CELEX: 32003D0632
Language: lt
Date: 1061856000000
Title: 2003 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos Sprendimas iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2000/147/EB, įgyvendinantį Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 2986)tekstas svarbus EEE.

Svarbus teisinis pranešimas

|

32003D0632

2003 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos Sprendimas iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2000/147/EB, įgyvendinantį Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 2986)tekstas svarbus EEE.  

Oficialusis leidinys L 220 , 03/09/2003 p. 0005 - 0006 CS.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431  - 432 ET.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431  - 432 HU.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431  - 432 LT.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431  - 432 LV.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431  - 432 MT.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431  - 432 PL.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431  - 432 SK.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431  - 432 SL.ES skyrius 13 tomas 31 p. 431  - 432

		Komisijos Sprendimas2003 m. rugpjūčio 26 d.iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2000/147/EB, įgyvendinantį Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo(pranešta dokumentu Nr. C(2003) 2986)(tekstas svarbus EEE)(2003/632/EB)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo [1], su pakeitimais, padarytais Direktyva 93/68/EEB [2], ypač į jos 20 straipsnio 2 dalį,kadangi:(1) Komisijos sprendimu 2000/147/EB [3] nustatyta statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo sistema,(2) Peržiūrėjus tam tikras produktų grupes, linijinių vamzdžių šilumos izoliavimo produktams turėtų būti nustatytos atskiros reakcijos į ugnį klasės.(3) Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2000/147/EB.(4) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę,PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:1 straipsnisSprendimo 2000/147/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.2 straipsnisŠis sprendimas skirtas valstybėms narėms.Priimta Briuselyje, 2003 m. rugpjūčio 26 d.Komisijos varduErkki LiikanenKomisijos narys[1] OL L 40, 1989 2 11, p. 12.[2] OL L 220, 1993 8 30, p. 1.[3] OL L 50, 2000 2 23, p. 14.--------------------------------------------------PRIEDASSprendimo 2000/147/EB priedas papildomas šia lentele:"3 lentelė LINIJINIŲ VAMZDŽIŲ ŠILUMOS IZOLIAVIMO PRODUKTŲ REAKCIJOS Į UGNĮ KLASĖSKlasė | Bandymo metodai | Klasifikavimo kriterijai | Papildoma klasifikacija |A1L | EN ISO 1182; [1] ir | ΔT ≤ 30 °C; ir Δm ≤ 50 %; ir tf = 0 (pvz. nepertraukiamos ugnies nėra) | — |EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [1]; ir PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [2]; ir PCS ≤ 1,4 MJ.m-2 [3]; ir PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1 [4] | — |A2L | EN ISO 1182 [1]; arba | ΔT ≤ 50 °C; ir Δm ≤ 50 %; ir tf = 20s | — |EN ISO 1716; ir | PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 [1]; ir PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 [2]; ir PCS ≤ 4,0 MJ.m-2 [3]; ir PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1 [4] | — |EN 13823 (SBI) | FIGRA ≤ 270 W.s-1; ir LFS < bandinio kraštas; ir THR600s ≤ 7,5 MJ | Dūmų susidarymas [5]; ir liepsnojantys lašai (dalelės) [6] |BL | EN 13823 (SBI); ir | FIGRA ≤ 270 W.s-1; ir LFS < bandinio kraštas; ir THR600s ≤ 7,5 MJ | Dūmų susidarymas [5]; ir liepsnojantys lašai (dalelės) [6] |EN ISO 11925–2: [8] Apšvita = 30 s | Fs ≤ 150 mm per 60s |CL | EN 13823 (SBI); ir | FIGRA ≤ 460 W.s-1; ir LFS < bandinio kraštas; ir THR600s ≤ 15 MJ | Dūmų susidarymas [5]; ir liepsnojantys lašai (dalelės) [6] |EN ISO 11925–2: [8] Apšvita = 30 s | Fs ≤ 150 mm per 60 s |DL | EN 13823 (SBI); ir | FIGRA ≤ 2100 W.s-1 THR600s ≤ 100 MJ | Dūmų susidarymas [5]; ir liepsnojantys lašai (dalelės) [6] |EN ISO 11925–2: [8] Apšvita = 30 s | Fs ≤ 150 mm per 60 s |EL | EN ISO 11925–2: [8] Apšvita = 15 s | Fs ≤ 150 mm per 60 s | Liepsnojantys lašai (dalelės) [7] |FL | Reakcija nenustatyta |[1] "Vienarūšiai produktai ir nevienarūšių produktų esminės sudedamosios dalys.[2] "Nevienarūšių produktų išorinės neesminės sudedamosios dalys.[3] "Nevienarūšių produktų vidinės neesminės sudedamosios dalys.[4] "Visas produktas.[5] "s1 = SMOGRA ≤ 105 m"2".s"-2" ir TSP"600s" ≤ 250 m"2"; s2 = SMOGRA ≤ 580 m"2".s"-2" ir TSP"600s" ≤ "1600" m"2"; s3 = ne s1 ar s2.[6] "d0 = jokių liepsnojančių lašų ar dalelių EN 13823 (SBI) per 600 s; d1 = jokių liepsnojančių lašų ar dalelių, degančių ilgiau nei 10s EN 13823 (SBI) per 600 s; d2 = ne d1 ar d0; popieriaus uždegimas EN ISO 11925–2 klasifikuojamas d2.[7] "Teigiamas rezultatas = popierius neužsidega (neklasifikuojama); neigiamas rezultatas (klasifikuojama d2).[8] "Paviršiaus užsiliepsnojimo sąlygomis ir, jeigu taikoma, iki galutinio produkto panaudojimo, užsiliepsnojimas iš krašto."--------------------------------------------------