Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Dimensionare fili elettrici

Dovendo fare un piccolo impianto elettrico vorrei conoscere i criteri 
per dimensionare i vari fili.
Intendo dire che vorrei fare una cosa adeguata senza esagerare solo "per 
stare tranquillo" e quindi sapere se possibile anche le formule (se così 
si possono chiamare) utili al caso

 stare tranquillo" e quindi sapere se possibile anche le formule (se cosě


un bel 4mm dal contatore al quadro elettrico  e vai da Dio
Cioe' prendi fuoco e vai al Creatore?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it


--  
Postato da Virgilio Newsgroup: scopri i nuovi gruppi 
Eros, foto e video a 
http://newsgroup.eros.virgilio.it

> un bel 4mm dal contatore al quadro elettrico  e vai da Dio
6 mm (n.b. dove sei č la sezione, mi raccomando sono mm quadrati) andrebbe
meglio.
Per utenze particolarmente onerose (lavatrici, lavastoviglie, forni,
scaldabagni) arriverei con 4 mm2.
2,5 non č fuori norma ci mancherebbe (naturalmente protetto a monte da un
magnetotermico da 16A), ma in una cucina, dove ci siano piů elettrodomestici
di quelli indicati sopra, ci arriverei con 4 mm2).
ciao
Guid1

 Guid1
Concordo, in questo modo si contiene la caduta di tensione e in più c'è 
un margine per eventuali aumenti di potenza.
Ciao
Fabio

Nel suo scritto precedente, marcovic ha sostenuto :

Prova a leggere qui:
http://spazioinwind.libero.it/lucefacile/le%20basi.htm
-- 
Marco

 si possono chiamare) utili al caso
Niente formule, non devi fare un capannone industriale... qui conta piů il 
buon senso.
La sezione dei cavi non č l'unica cosa da guardare, devi anche realizzare 
tubazioni e cassette separate x impianti a tensione di rete ed a bassa 
tensione, quindi TV, allarme, telefono, citofono ecc.. devono viaggiare x i 
fatti loro.
Devi realizzare un buon impianto di messa a terra, una puntazza da 1 m 
dovrebbe bastare, poi da li parti con una bella treccia gialloverde da 10 
mmq e arrivi in un punto dove dentro una cassettina realizzerai il colettore 
principale di terra, dovresti mettere un'apposita barretta equipotenziale 
che sarebbe una barretta di metallo con tanti morsetti separati, dentro 
ognuno di questi morsetti separatamente ci butti sotto il conduttore della 
puntazza, un conduttore verso la prima giunzione di terra dell'impianto 
elettrico, un conduttore verso il colettore dei termosifoni (se i relativi 
tubi sono metallici), uno o piů conduttori verso le tubazioni entranti in 
casa, acqua, gas ecc.. ed eventuali altre masse estranee che arrivino 
dall'esterno, un conduttore verso i ferri di fondazione se raggiungibili.
Protezione magnetotermica e differenziale, quadro principale: generale 
interruttore magnetotermico-differenziale da 25A/idn 0,03A, a seguire un 
magnetotermico 16A x generale prese forza, un 10A x linea illuminazione, un 
10A per la caldaia, un 20A per linea quadro cucina (linea da 4 mmq verso 
quadro cucina).
Quadro cucina: 3-4 magnetotermici da 16A e relative linee da 2,5 e prese da 
16A per alimentazione elettrodomestici.
In linea di massima dovresti avere gli elementi per fare un discreto lavoro 
;-)
Se hai bisogno fai un fischio.
Enrico. 


sicuro sicuro?
se si spiegamela, per favore, perchè io che ci mastico poco e vado per 
sentito dire, mi ricordo di aver sentito una volta che le armature del c.a. 
andavano lasciate in pace.
forse non ho capito qualcosa.  Grazie,
bear 

 bear
Ha dato un ottimo suggerimento, infatti è un ottimo dispersore 
(sicuramente meglio della singola puntazza) se il collegamento viene 
fatto bene.
Attenzione ai materiali che si utilizzano per fare il collegamento per 
evitare che la coppia galvanica isoli nel tempo la connessione.
Saluti
Fabio

E' vietato usare i ferri di armatura come conduttore di terra, ad esempio 
quando sei al terzo piano del tuo condominio e pensi "e se mi arttaccassi al 
pilastro?"
E' invece obbligatorio effettuare il collegamento equipotenziale tra 
l'impianto di terra ed i ferri DI FONDAZIONE, quindi a livello dei plinti 
del cemento armato. Facendo questo potresti anche evitare la puntazza... le 
fondazioni sono un magnifico dispersore!
Ciao,
Enrico.