Legal Document

Category: 23

Text:
2. ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 12/26 Ιουλ. 1858 Περί των καταστημάτων των δι’ αερίου (GAZ) φωτισμού κλπ. Επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών υπουργού, λαβόντες υπ’ όψιν τον από 17 Μαΐου 1957 Υ .Δ. Νόμον περί του δια του ελαιογόνου αερίου (GAZ) φωτισμού και το άρθρ. 16 του από 3 Απρ. 1835 Ημετέρου Δ/τος περί υγιεινής οικοδομής των πόλεων και κωμών, απεφασίσαμεν και διατάττομεν: Άρθρ.1.-Τα βαναυσουργεία και εργαστήρια εν οις κατασκευάζεται το ελαιογόνον αέριον και αι από τούτων εξαρτώμεναι αεριοδόχαι κατατάσσονται κατά τα εν τω άρθρ. 19 του ανωτέρω Δ/τος ωρισμένα εις την α΄ κατηγορίαν των αναφερομένων εν αυτώ επικινδύνων ή εις την υγείαν επιβλαβών καταστημάτων. (Αντί για τη σελ. 244,87) Σελ. 244,87(α) Τεύχος 1409 Σελ. 43 Φωταέριο 13.Ε.ζ.1-2 Άρθρ.10.-Τα πισσώδη περιττώματα, τα αμμωνιακά ύδατα και η εν ρευστή ή στερεά καταστάσει τίτανος, άτινα εξέρχονται εκ των καθαριστηρίων, θέλουσιν αποκομίζεσθαι αμέσως εντός δοχείων ή κιστοφόρων αμαξίων αεροστεγώς και αδιαπνεύστως κεκλεισμένων. Άρθρ.11.-Τα υδατώδη λείψανα δεν συγχωρείται να εξατμίζωνται, ούτε τα πισσώδη περιττώματα να καίωνται εν τεφροδόχαις και εν ιπνοίς, πλην εάν δεν ήθελον εκπέμπη, ούτε καπνόν ούτε οσμήν. Άρθρ.12.-Ο αριθμός και η χωρητικότης των αεριοδοχών εκάστου εργαστηρίου θέλουσι είσθαι τοιαύτα, ώστε εν περιπτώσει αργίας ενός τινος τούτων, τα λοιπά να δύνωνται να επαρκώσιν εις τας χρείας. Έκαστον δι’ εργαστήριον θέλει έχει δύο αεριοδόχας τουλάχιστον. Άρθρ.13.-Αι δεξαμεναί, εντός των οποίων εμβαπτίζονται αι αεριοδόχαι, θέλουσιν είσθαι εντελώς στεγναί, θέλουσι δε κατασκευάζεσθαι εκ λίθων ή πλίνθων οπτών εμβαπτιζομένων εις υδραυλικήν κεραμοκονίαν, δύνανται δε να κατασκευασθώσι και εκ ξύλων, αλλά τότε πρέπει να τοποθετώνται εντός κτιστών λάκκων, των οποίων οι τοίχοι οσάκις υψούνται υπεράνω του εδάφους, πρέπει να έχωσι πάχος ίσον τω ημίσει του ύψους των, εάν δεν φθάνωσι μόνον μέχρι της επιφανείας, θέλουσι περιφράττεσθαι δια κιγκλίδων. 13.Ε.ζ.2 Φωταέριο Άρθρ.14.-Ο κώδων εκάστης αεριοδόχης θέλει κρατείσθαι δι’ ασαλεύτων οδηγών ώστε να μη δύναται ν’αποκλίνη εν τη κινήσει του από της καθέτου θέλει δε διατείθεσθαι ούτως, ώστε η ελαστική δύναμις του αερίου εντός της αεριοδόχης να ήναι πάντοτε ανωτέρα της ατμοσφαιρικής πιέσεως. Η εσωτερική πίεσις του αερίου θέλει δεικνύεσθαι δια μανομέτρου. Άρθρ.15.