Title: กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561

กฎกระทรวง
สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑[๑]

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗
วรรคหนึ่ง (๑ ) (๒ ) (๓) (๕) และ (๗ ) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้
ก๊าซธรรมชาติ
หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่
สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ
หมายความว่า สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง
การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
เฉพาะสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติเพื่อการติดตั้งระบบรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือใช้สำหรับการตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งระบบรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
หรือสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในงานเพื่อการศึกษาหรืองานวิจัยเท่านั้น
เขตสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ
หมายความว่า แนวเขตที่แสดงถึงบริเวณขอบเขตของสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติตามที่กำหนดไว้ในแผนผังบริเวณ
ผู้ประกอบกิจการควบคุม
หมายความว่า ผู้รับใบรับแจ้งให้ประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ
ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
หมายความว่า ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต
และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
กลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
หมายความว่า
ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติตั้งแต่สองถังขึ้นไปที่ติดตั้งรวมกันเป็นกลุ่ม
มีความจุรวมของกลุ่มถังไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร โดยแต่ละถังที่นำมาติดตั้งเป็นกลุ่มถังต้องมีความจุไม่เกิน
๑๕๐ ลิตรเชื่อมโยงกันด้วยระบบท่อก๊าซธรรมชาติในแนวตั้งหรือแนวนอนเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ก๊าซธรรมชาติในแต่ละถังให้เป็นระบบเดียวกันในแต่ละกลุ่ม
ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
หมายความว่า ระบบที่ประกอบด้วยท่อก๊าซธรรมชาติ อุปกรณ์ประกอบของท่อก๊าซธรรมชาติ
สายจ่ายก๊าซธรรมชาติ และหัวจ่ายก๊าซธรรมชาติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำก๊าซธรรมชาติไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการตรวจสอบและทดสอบการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ของรถยนต์หรือใช้ในงานเพื่อการศึกษาหรืองานวิจัย
เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ
หมายความว่า อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เพิ่มความดันให้ระบบสูงขึ้นโดยมีความดันที่ท่อทางออกมากกว่าความดันที่ท่อทางเข้า
อาคารเก็บก๊าซธรรมชาติ
หมายความว่า
อาคารคลุมถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติหรืออาคารคลุมกลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่ใช้สำหรับติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่มีความจุแต่ละถังไม่เกิน
๕๐๐ ลิตร
หรือติดตั้งกลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่มีความจุแต่ละกลุ่มถังไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร และต้องมีความจุรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
พร้อมระบบท่อก๊าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ
หรืออุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดจนระบบไฟฟ้าและระบบความปลอดภัย แต่ไม่รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก
สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก
หมายความว่า สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างฝังไว้ในพื้นและใช้สำหรับตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๒  ในสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ
ห้ามผู้ประกอบกิจการควบคุมเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในสถานะของเหลว

ข้อ ๓  ในสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ
ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติในสถานะก๊าซไว้ในถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติหรือกลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
โดยถังหรือกลุ่มถังดังกล่าวต้องเป็นชนิดที่ติดตั้งแบบเหนือพื้นดินและต้องติดตั้งอยู่ที่ระดับชั้นล่างของอาคารเก็บก๊าซธรรมชาติ
และห้ามติดตั้งไว้ชั้นใต้ดิน

ข้อ ๔  ในสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติที่มีการเก็บรักษาถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติในสถานะก๊าซ
ที่มีความจุไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
หรือกลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติในสถานะก๊าซ
ที่มีความจุรวมไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร
หากผู้ประกอบกิจการควบคุมขนส่งถังหรือกลุ่มถังดังกล่าวออกจากสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติเพื่อไปบรรจุก๊าซธรรมชาติที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ต้องแสดงใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒
ของสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติหรือสำเนาใบรับแจ้งดังกล่าวด้วยทุกครั้ง

ข้อ ๕  ในสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติที่มีการเก็บรักษาถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติในสถานะก๊าซ
ที่มีความจุเกินกว่า ๕๐๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร หรือกลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติในสถานะก๊าซ
ที่มีความจุรวมเกินกว่า ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ลิตร
ห้ามผู้ประกอบกิจการควบคุมขนส่งถังหรือกลุ่มถังดังกล่าวออกจากสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติเพื่อไปบรรจุก๊าซธรรมชาติที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
เว้นแต่ถังหรือกลุ่มถังดังกล่าวได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซธรรมชาติจากกรมธุรกิจพลังงาน
หากผู้ประกอบกิจการควบคุมขนส่งถังหรือกลุ่มถังดังกล่าวไปบรรจุก๊าซธรรมชาติที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซธรรมชาติและใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่
๒ ของสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติหรือสำเนาใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งดังกล่าวด้วยทุกครั้ง

