Newsgroup: it.scienza.geologia
Titolo: Condizionamento alternativo

Il caldo aguzza l'ingegno in questi giorni.
Pensavo ai condizionatori d'aria, soprattutto al loro consumo.
Il motivo è che avevo pensato di fare un impianto in casa centralizzato che
distribuisse aria fredda in tutte le stanze.
Poi mi sono scontrato con la quantità di energia necessaria: se una bestia
del genere sta accesa, tutto il resto deve stare spento!
Con la limitazione dei 3KW, basta solo un phon e salta tutto.
Al che ho cominciato a "smontare" mentalmente un condizionatore d'aria.
C'è una ventola per far circolare l'aria, e va bene, praticamente un
ventilatore, non consuma tanto.....
Il grosso del consumo è il compressore, e in parte anche il grosso
ventilatore che sta nel condensatore.
A che serve?
Chiaro, a fare il freddo.
E se io il freddo ce l'avessi già?
Devo trovare un "posto freddo" vicino a casa, farci passare l'aria e
distribuirla.....
E poi mi è venuto in mente il portone.
L'androne delle scale è relativamente fresco; sempre, anche quando fuori ci
sono 40°
Perché? Chiaro, è vicino alle fondamenta, un seminterrato, e la terra è
fredda....
BINGO!!!!
La terra e' fredda! E' SEMPRE fredda!
Ora, non sono un esperto di geologia, ma mi par di ricordare che basta
scavare un paio di metri e la temperatura del terreno si aggira
costantemente intorno ai 15°C.
Ora, se io facessi un impianto che forza l'aria attraverso una rete di tubi
di ferro zincati, sepolta 2 metri sotto terra?
L'aria penso si raffredderebbe.
Ovviamente condenserebbe l'umidità, che si raccoglierebbe in fondo alla rete
e dovrei prevedere un tubo sifonato per eliminare la condensa verso gli
scarichi, ma questi sono dettagli, l'importante è che ora ho una certa
quantità di arida fredda da poter distribuire.
Basta una serie di condotte di condizionamento da far passare per le scale
del portone, coibentate, e una diramazione con bocchette in tutte le stanze.
Con l'energia di un ventilatore abbiamo un condizionatore.... e non
riscaldiamo l'ambiente.
Ora, l'idea di base c'è, bisognerebbe fare una botta di conti per vedere se
è realizzabile sta cosa, e a me mancano dati e competenze per farlo.
GEOLOGI
qual'è la temperatura effettiva di un sottosuolo in zona urbana?
Varia a seconda della presenza o meno di falde freatiche? (penso di si....)
Varia con la stagione? di quanto? In estate soprattutto, a quanto può
arrivare al massimo?
FISICI
Che portata d'aria a 20°C serve per mantenere un ambiente domestico, diciamo
di 250mc, ben coibentato, intorno ai 25° se fuori ce ne stanno 35?
Quanta superficie di interscambio in ferro mi serve per abbassare la
temperatura dell'aria da 30°C (supponendo che l'aria di ingresso
all'impianto non la vado a prendere proprio in pieno sole....) fino a 20°C
per ogni mc di portata, se la temperatura del ferro è, diciamo, di 15°C (i
geologi saranno più precisi in merito....)?
AMBIENTALISTI
se la cosa può funzionare, sarebbe il caso di cominciare a pensare a
renderla conveniente, magari proponendo leggi di defiscalizzazione,
soprattutto nella costruzione di nuovi edifici.
Fare un impianto del genere su un palazzo in essere costa un botto e mezzo,
ma prevederlo in fase di progetto costerebbe veramente una cazzata.....
E l'energia risparmiata grazie al naturale raffreddamento della crosta
terrestre sarebbe una fonte in più!
-- 
Lunga vita e prosperità  \\//_
Cactaceo
Per rispondere leva la mano dall'elsa

 terrestre sarebbe una fonte in più!
Ciao,
quello che tu proponi esiste già e viene comunemente utilizzato negli 
impianti a geotermia passiva
In pratica c'è del liquido glicolato che girando sottoterra si porta alla 
temperatura di circa 15°C e finisce in una pompa di calore e poi in un 
accumulatore, o cella termica.
In inverno questo viene utilizzato dalla pompa di calore per riscaldare, in 
estate la pdc viene bypassata (tranne per l'acqua calda sanitaria) e si 
genera il raffrescamento
Sono da prevedersi dei deumidificatori (e ci sei già arrivato), inoltre dato 
che 15°C non sono generalmente sufficienti a raffrescare con gli split, 
sarebbe meglio utilizzare un impianto a pavimento radiante, visto con i miei 
occhi case portate a 24/26°C in cui si stava benissimo grazie al fatto che 
non hai la "botta di freddo" tipica dei condizionatori
Un saluto
W