Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Quesito elettrico

Ho la necessità di allestire una scatola con molte prese elettriche, 8 per 
la precisione. La mia intenzione era di arrivare li facendo una derivazione 
dalla linea principale, collegarmi alla prima presa e poi, ponticellando, a 
tutte le altre prese.
Il cavo utilizzato è da 4mmq e il carico masssimo non dovrebbe superare i 
1000W (1200 a voler essere esagerati) fra tutte le 8 prese.
Secondo i miei calcoli sono ampiamente nei margini di sicurezza (carico max 
5A), ma il solito "amico" mi ha detto che così non si fa, che devo portare 
almeno 4(!) linee e collegare a ponte al max 2 prese alla volta.
A me sembra molto molto esagerato, voi che ne dite? 

 A me sembra molto molto esagerato, voi che ne dite?
Sta rispondendo un ignorante in materia.. ma se penso a quelle ciabatte che
da 1 presa se ne escono con 7-8 uscite e che tengono 2-3 kw.. (ci collego un
pc e tutti gli accessori) credo che non ci sia alcun problema

 A me sembra molto molto esagerato, voi che ne dite?
Suppongo che il pericolo paventato dal tuo amico sia quello del 
surriscaldamento dei morsetti dei frutti/presa piů a monte.
In teoria, se hai una potenza disponibile illimitata, il pericolo ci 
sarebbe. Ma se hai una potenza disponibile di 3kW e le protezioni sono ben 
coordinate, puoi tranquillamente procedere. Magari scrivi sulla ciabatta, 
con pennarello indelebile, "Potenza max 1200W" cosě sei sicuro anche per gli 
altri utilizzatori.
-- 
Cinghiale (32, 54, RM) - Punto 6 speed 100Mm
"La potenza č nulla senza cotenna" 

altri utilizzatori.
Volendo fare i "raffinati" a monte della prima presa può mettere un
interruttore magnetotemico da incasso dimensionato opportunamente che stacca
superando la soglia di 1300W, in tal modo ha la certezza di non sovraccaricare
la linea e di oter staccare le prese con un unico comodo interruttore.
IMportante quando metterà la linea e serrare molto molto bene i morsetti e
magari dopo u po' di tempo verificarli, i contatti laschi sono causa di
surriscaldamento.
***
Visita il sito ufficiale del gruppo: 
http://ihf.altervista.org
***
--
La Collina Incantata - Allev. Cani S.Bernardo - Pensione per cani
Web: 
http://www.lacollinaincantata.it
Email: 
lacollina...@despammed.com
Phone: 
339-8475526
 - Fax: 178 227 9353

 Se la casa è recente devi tenere conto che modficando l' impianto
elettrico il certficato di conformità non sarebbe piu' attendibile. Però a
casa tua puoi fare come vuoi. Ciao       Donato

"Mirco" <mirgal...@NOWHEREemail.it> ha scritto nel messaggio
news:i394d.365262$5D1.16...@news4.tin.it...

La norma CEI 64/8 dice che (vado a memoria) non si puo' mettere piu di un
filo per ciascun morsetto di un apparecchiatura a meno che l'apparecchiatura
non sia stata costruita per ospitare piu' di un filo.
Le prese, almeno quelle delle marche piu' conosciute, sono certamente
costruite per ospitare piu' di un filo e questo viene dichiarato dalle case
costruttrici, quindi puoi certamente uscire da una presa per alimentarne
un'altra e cosi' via, i morsetti sono costruiti per sopportare la corrente
nominale della presa e quindi i canonici 10/16A.
L'importante e' che l'interruttore di protezione a monte abbia una portata
nominale non superiore a quella della presa con portata piu' bassa, e che la
linea sia dimensionata per sopportare la corrente dell'interruttore.
Cordialita'
Liberty Kid

superando la soglia di 1300W, in tal modo ha la certezza di non sovraccaricare
Ovvero 6A che è anche valore standard.
Ciao Boiler


La casa (sono in affitto) non è recente, e sicuramente l'impianto elettrico 
non è a norma. Qualsiasi modifica, anche fatta da me, non può che 
migliorarlo.
Purtroppo...


L'impianto di quella casa, in cui sono in affitto, è, per usare un 
francesismo, un casino. Sicuramente attualmente non è a norma. Sto stendendo 
una nuova linea per alimentare le principali apparecchiature elettriche 
della casa dotandole -ALMENO- dell'impianto di terra. La potenza impegnata è 
di 3KW, quindi massimo, a voler esagerare, sono 14A di corrente. Con i 
calcoli che ho fatto con un filo da 4mmq per la lunghezza impegnata la 
caduta di tensione è ampiamente nei margini della normativa CEI.
Le prese utilizzate sono della Gewiss, quindi abbastanza di qualità, tutti 
da 10/16A bivalenti. Per sicurezza, tanto non mi costa nulla, visto che si 
tratta solo di 1 metro di linea, in quella cassetta farò arrivare 2 cavi e 
dividerò il carico sulle prese.

Ovvero 6A che è anche valore standard.
Ecco bravo siccome io non ricordo mai come passare da W a A ed ero
scazzato/pigro non son andato a cercare.. tanto sapevo che aualcuno avrebbe
specificato. Lavoro di squadra ;)



Per chiarirmento:
Non ho capito da dove prenderesti la terra
Parlando di linea prinipale intendi a valle del
*magnetotermico/sezionatore* , oppure a qualche presa /filo
distribuita nella casa?
ciao
P.S.
Anche se sei in casa tua...non potresti fare come ti pare.. ;-) 46/90
docet.
Cordialità,
                 OttavoNano
 ---------------------------------------
 Homo Inabilis


Il padrone di casa non vuole spendere un solo centesimo per mettere in 
sicurezza l'impianto. Gli ho già spedito una raccomandata A/R in cui 
chiedevo che mi mettesse in sicurezza gli impianti, e che da quel momento mi 
consideravo manlevato da ogni responsabilità in caso di incidente. Non ho 
avuto risposta.
Ovviamente non voglio spendere migliaia di euro per fare un lavoro che 
rimarrà in una casa non mia, ma non posso neppure rimanere con un impianto 
palesemente pericoloso.