Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Misteriosi blackout

Da un po' di tempo la mia casa e' colpita da misteriose interruzioni di 
corrente; non si tratta di sovraccarico ma probabilmente di perdite 
elettriche o corticircuiti, in quanto mi scatta l'interruttore salvavita. Ho 
gia' individuato e sostituito una presa deformata dal calore ma la cosa non 
e' finita. Purtroppo l'inconveniente e' casuale e non ripetibile e cosi' 
rende inutile l'intervento di elettricisti vari; si verifica mediamente ogni 
3 o 4 giorni ma con grande variabilita'.
Non e' possibile controllare a tappeto ogni tratto dell'impianto elettrico, 
al limite inserendo qualche dispositivo che lo tenga sotto controllo per 
qualche giorno e mi possa segnalare dov'e' la grana? Inoltre, come potrei 
fare per controllare che l'inconveniente non sia dovuto ai vari 
elettrodomestici? Ad es. ho notato alcune volte che la grana e' successa 
attivando la macchinetta del caffe' espresso, ma anche qui la cosa non e' 
sistematica
il barbi 

 cosi' rende inutile l'intervento di elettricisti vari;
CUT
Beh, un elettricista "non vario" probabilmente avrebbe provato l'efficienza 
del differenziale (corrente e tempo di scatto) per verificare che non sia 
starato e verificato se è presente una corrente di dispersione di valore 
prossimo alla soglia di scatto del differenziale. Andando eventualmente 
cercare causa sulle linee con maggiori problemi.
Nel caso peggiore che non ci fosse, io cercherei di suddividere l'impianto 
su più circuiti, installando dei differenziali 0,03A  sulle varie linee. Se 
proprio non c'è posto nel centralino (=quadro) dell'appartamento, si 
può -alla peggio- fare installazione in un quadretto provvisorio esterno. 
Una volta risolto si può  togliere (ma in caso di ulteriore guasto sei nelle 
stesse condizioni) .
In questo modo,in caso di intervento, si riduce l'ambito della ricerca.
Ovviamente perchè il lavoro produca risultati, va verificato che a monte non 
ci sia differenziale pari sensibilità, nel qual caso va sostituito con altro 
con soglia maggiore (se ancora coordinati con impianto di terra) e di tipo 
selettivo  oppure tolto (se possibile perchè linea e quadro in classe II). 
Operazioni però da fare con cognizione di causa.
Spesso comunque, una volta separato l'impianto su più differenziali, il 
problema sparisce. Soprattutto su impianti estesi, complicati o con tante 
utenze esterne.
Questo perchè quasi ogni apparecchio, anche nel funzionamento ordinario, ha 
una piccola dispersione. Il differenziale, se unico per tutto l'impianto, 
"vede" però la somma di tutte queste piccole dispersioni. Se la somma si 
avvicina alla soglia di scatto (che può essere anche la metà di quella 
nominale), basta quel poco in più per farlo scattare (es. un faro esterno in 
cui entra umidità).
Dividendo su più protezioni la cosa diventa meno probabile.
ciao
giorgio 

 In questo modo,in caso di intervento, si riduce l'ambito della ricerca.
In effetti la suddivisione dell'impianto su piu` circuiti ha dei vantaggi.
Io ad esempio ho realizzanto il mio impianto dotando ogni stanza di un
impianto indipendente.
I vari impianti confluiscono in un "quadro", dove per ogni sezione c'e` una
valvola da 10A o 16A.
In caso di necessita` (manutenzione, guasti) posso togliere elettricita` ad
una singola stanza, inoltre e` molto facile individuare eventuali guasti.
Di salvavita` pero` ne ho uno solo, a monte di tutte le valvole; mi sembrava
esagerato montare un salvavita per stanza.
Ciao.
Null

 esagerato montare un salvavita per stanza.
Non è esagerato, se ci pensi bene ...
Se il guasto è generato da una dispersione verso terra, scatterà solo il 
differenziale della stanza interessata dal guasto, evitando di rimanere 
completamente al buio, ed identificando immediatamente la porzione 
dell'impianto interessata dal guasto ...
A me, ad esempio, anni fa scattava il differenziale del giardino, così 
ho indirizzato le ricerche nei cassetti e nei lampioni esterni, ed ho 
scoperto che un cassetto non era più stagno, e si era allagato !!
Se avessi avuto un solo differenziale a monte di tutto, sarebbe scattato 
quello, ed oltre a rimanere completamente al buio, avrei perso parecchio 
tempo a smontare e sezionare l'impianto per cercare l'origine del guasto !
Luca


Dividere stanza per stanza sarebbe effettivamente troppo. Potresti fare dei 
gruppi.
Ad esempio un gruppo con tutte le linee luci, uno per le prese cucina e uno 
per le altre prese. Se ci sono linee esterne, è opportuno che abbiano 
salvavita a sè. Idem per i condizionatori. Sono quelle con la maggior 
probabilità di guasti.
ciao
giorgio 

 3 o 4 giorni ma con grande variabilita'.
C'e' qualcosa che ti scarica a terra al limite del differenziale e 
qualche volta supera questo limite.
Puoi fare una verifica veloce staccando la terra principale e mettendoci 
un pisellino al neon o un cercafase in cui la punta e il sedere siano 
collegati ai due estremi del cavo di terra scollegato se si accende 
qualcosa sta utilizzando la connessione di terra per scaricare.
ATTENZIONE a terra scollegata non hai piu' protezione sui guasti verso 
massa, ma il salvavita continua a funzionare in caso di contatti 
accidentali .
Giulia