# Code du travail

**Article:** R4212-6
**Titre:** Chapitre II : Aération et assainissement
**Date:** 2008-03-12
**État:** VIGUEUR
**Identifiant légal:** LEGIARTI000018532553
**Identifiant parent:** LEGIARTI000018488640
**Modification:** Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

---

Le maître d'ouvrage prévoit dans les locaux sanitaires l'introduction d'un débit minimal d'air déterminé par le tableau suivant :
               
              
                
                  
                    
                      DÉSIGNATION DES LOCAUX
                      DÉBIT MINIMALd'air introduit(en mètres cubespar heure et par local)
                    
                    
                      Cabinet d'aisances isolé (**)
                      30
                    
                    
                      Salle de bains ou de douches isolé (**)
                      45
                    
                    
                      Commune avec un cabinet d'aisances
                      60
                    
                    
                      Bains, douches et cabinets d'aisances groupés
                      30 + 15 N (*)
                    
                    
                      Lavabos groupés
                      10 + 5 N (*) 
                    
                    
                      N (*) : nombre d'équipements dans le local(**) : pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.