-Αι έχουσαι χωρητικότητα πλέον των δέκα κυβικών μέτρων αεριοδόχαι, θέλουσιν είσθαι όλως απομεμονωμέναι από τε των οικοδομών του εργαστηρίου και από των γειτνιαζόντων οίκων και ησφαλισμέναι δι’ αλεξικεραυνίων, των οποίων η ράβδος θέλει έχει ύψος ίσον τουλάχιστον τω ημίσει της διαμέτρου της αεριοδόχης. Άρθρ.16.-Πάσης οικοδομής περιεχούσης αεριοδόχην οιασδήποτε χωρητικότητος θέλει ανανεούσθαι ο αήρ δι’ οπών ηνεωγμένων εις το άνω μέρος αυτής, ώστε να μη συνάγηται εν τη οικοδομή πολύ ελαιογόνον αέριον, καθ’ ην περίστασιν ήθελεν εύρει τινά διέξοδον . θέλουσι προσέτι ανοίγεσθαι και κύκλω της οικοδομής οπαί ικαναί κλειόμεναι δια μεταλλίνων πλεγμάτων ή δικτυωτών κλειθριών (PERSIENNES). (Μετά τη σελ.. 244,88(α) Σελ. 244,8801 Τεύχος 1409 Σελ. 45 Φωταέριο 13.Ε.ζ.2 13.Ε.ζ.2 Φωταέριο Άρθρ.17.-Σωλήν της υπερπληρώσεως προωρισμένος ν’ αποχετεύη το αέριον υπεράνω της στέγης θέλει προσαρμόζεσθαι εις εκάστην αεριοδόχην κειμένην εντός οικοδομήματος. Αν δε η αεριοδόχη υπάρχη εν υπαίθρω, ο σωλήν δύναται να αναπληρωθή δια τεσσάρων οπών εχουσών διάμετρον ενός ή δύο υφεκατομέτρων από της κατωτέρας άκρης αυτής, ίσην δε απ’ αλλήλων. Άρθρ.18.-Δεν δύνανται να τοποθετώνται εν τοις υπογείοις, ειμή αεριοδόχαι δέκα το πολύ κυβικών μέτρων, και αύται μη παρακείμεναι εις παραγωγικάς του αερίου συσκευάς, δηλαδή εις τα παραγωγικά του αερίου εργαστήρια. Τα υπόγεια ταύτα πρέπει να ώσιν αποκλειστικώς ωρισμένα δια τας αεριοδόχας, να εξαερίζωνται δεόντως δια δύο οπών ηνεωγμένων, της μεν πλησίον του εδάφους του υπογείου, της δε ετέρας εις το υψηλότερον μέρος του θόλου. Εις την επί του θόλου οπήν θέλει επίκεισθαι σωλήν ατμοδόχος υψούμενος υπέρ την κορυφήν της οικίας. Άρθρ.19.-Πριν η αεριοδόχη πληρωθή το πρώτον αερίου, πρέπει να προηγηθή τεχνική εξέτασις της κατασκευής της επί παρουσία της αστυνομικής αρχής. Άρθρ.2.-Τα αποστακτήρια, πάντα τα τούτοις συνεχόμενα οικοδομήματα, και αι αποθήκαι ανθράκων αι εις τ’ αποστακτήρια προσκείμεναι, και όταν προσέτι δεν συνέχωνται τούτοις θέλουσι κτίζεσθαι, και σκεπάζεσθαι εξ ύλης αφλέκτου. Άρθρ.20.-Τα συμπεπυκνωμένον αέριον περιέχοντα κινητά δοχεία θέλουσι κατασκευάζεσθαι εκ χαλκού, ή εκ πετάλων σιδήρου, πρέπει δε να δοκιμάζωνται εις πίεσιν διπλασίαν εκείνης, εις ην υπόκεινται εν τη καθημερινή χρήσει, και ήτις ορίζεται εν τη αδεία της αστυνομίας. Άρθρ.21.