Newsgroup: it.hobby.elettronica.digitale
Titolo: 380/380 da circ.stampato

In una scheda della mia caldaia (da appartamento) si è bruciato un 
trasformatorino 380/320 (montato direttamente sul crcuito stampato) che non 
riesco a trovare in commercio....
Sopra il trasformatorino si legge quanto segue:
BV EI 30 V06-009
              7329 91
380 V (2-4) 50-60 Hz
Prim ~ 150°C
330 V 0,8 VA (6-10)
GT  ta70
02/94
Probabilmente (non ho gli schemi) fa parte del circuito di accensione....
La scheda l'ho già sostituita con una nuova, ma visto il prezzo pagato 
vorrei ripararla....
Qualche idea per reperire questo trasformatorino  ?
Ho una foto (file .jpg) che posso eventualmente inviare via e-mail....
Grazie
Roby

 Ho una foto (file .jpg) che posso eventualmente inviare via e-mail....
Se potessi vedere la foto riuscirei a darti un valido aiuto. Però invece
di utilizzare l'email, prova qui: 
http://tinyurl.com/
Così sarà visibile a tutti quelli che seguono questo 3d.
Fammi sapere!! Ciao.


Ho provato in  
http://tinyurl.com/
 ... ma pensavo che con questo giochetto 
si potesse rendere anche invisibile il vero indirizzo della pagina web.... 
invece te lo riporta in CHIARO....!!
In sostanza tinyurl serve solo ad accorciare eventuali url lunghi.... ma in 
questo modo renderei pubbliche le mie pagine personali, cosa che non voglio 
fare....
A questo punto, ad evitare spam (...credo sia questo il tuo problema...) 
potresti mandarmi il tuo indirizzo e-mail, descrivendolo e non scrivendolo 
in chiaro, a questo mio indirizzo;
roby chiocciola despammed punto com
In alternativa potresti crearti (il servizio è gratuito) un indirizzo in 
despammed.... (vai a vedere 
www.despammed.com
 ), che puoi gestire via web 
oppure reindirizzare ad un tuo indirizzo e-mail personale....  Uso despammed 
da anni e non ho mai avuto problemi.... despammed ha avuto qualche black-ou 
tempo fa ma è sempre ripartito....
Fammi sapere
Grazie per la disponibilità
Roby

 per provarlo, sostituiscilo direttamente (2 euro).
-CUT-
Ok per il transistor, devo verificare,... pensavo però che l'interruzione 
rilevata col tester possa essere causata anche dall'NTC guasto.... credo sia 
un NTC quello disegnato nell'involucro insieme alle caratteristiche.... 
"Prim" + piccolo rettangolo con riga in mezzo e scritta "150°C".
La "pasticca" sarà però affogata nella resina....
Che ne dici ?
Roby


Se l'avvolgimento è interrotto è possibile che sia saltata la protezione
termica (non è un NTC) è un sistema non ripristinabile per evitare
incendi in caso di surriscaldamento. Se i terminali della protezione
termica sono accessibili puoi scavalcarla, riducendo la protezione in
caso di ulteriori guasti, altrimenti il trasformatore è da sostituire.
Ciao, Antonio

 in chiaro, a questo mio indirizzo;
Ti ho mandato posta. Ciao!


Grazie Antonio per le info.  Ho avuto un problema simile con un 
caricabatterie e scavalcando la "pasticca" ho risolto il problema..... ma la 
"pasticca" non era affogata nella resina, come immagino sia questa...
Hanno un nome questi protettori termici o si chiamano semplicemente 
"protettori termici" ????  Ho cercato un componente analogo su piazza ma non 
l'ho trovato...
Roby

 ha scritto nel messaggio
news:dg5sg3$ref$1...@area.cu.mi.it...

veramente mi cogli in castagna...non so se hanno un nome specifico.
D'altra parte la loro efficacia è legata al posizionamento all'interno
dell'avvolgimento per "sentirne" l'innalzamento della temperatura prima
che sia pericolosa. Quindi sostituirlo all'esterno a causa della resina,
posto che si trovi in commercio, ha una efficacia quasi nulla.
Alcuni sono costituiti da una "molletta" saldata con lega a basso punto
di fusione, quando la temperatura raggiunge il punto di rammollimento la
molla scatta e allontana per sempre i due contatti.
Antonio