หมวด ๒
ลักษณะของแผนผัง แบบก่อสร้าง ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
และระบบไฟฟ้า

ข้อ ๖  แผนผังและรูปแบบของสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(๑)
แผนผังโดยสังเขปแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ
เขตสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ แนวเขตที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
ที่อยู่รอบเขตสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติภายในระยะไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร
(๒)
แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งที่ตั้งของถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
กลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ หรือเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ
และระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในกรณีที่สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติใดมีระบบท่อก๊าซธรรมชาติให้แสดงตำแหน่งในแผนผังบริเวณด้วย
(๓)
แบบก่อสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ กลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
หรือเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ
ในกรณีที่สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติใดมีระบบท่อก๊าซธรรมชาติให้แสดงในแบบก่อสร้างด้วย
(๔)
แบบระบบท่อก๊าซธรรมชาติแสดงรายละเอียดของระบบท่อก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ
(piping and instrument diagram) ที่ต่อจากอุปกรณ์ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติหรือกลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติไปยังจุดใช้งาน
ในกรณีที่สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติมีระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
(๕)
แบบระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า การต่อลงดิน
และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ให้แสดงลักษณะแผนภาพเส้นเดียว (single line diagram) ในกรณีที่มีระบบไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า การต่อลงดิน และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ให้แสดงแบบดังกล่าวด้วย
(๖)
แบบก่อสร้างและรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเก็บก๊าซธรรมชาติ ให้แสดงรูปด้าน
รูปตัด และรายละเอียดของโครงสร้าง

ข้อ ๗  แบบก่อสร้างและรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเก็บก๊าซธรรมชาติตามข้อ
๖ (๖)
ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาตแล้ว
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงรายละเอียดตามที่ระบุไว้ แต่ให้ใช้แบบก่อสร้างและรายการคำนวณดังกล่าวมาแสดงแทน

หมวด ๓
การออกแบบ สร้าง ติดตั้ง ทดสอบและตรวจสอบ
ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
กลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ
ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ

ข้อ ๘  ในหมวดนี้
มาตรฐาน
ANSI หมายความว่า
มาตรฐานที่ประกาศโดยสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute)
มาตรฐาน
ASME หมายความว่า
มาตรฐานที่ประกาศโดยสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Society of Mechanical Engineers)
มาตรฐาน
ASTM หมายความว่า
มาตรฐานที่ประกาศโดยสมาคมการทดสอบและวัสดุแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Society for Testing and Materials)
มาตรฐาน
CSA หมายความว่า มาตรฐานที่ประกาศโดยสมาคมมาตรฐานแห่งประเทศแคนาดา
(Canadian Standard Association)
มาตรฐาน
EN หมายความว่า มาตรฐานของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (European Standard)
มาตรฐาน
ISO หมายความว่า
มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization)
มาตรฐาน
JIS หมายความว่า มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standard)
มาตรฐาน
NFPA หมายความว่า
มาตรฐานที่ประกาศโดยสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association)

ข้อ ๙  เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซธรรมชาติได้
โดยการออกแบบ การสร้าง และการทดสอบและตรวจสอบเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐาน ANSI มาตรฐาน ASME มาตรฐาน CSA มาตรฐาน EN มาตรฐาน
JIS มาตรฐาน NFPA หรือมาตรฐานอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๐  ระบบท่อก๊าซธรรมชาติต้องเป็นชนิดที่ใช้กับก๊าซธรรมชาติได้
โดยการออกแบบ การสร้างและการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐาน ANSI มาตรฐาน ASME มาตรฐาน ASTM มาตรฐาน CSA มาตรฐาน
EN มาตรฐาน ISO มาตรฐาน JIS หรือมาตรฐานอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๑  การประกอบและติดตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
กลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ
และอุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติเกินพิกัดแบบระบายไอ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI
มาตรฐาน ASME มาตรฐาน CSA มาตรฐาน EN มาตรฐาน ISO มาตรฐาน JIS มาตรฐาน NFPA หรือมาตรฐานอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๒  ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
กลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ
อุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติเกินพิกัดแบบระบายไอ ระบบท่อก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติต่าง
ๆ ต้องมีผลทดสอบตามมาตรฐาน ANSI มาตรฐาน ASME มาตรฐาน CSA มาตรฐาน EN มาตรฐาน
ISO มาตรฐาน JIS หรือมาตรฐานอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๓  ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติต้องทาการทดสอบและตรวจสอบตามมาตรฐานการออกแบบ
หากถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติหมดอายุการใช้งานตามมาตรฐานการออกแบบ ห้ามผู้ประกอบกิจการควบคุมนำถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติดังกล่าวมาใช้งาน

