Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: quesito impianto elettrico condominio

Stanno facendo l'impianto elettrico del condominio e...
iniziano le prime discussioni
cmq vorrei avere le idee un po' piu' chiare sul da farsi
qualcuno mi puo' aiutare a chiarire qualche mia lacuna?
Cosa sono gli sganciatori di minima tensione?
a che servono?
L'ing. che ha fatto il progetto ha scritto che sono obbligatori perchè
abbiamo un locale condominiale con un numero superiore a nove posti
auto e quindi a rischio di esplosione.
Ora c'è stato un errore nel progetto dell'ingegnere nel senso che il
locale, che ora è unico con 10 posti auto (tanti quanti sono i
condomini) è tale semplicemente perchè la struttura non è stata
terminata.
In realtà i posti auto potranno essere chiusi per essere trasformati
in singoli garages
Sul nostro atto di acuisto si parla di parti comuni per il solo
corridoio di accesso ai singoli garages
Questo cambia qualcosa per il progetto?
Ciao
 Marcello
-Catania-

  Marcello
Lorenzo

 ha scritto nel messaggio 
news:8t6r529f3hn2li79m...@4ax.com...

Secondo le norme CEI lo cambia notevolmente, perché un muro, una porta, una 
finestra che consentano di chiudere un ambiente interrompono la zona a 
maggior rischio d'incendio.
Quindi non si tratterebbe più di un'autorimessa con più di nove posti auto 
ma una serie di rimesse con uno/due posti auto.
Di solito sono i Vigili del Fuoco che complicano la situazione e, quando i 
box sono racchiusi all'interno di una struttura con uno o più corridoi 
d'accesso, vogliono un comando unico che tolga corrente a tutti i box 
contemporaneamente.
Tra le varie soluzioni che possono essere adottate c'è quella dell'uso del 
relè di minima tensione, che risulta tra le più semplici ed economiche.
Interrompendo il collegamento che alimenta il relè si simula un'anomalia di 
tensione e si forza il distacco dell'interruttore realizzando una sorta di 
"sicurezza positiva".
Il pulsante di comando dovrebbe essere concepito in modo da intervenire 
contemporaneamente su tanti "blocchetti" di contatti per quanti sono i box o 
per quanti sono i contatori ENEL interessati.
Il rovescio della medaglia sta nel fatto che sarai costretto a riarmare 
manualmente l'interruttore anche dopo una qualsiasi banale mancanza di 
corrente magari dovuta all'ENEL.
Cordialità
Liberty Kid 

 Questo cambia qualcosa per il progetto?
   Notevolmente, la normativa per i garage non ha nulla a che vedere
  con quella dei box confinati, il semplice tramezzo in mattone forato
  da 8 cm piu' intonaci rispetta la normativa REI.
   ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 "sicurezza positiva".
Pienamente d'accordo.
Ciao.
Lo

    ciaofelix:-)
E la bascula (o qualsiasi altro sistema di chiusura) ? deve essere REI anche
quella no? se č cosě allora hai ragioen tů.
Ciao.
Lo

    ciaofelix:-)
Cmq il nostro amico ha detto che i box POSSONO essere realizzati, il
condizionale in questo caso è molto importante, l'Ing magari non ha commesso
un errore di progetto ma si è solo messo nella situazione peggiore che si
potesse verificare, ovvero che nessuno relizzi poi in un futuro più o meno
recente tali BOX.
Io avrei fatto lo stesso perche l'impinato deve servire ad una
infrastruttura per come stà funzionando adesso e nelle condizioni in cui si
trova, e non per come (forse) presumibilmente funzionerà un giorno.
Ciao.
Lo

 quella no? 
      Le singole bascule possono essere in lamiera sincata mentre le
     porte che immettono nei locali filtro devono essere tagliafuoco
     cioe' doppia lamiera con interposto isolante minerale e guarnizio
     ni termoespandenti.


Lo ha scritto:



       Concordo con la scelta dell'ingegnere, in atto il locale e' un
      garage aperto ed e' lui che dovra' firmare il certificato relativo
al rispetto della normativa antincendio.


