Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: bollitore caldaia bucato! e' riparabile?

Casa non piu' abitata, caldaia da pavimento marca SIME, bollitore di 
accumulo dell'acqua sanitaria (80L) che perde. In anni passati era una 
goccia ogni tanto, questa stagione perde un rivolo.
 
Ho gli estremi del ricambio, che dovrebbe essere una vasca in inox 
vetrificato, e prodotto da un noto terzista (IDROPI). Alla peggio lo 
sostituisco (500 cucuzze di listino), anche perche' senza vasca di 
accumulo rimango in un colpo solo senza riscaldamento e senza acqua 
calda.   
 
Comunque la domanda e' doverosa ed e' se in generale queste vasche-
bollitori sono riparabile, magari non saldandoli ma con stucco epossidico 
o altro modo. La caldaia, in attesa di trovare inquilini o nipoti, 
servirebbe a evitare le gelate invernali.
 
Commenti ed esperienze?
 
grazie!
 
 

 bollitori sono riparabile,
 
non ho esperienza... ma da come hai descritto la cosa...  io terrei pronti i 
500 neuri in mano... .!!!! ;))
 
 
 

Sembra che Giacobino da Tradate abbia detto :

Il problema è l'ispezionabilità.
Il mio bollitore ha un bocchettone di ispezione enorme, in basso, 
perchè è predisposto per una seconda sorgente di calore (solare o 
elettrico) e quindi ha millemila acessi aggiuntivi in cui si potrebbe 
dover lavorare.
Ipotizzando che si riesca ad accedere bene all'interno, e che la 
perdita sia individuabile, ci sono degli stucchi bicomponente che non 
dovrebbero aver problemi per quei 45°C che si raggiungono in un 
accumulatore sanitario.
Magari per farlo aggrappare si dovrà graffiare un po' attorno, ma 
secondo me ci può stare.
 
Ciao
 
Alberto
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jehdeh$o34$1...@tdi.cu.mi.it...

Dubito che possa essere Inox + Vetrificazione interna.
In genere i serbatoi vetrificati "devono" essere di grosso spessore per 
resistere all'interno dei forni di vetrificazione e sono utilizzati in 
chimica, medicinali e lavorazioni alimentari o corrosive.
 
Più probabile che sia banale Inox e magari pure "sottile"!
L'inox non dovrebbe "corrodersi" con l'acqua ma con Correnti Galvaniche 
prodotte da eventuali Raccordi in Rame, Ottone, Ghisa o Ferro.
 
L'inox più "economico" è il AISI 304...
 
costa poco e.... ARRUGGINISCE!
 
Generalmente sono fatti in lamiera d'acciaio ZINCATA A FUOCO Interno ed 
Esterno.
Finché rimangono pieni d'acqua non si rovinano... ma da vuoti fanno ruggine 
nel punto più basso e dopo... gocciolano.
 
Difficilmente riuscirai a metterci una pezza.
Occhio che l'acqua calda crea una pressione all'interno!
 
Ciao.
 
 
 
 
 

 Il mio bollitore ha un bocchettone di ispezione enorme
 
Si' c'e' un tappo frontale che avra' una ventina di cm di diametro, 
fissato con 5 bulloni. In mezzo il tappo ha l'anodo sacrificale, che a 
sua volta e' cavo per tenerci la termocoppia. 
 
Se tolgo il bocchettone verosimilmente mi trovero' dentro la serpentina 
di scambio dell'acqua dei termosifoni, ma qualcosa di dovrebbe vedere.
 
Il serbatoio esternamente e' tutto coibentato con quello che a me sembra 
schiuma poliuretanica solidificata, e il serbatoio coibentato a sua volta 
e' racchiuso in un carter di lamiera, difficile metterlo a nudo dal di 
fuori.
 
 
 
 
 
 

 crea una pressione all'interno!
 
In effetti perde quando apro l'acqua in entrata dall'acquedotto.
 
Meglio che comincio a mettere da parte gli euri :-(
 
 

 bollitori sono riparabile,
 
Non ti conviene,sprecheresti tempo e denaro per avere un risultato di 
dubbia affidabilità;è meglio se lo sostituisci.