizontālā veidā izmanto simbolus "ve" un/vai "ho". Pievienojot simbolu "S", norāda uz atbilstību papildus ierobežojumam attiecībā uz izplūdēm. |Attiecas uz | automātiskajiem ugunsdrošības aizbīdņiem |Standarti | EN 13501–3; EN 1366-2 |Klasifikācija: |EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | |E | | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |Piezīmes | Norādei par to, vai elements ir testēts un atbilst prasībām tikai no iekšpuses, āra vai no abām pusēm, klasifikāciju papildina ar "(i → o)", "(o → i)", vai "(i ↔ o)". Papildus norādei uz piemērotību uzmantošanai vertikālā un/vai horizontālā veidā izmanto simbolus "ve" un/vai "ho". Pievienojot simbolu "S", norāda uz atbilstību papildus ierobežojumam attiecībā uz izplūdēm. |6. Pakalpojumu un sakaru nozarē izmantojamie izstrādājumiAttiecas uz | elektrības un optisko šķiedru kabeļi un to piederumi;kabeļu kanāli un kabeļu ugunsdrošības sistēmas |Standarti | EN 13501-3 |Klasifikācija: |P | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |Piezīmes | — |Attiecas uz | maza diametra elektrības vai sakaru kabeļiem vai sistēmām (< 20 mm diametrā un ar vadu šķērsgriezuma laukumu ≤ 2,5 mm2 |Standarti | EN 13501–3; EN 50200 |Klasifikācija: |PH | 15 | | 30 | | 60 | 90 | 120 | | | |Piezīmes | — |[1] "C" klasifikāciju atkarībā no izmantošanas kategorijas var papildināt ar cipariem no 0 līdz 5. Informācija jāiekļauj attiecīgo izstrādājumu tehniskajos normatīvos.[2] "C" klasifikāciju atkarībā no izmantošanas kategorijas var papildināt ar cipariem no 0 līdz 5. Informācija jāiekļauj attiecīgo izstrādājumu tehniskajos normatīvos.[3] "C" klasifikāciju atkarībā no izmantošanas kategorijas var papildināt ar cipariem no 0 līdz 5. Informācija jāiekļauj attiecīgo izstrādājumu tehniskajos normatīvos.--------------------------------------------------