Ha ragione l'ingegnere, al momento il garage è uno unico per tutti ed è un 
luogo a maggior rischio in caso d'incendio per la presenza di tutte quelle 
auto, di conseguenza l'impianto elettrico è soggetto a prescrizioni 
particolari... come da progettazione.
Il fatto che un domani, ipoteticamente, realizzarete i singoli box al 
momento non interessa a nessuno, lui deve progettare adesso e non domani, 
domani si vedrà. Inoltre non credo, ma potrei sbagliare (dovrei aprire la 
norma e di domenica è vietato :D), che la divisione dei singoli box 
cambierebbe la situazione, come ha detto qualcuno cambierebbe certamente se 
ogni box venisse compartimentato installando delle basculanti certificate 
REI... ma credo vi costi un pò meno montare uno sganciatore ;)
Enrico. 

>REI... ma credo vi costi un pò meno montare uno sganciatore ;)
ok
grazie a tutti per i chiarimenti
in ogni caso le discussioni che ci sono non riguardano il montaggio o
meno di uno sganciatore
la domanda era solo per chiarire una mia curiosità che non sapevo cosa
fosse lo sganciatore
il fatto di aver considerato i singoli box (che per ora ancora non
sono garages ma solo posti auto), riguardava la perplessità sugli
adempimenti da compiere in linea di massima.
Mi incuriosiva sapere se aver considerato delle proprietà private come
se fossero comuni (l'amministratore sostiene che il garage è unico e
comune a tutti gli inquilini, cosa  che ho verificato dall'atto di
acquisto dell'appartamento essere sbagliata), comportasse delle
difformità nel progetto.
Va beh... per ora hanno messo le luci, oltre che nel corridoio, anche
nei singoli box, cosa che ritengo assurda
Ogni volta che si entra in garage si accendono contemporaneamente 19
punti luci con 2 neon da 35 watt ciascuno!
Il bello è che spesso capita che qualcuno se ne sta in garage a farsi
dei lavoretti... questo significa che lascia accese 38 lampade!!!
Ciao
 Marcello
-Catania-


Per quanto riguarda la progettezione elettrica si dovrebbe vedere il 
progetto edile, se prevede o no fin da ora la suddivisione in box.
Nel caso sia prevista la suddivisione in box mi sembra chiaro che, in 
assenza di altre comunicazioni della proprietà, il progettista elettrico 
debba adeguarsi al progetto edile, che è la sua fonte.
Se poi la Ditta edile lo realizza in modo difforme dal progetto sono ...zzi 
sua.
Cordialità
Liberty Kid 


A mio avviso è un pessimo esempio di progettazione elettrica. 

 sua.
SE mia nonna avesse una ruota sarebbe una cariola.....
A parte gli scerzi, io non sono sceso nel dettaglio della norma normettae
normina, alla richiesta di Marcello come addetto ai lavori ho dato la mia
opinione spassionata ovvero; Condivido la scelta dell'Ingegnere perchè il
garage è di fatto una autorimessa con più di 9 veicoli e così stà
funzionando pertando in questa ottica vanno prese le dovute precauzioni.
Tutto il resto e "game over".
Ciao.
Lo

 ha scritto nel messaggio
news:445e1248$0$36939$4faf...@reader3.news.tin.it...

Magari era un ripiego temporaneo, cmq
Concordo!.....Del resto cosa ti aspetti, è il risultato di consentire di
progettare impianti elettrici anche a chi di fatto non ha conoscenze sul
campo in oggetto?...
Ciao.
Lo

campo in oggetto?...
ma se abbiamo speso 800 euro in piu'  per far fare il progetto ad un
ingegnere che si occupa di progettazione impianti elettrici solo per
far fare una cosa fatta meglio!!!!
Parlo di un ingegnere che fa progettazione di impianti; non di un
ingegnere qualsiasi
...io sono ingegnere elettronico ma non mi sono mai letto una
normativa di impianti elettrici nč mi occupo di elettrotecnica quindi
non ho neanche minimamente pensato di avventurarmi io in un campo che
non č il mio
...supponevo che una persona che fa quasi esclusivamente queste
cose... dovrebbe farle per bene!
Ciao
 Marcello
-Catania-

 cose... dovrebbe farle per bene!
Beh ok se le cose stanno cosě.... allora in teoria dovresti avere ragione.
Lo