Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Appartamento a fuoco: cause?

Ad un conoscente è andato a fuoco l'appartamento, per fortuna senza 
conseguenze per lui e la sua famiglia, e si sta chiedendo le cause.
 
La causa è elettrica, ma non si capisce bene cosa sia andato storto e, 
purtroppo, quando mi ha fatto vedere, i danni erano già stati quasi del 
tutto riparati e le pareti rimbiancate dal proprietario (lui è in affitto).
 
La responsabile sembra una plafoniera da muro, dove deve essersi 
innescato il cortocircuito che si è manifestato nella scatola dove era 
installato l'interruttore che la comanda.
 
Le uniche foto fatte prima della sostituzione dei fili sono state fatte 
con un telefonino, per cui la qualità è pessima, guardate un po':
 
http://goo.gl/9jmGnd
 
 
 

conseguenze per lui e la sua famiglia, e si sta chiedendo le cause.
 
La causa piu' probabile e' lo smanettone di turno che ha fatto lavori
all'impianto elettrico "tanto sono cose che qualunque bambino saprebbe
fare"
 
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 
http://goo.gl/9jmGnd
 
 
Dalle foto sembra che ci sia stata una bella corrente tra fase e terra, 
prima domanda, c'era il differenziale?
 
Seconda domanda, che tipo di lampadina c'era li dentro? Ho visto fili 
(in regolare servizio) crepati dal calore dentro le plafoniere (nelle 
plafoniere "a incandescenza" i fili dovrebbero sempre essere protetti da 
tubetti sterling).
 
Terza domanda, non ho capito bene, ma l'"incendio" si e` propagato alla 
scatola vicina?
 

 installato l'interruttore che la comanda.
 
Di solito i corto circuiti non provocano incendi in quanto le linee
elettriche devono essere protette da sovraccarichi e corto circuiti da
magnetotermici o al limite fusibili. Di solito gli incendi partono da
contatti allentati, che sfiammano sotto carico. Ma una lampadina, a meno
di alogene da qualche centinaio di watt è un carico insufficiente a
provocare un incendio.
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 ha scritto:

Nessuno smanettone, al massimo è stata cambiata una lampadina, ma
 forse nemmeno dato che l'appartamento è stato ristrutturato da
 meno di tre anni. 
 
In base a cosa dici che è opera di un incompetente? 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 


 
In questo caso, poi, la lampada era di quelle a basso consumo...


 
La mia prima impressione è stata che il surriscaldamento sia stato 
proprio nella scatola dove era installato l'interruore che comandava 
l'accensione della plafoniera, I frutti ed il telaietto erano 
completamente fusi.
 
L'elettricista dice che secondo lui è partito tutto dalla plafoniera e 
che i fili sono fusi dal calore dell'incendio e non dal surriscaldameno 
elettrico perché quando il calore arriva dal rame l'isolante si 
sbriciola, non fonde.
 
 
 

 magnetotermico...
 
Ah, se e` per questo ho anche sentito un elettricista manutentore di 
impianti industriali affermare: "per la luce un MT da 16A va bene lo 
stesso, tanto c'e` il differenziale che salta a ogni scoreggia"...
 
Nel mio stesso impianto di casa lasciatomi dal precendente proprietario 
ho trovato sezioni 1,5mmq sotto MT da 16 e da 25A.
 
 
Ma sotto che MT saranno i fili del caso in questione?
 
Comunque mi pare strano che un guasto ad una lampadina arrivi a 
sovraccaricare in quel modo i fili (e a proposito sarebbe interessante 
sapere in che condizioni e` la lampadina).
 
Non potrebbe anche essere stato un filo usurato gia` dall'installazione 
che ha sempre disperso un po' e si e` definitivamente perforato?

 fili sottili che non hanno fatto scattare il magnetotermico?
 
certo che ne avete di fantasia per dedurre da una foto
del cazzo una qualsiasi causa.

 
 
Si, ma dovrebbe rispondere l'elettricista se ha dimensionato alla membro
di segugio. Proteggere le linee è il minimo sindacale.
E se dopo qualche minuto non scatta la parte termica di un
magnetotermico in caso di corto circuito alla fine di una linea lunga,
vuol dire che il dimensionamento è totalmente sbagliato!


 
le cose che ti interessano di più è: perchè non è scattato il
 magnetotermico o il differenziale?
Il non scatto del magnetermico ti dice che la corrente rientrava
 nell'ammissibile consumo di un appartamento, il non scatto del
 differenziale ti dice che la corrente dispersa dalla fase è
 rientrata nel neutro, tutta.
Quindi?
In teoria una lampada potrebbe trasformarsi in una resistenza
 molto più bassa e fungere da stufetta di calore, calore che passa
 al portalampada e ai cavi.
Soluzioni? Fusibili ad ogni lampada o lampadario.


 del cazzo una qualsiasi causa.
 
Questa è l'unica cosa sensata che ho letto in tutta la discussione.