ข้อ ๑๔  ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ กลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
และเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ จะต้องติดตั้งบนโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มาประกอบกับโครงสร้างจะต้องสามารถรับแรงต่าง ๆ
ได้ตามหลักวิศวกรรม

ข้อ ๑๕  ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องดาเนินการให้มีการทดสอบและตรวจสอบ
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑)
ก่อนเริ่มการใช้งานถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ กลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ
อุปกรณ์ควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติเกินพิกัดแบบระบายไอ ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
หรืออุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ
(๒)
ในกรณีที่ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ กลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ อุปกรณ์ หรือระบบท่อก๊าซธรรมชาติตาม (๑)
ได้รับความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
(๓)
ในการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติรวมความจุไม่เกิน
๕๐๐ ลิตร
การทดสอบและตรวจสอบตามวรรคหนึ่งต้องกระทำโดยผู้ตรวจสอบและทดสอบตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  ทั้งนี้
ในกรณีที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติรวมความจุเกินกว่า ๕๐๐ ลิตร ให้ดำเนินการทดสอบและตรวจสอบ
โดยผู้ทดสอบและตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗ (๔)
ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ทดสอบและตรวจสอบตามวรรคสอง
ให้ดำเนินการทดสอบและตรวจสอบโดยวิศวกรทดสอบและตรวจสอบตามประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งอยู่ในการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่

หมวด ๔
อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

ข้อ ๑๖  ในหมวดนี้
มาตรฐาน
IEC หมายความว่า
มาตรฐานที่ประกาศโดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์
(International Electrotechnical Commission)
มาตรฐาน
NFPA หมายความว่า
มาตรฐานที่ประกาศโดยสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association)
มาตรฐาน
UL หมายความว่า
มาตรฐานที่ประกาศโดยองค์กรเอกชนในการรับรองผลิตภัณฑ์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Underwriters Laboratories Incorporation)

ข้อ ๑๗  อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า
ภายในเขตสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาตรฐาน IEC มาตรฐาน NFPA มาตรฐาน UL หรือมาตรฐานอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๘  การออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาตรฐาน IEC มาตรฐาน
NFPA มาตรฐาน UL หรือมาตรฐานอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๕
ลักษณะที่ตั้งและระยะปลอดภัยของอาคารเก็บก๊าซธรรมชาติ
ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ กลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
และเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ

ข้อ ๑๙  อาคารเก็บก๊าซธรรมชาติต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑)
พื้นต้องเป็นคอนกรีตเรียบ และผิวพื้นต้องเป็นวัสดุชนิดที่ทำให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก
(๒)
ฝาและผนังต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ มีช่องระบายอากาศ และเปิดโล่งอย่างน้อยหนึ่งด้าน
(๓)
หลังคาต้องทำด้วยวัสดุทนไฟหรือวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง และมีช่องระบายอากาศ

ข้อ ๒๐  บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
กลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติหรือเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑)
ห้ามเก็บวัตถุไวไฟหรือพักอาศัย
(๒)
ต้องตั้งไว้ในที่ที่มีการระบายอากาศได้อย่างเหมาะสม

