Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: anomala ddp tra neutro e...terra

ieri lavorando con la combinata toccando il piano della macchina col braccio 
ho sentito quella leggera sensazione di scossa...
stacco tutto e faccio col tester alcune misurazioni e rilevo 40 v tra neutro 
e terra
questo solo nel ramo d' impianto che alimenta " la caverna" degli 
attrezzi.....
qualche dispersione....o cosa...?? 
 


Dipende da quale neutro stai misurando, in che condizioni ed in che 
punto dell'impianto.
Per accoppiamenti capacitivi un neutro isolato può avere una ddp.
 
In ogni caso la tensione che hai percepito sulla combinata non dovrebbe 
avere legame con la ddp misurata perchè fino a prova contraria il neutro 
non deve avere contatto elettrico con la massa della combinata.
 
Quindi il problema va ricercato sul conduttore di protezione interrotto 
da qualche parte e comunque non connesso alla massa della combinata ed 
in particolare al suo filtro anti disturbo ( ha un filtro ... vero?).
 
Anzi potrebbe essere il conduttore di terra che ha una tensione di 40 V 
rispetto al neutro (messo a zero volt nella cabina dell'enel).
 
Il condizionale è d'obbligo. :-)

 
"martello" <mart...@martello.martello> ha scritto nel messaggio 
news:mv57ru$kht$1...@speranza.aioe.org...

si, grazie per la risposta,
pensavo anch'io che sia il filo di terra ad essere a potenziale piu' alto ed 
eventualmente interrotto o mal cablato verso il dispersore....
ho comunque staccato l'attrezzo per fare le verifiche..
pertanto ora sto cercando dove potrebbe esserci questa eventuale 
interruzione....
sto pensando a come possa essere successo...qualche roditore...un morsetto 
mollato o chissa' che...
 


Il "caso" si fa interessante perche` puo avere dei risvolti interessanti.
 
Premessa:
si parla di impianti costruiti secondo la regola dell'arte e cioe` a Nome.
 
Innanzi tutto una differenza di potenziale tra la terra locale ed il 
neutro (che e` al potenziale di terra della cabina elettrica) e` 
fisiologica.
 
40V sono un po' tantini, ci avviciniamo alla soglia estrema di quegli 
impianti che non richiedono particolari disposizioni per la separazione 
elettrica dei conduttori attivi... in soldoni posso toccare impunemente 
un conduttore se questo ha una tensione uguale o minore di 50V, cioe` 
gli impianti di cat I (prima) come citofoni impianti TV etc..
 
in un impianto a Norme una ddp del genere (decine di Volt) tra terra e 
neutro, si ha in caso di vicinanza col trasormatore e conseguente suo 
carico fortemente squilibrato.
 
da quello che riporti, c'e` una frase che mette in sospetto di guasto e 
cioe`
 
[questo solo nel ramo d' impianto che alimenta " la caverna" degli 
attrezzi.....]
 
se cio` fosse acclarato, significherebbe che il tuo conduttore di 
protezione PE (giallo verde) non e` francamente collegato alla dorsale 
interna del PE ma che e` anche possibile che ci sia una perdita di 
isolamento in una delle macchine (penso ai condensatori antidisturbo).
 
dovresti quindi staccare le macchine e ripetere le misura... se il 
problema decade hai non ti resta che cercare il colpevole tra le 
macchine utensili.
 
Per stare tranquilli pero` dovresti effettuare la misura della 
resistenza dei conduttori di protezione, in quanto rimane sempre il 
sospetto che parte del PE non sia collegato... o collegato malamente.
 
bye

 Il "caso" si fa interessante perche` puo avere dei risvolti interessanti.
 
orribile forma... chiedo venia