-Το εις κοινήν κατανάλωσιν χορηγούμενον αέριον θέλει είσθαι εντελώς καθαρισμένον η δε καθαρότης του θέλει δοκιμάζεσθαι και βεβαιούσθαι κατά τα δι’ αστυνομικής διατάξεως ορισθησόμενα. Άρθρ.22.-Τα εν τω παρόντι Δ/τι αναφερόμενα εργαστήρια και συσκευαί δύνανται εκτός των εν αυτώ οριζομένων να υποβληθώσι και εις άλλα προφυλακτικά μέτρα, τα οποία το συμφέρον της ασφαλείας και της δημοσίας υγείας ήθελον υπαγορεύσει. Άρθρ.23.-Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών υπουργός θέλει εκτελέσει το παρόν Δ/μα, δημοσιευθησόμενον δια της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Άρθρ.3.-Εις το ανώτερον μέρος της στέγης των εργαστηρίων τούτων θέλει ανοίγεσθαι προς έξοδον των ατμών μία οπή, ή πλειότεραι, και επ’ αυτών τίθεσθαι σωλήνες, ή καπνοδόχαι ων το ύψος και η διατομή θέλουσιν ορίζεσθαι εν τη περί οικοδομής αδεία της αστυνομ. αρχής. Άρθρ.4.-Απαγορεύεται η χρήσις πάσης ζωϊκής ουσίας εις την κατασκευήν του ελαιογόνου αερίου. Άρθρ.5.-Οι έξοπτοι άνθρακες (COKE) θέλουσιν αποσβέννυσθαι άμα εξαγόμενοι εκ των αμβίκων. Άρθρ.6.-Οι συμπυκνωτήρες πρέπει να ιδρύωνται εν υπαίθρω ή εντός οικοδομών εξαεριζομένων κατά το άνω μέρος αυτών εκτός εάν η συμπύκνωσις γίνηται εντός σωλήνων κεχωσμένων εις την γην. Άρθρ.7.-Τα καθαριστήρια του αερίου, ήτοι αι καθαριστικαί τούτου συσκευαί πρέπει να τοποθετώνται εις οικοδομάς εξαεριζομένας δι’ αεραγωγίου επί τούτω κατεσκευασμένου εις το αέτωμα, ήτοι το ανώτατον μέρος της στέγης. Το ύψος του αεραγωγίου τούτου και η διατομή θέλουσιν ωσαύτως ορίζεσθαι εν τη αδεία της αστυνομικής αρχής το δε αέριον δεν συγχωρείται ποτέ να διοχετεύηται από των αμβίκων εις την αεριοδοχήν χωρίς να διέλθη δια των καθαριστηρίων. Άρθρ.8.-Εντός των συμπυκνωτηρίων και των καθαριστηρίων του αερίου και έτι εντός και πέριξ των περιεχουσών αεριοδόχας οικοδομών απαγορεύεται αυστηρώς η χρήσις παντός άλλου είδους φωτισμού παρά τον δια λύχνων ασφαλιστικών. Άρθρ.9.-Τα εκ της αποστάξεως προερχόμενα αμμωνιακά ύδατα και πισσώδη περιττώματα, όσα δεν ήθελον αποκομίζεσθαι αμέσως, θέλουσιν αποτίθεσθαι εντός δεξαμενών ακριβώς κεκλεισμένων και στεγανών, εκάστης των οποίων η χωρητικότης δεν θέλει υπερβαίνει τέσσαρα κυβικά μέτρα. Αι δεξαμεναί αυταί θέλουσι κτίζεσθαι εκ λίθων ή πλίνθων οπτών, εμβαπτιζομένων εις υδραυλικήν κεραμοκονίαν, θέλουσιν αλείφεσθαι ομοίως δι’ υδραυλικού χρίσματος, και κείσθαι εις οικοδομάς σκεπαστάς. Σελ. 244,88(α) Τεύχος 1409 Σελ. 44