ข้อ ๒๑  สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติที่มีการตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
กลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ หรือเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ
ต้องมีระยะปลอดภัยวัดจากผิวถังหรือโครงเหล็กยึดติดตรึงถังหรือเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ
ดังต่อไปนี้
(๑)
ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่มีความจุไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร หรือกลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่มีความจุรวมไม่เกิน
๑,๐๐๐ ลิตร
ที่ตั้งอยู่ภายในอาคารเก็บก๊าซธรรมชาติต้องมีระยะห่างถึงผนังอาคารเก็บก๊าซธรรมชาติไม่น้อยกว่า
๐.๖๐ เมตร และต้องมีระยะห่างระหว่างถังไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร
โดยห้ามวางทับหรือซ้อนกัน รวมทั้งต้องจัดให้มีทางเดินเข้าออกห่างไม่น้อยกว่า ๐.๖๐
เมตร
(๒)
ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่มีความจุเกินกว่า ๕๐๐ ลิตร
หรือกลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่มีความจุรวมเกินกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร
ห้ามตั้งไว้ภายในอาคารเก็บก๊าซธรรมชาติหรืออาคารอื่นโดยต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า
๗.๕๐ เมตรถึงแนวเขตที่ดิน
เขตสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติหรืออาคารอื่นที่ตั้งอยู่ภายในเขตสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ
ต้องตั้งไว้ในบริเวณที่โล่งหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก
และต้องมีระยะห่างระหว่างถังไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร โดยห้ามวางทับหรือซ้อนกัน
(๓)
ถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่มีความจุไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร หรือกลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติที่มีความจุรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร ห้ามตั้งไว้ภายในอาคารอื่น
แต่สามารถนำไปตั้งไว้ในบริเวณที่โล่งหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีฐานราก
โดยต้องจัดระยะปลอดภัยและข้อกำหนดให้เป็นไปตาม (๒)
(๔)
ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ถึงถังเก็บน้ำมันหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต
และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
และถังเก็บวัตถุติดไฟหรือระเบิดได้ทุกชนิดที่อยู่เหนือพื้นดินหรือวัตถุที่ก่อให้เกิดประกายไฟได้ง่าย
(๕)
ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร ถึงแนวสายไฟฟ้าแรงสูง และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่รับผิดชอบสายไฟฟ้านั้นด้วย
(๖)
บริเวณด้านใดที่ยานพาหนะอาจเข้าไปถึงได้ ต้องจัดให้มีเสากันภัยที่มีความมั่นคงแข็งแรงทุกระยะ
๑.๕๐ เมตร หรือแท่นกันชนหรือราวเหล็กไว้ป้องกัน
โดยมีระยะห่างถึงเสากันภัยหรือแท่นกันชนหรือราวเหล็กไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร
การวัดระยะปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่มีโครงเหล็กยึดติดตรึงถังหรือกลุ่มถังให้วัดระยะจากโครงเหล็กดังกล่าว
ในกรณีที่ไม่มีโครงเหล็กดังกล่าวให้วัดระยะจากผิวถัง

หมวด ๖
การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ข้อ ๒๒  สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติต้องมีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือสารเคมีชนิดอื่นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีขนำดบรรจุไม่น้อยกว่า
๖.๘๐ กิโลกรัม และมีความสามารถในการดับเพลิงไม่น้อยกว่า 6A 20B ตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมาตรฐานอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาติดตั้งไว้ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑)
บริเวณที่ตั้งเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติต้องมีเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าสองเครื่องต่อเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติหนึ่งเครื่อง
(๒)
บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติหรือกลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติต้องมีเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าสองเครื่อง
เครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งต้องติดตั้งไว้ในที่ที่สามารถนำออกมาใช้ได้ง่ายและต้องจัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
โดยมีการตรวจสอบทุก ๆ
หกเดือนเป็นอย่างน้อยพร้อมทั้งติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทาการตรวจสอบครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าวและเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๒๓  ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมมีหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ให้มีการกระทำใด
ๆ ที่อาจทำให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟในบริเวณสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ

ข้อ ๒๔  บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติ
กลุ่มถังเก็บและจ่ายก๊าซธรรมชาติหรือเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติต้องจัดให้มีป้ายเตือน
โดยใช้ตัวอักษรสีแดงมีความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เซนติเมตร บนพื้นสีขาว
และมีข้อความอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ห้ามสูบบุหรี่
ห้ามก่อประกายไฟ
ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร
กรณีเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติเป็นชนิดเดินเครื่องได้อัตโนมัติ
ป้ายเตือนตามวรรคหนึ่ง ต้องมีข้อความเพิ่มเติมว่า
เครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาตินี้ทำงานอัตโนมัติทุกเวลา

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๕  สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติที่ได้ใบรับแจ้งให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑
ศิริ  จิระพงษ์พันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๕) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ
และลักษณะของสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ การเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ การกำหนดลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุ
วิธีการปฏิบัติงาน การจัดให้มีและบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดภายในสถานที่ดังกล่าว
รวมทั้งกำหนดการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ
ความเสียหาย หรืออันตรายที่จะมีผลกระทบต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม
จากการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ปวันวิทย์/จัดทำ
๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๖๕ ก/หน้า ๑/๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