Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: istallazione cronotermostato

Buongiorno,
Il mio problema è cambiare un termostato con un cronotermostato
alimentato a batterie.
Al vecchio termostato arrivano una coppia di fili 220V e una coppia
24V.
Ho staccato la coppia 24V e continua a funzionare.
Deduco che i 2 rimanenti accendano/spengano la pompa.
Ora, sullo schema della caldaia c'è un ponticello sul morsetto
"termostato ambiente".
Devo tirare 2 fili alla caldaia e collegarli al posto del ponticello e
al termostato collegarli nei morsetti "COM" e "NO"??
Il cronotermostato ha un morsetto tripolare NO NV e COM
A che servivano i fili a 24V forse ad alimentare una spia?
Vi prego mi serve aiuto

A che servivano i fili a 24V forse ad alimentare una spia?
Lo ignoro. Può darsi.
-- 
Cinghiale (34, 109, RM)
"Le persone si giudicano da come ti trattano
 quando non hanno bisogno di te" (C.G.)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Non è detto... allora gli altri cos'erano?
Occorre che spieghi meglio come è fatto il tuo impianto caldaia...
Hai una caldaia: hai anche un'accumulo? Ci sono delle elettrovalvole? Ci 
sono delle pompe esterne?...
E' probabile che il vecchio termostato non comandasse direttamente la 
caldaia ma dei relè e questi relè a loro volta facessero commutare una 
valvola a tre vie e/o la pompa esterna e dopo facessero partire la caldaia 
tramite la chiusura di un contatto collegato ai morsetti TA della caldaia da 
te menzionati.
Bisogna capire cos'erano i 2 fili a 24 e cosa i 2 a 220. Potrebbero essere i 
2 a 220 l'alimentazione del vecchio termostato, in tal caso chiudendo ed 
aprendo quelli a 24 comandi l'impianto e non ti servono gli altri a 220 se 
il nuovo termostato va a pile. Oppure come anche tu sospetti potrebbero 
essere i 2 a 220 che vanno chiusi x comandare l'impianto e quelli a 24 
fornire qualche segnalazione... ma avevi delle spie esterne al termostato? 
Mi pare strano... l'avresti detto subito.
Se i 2 a 24 sono aperti la caldaia va? E se li chiudi che succede?... Occhio 
che se sono un'alimentazione bruci qualcosa...
Viceversa se provi a mettere insieme quelli a 220 pure li potresti fare un 
corto ;)
Ma com'erano collegati al vecchio termostato? Che c'era scritto sui suoi 
morsetti?
Ciao,
Enrico. 

al termostato collegarli nei morsetti "COM" e "NO"??
si
com sta per "comune"
NO sta per normalmente aperto
questo vuol dire che quando il cronotermostato accende la caldaia
questi due contatti (il comune ed il normalmente aperto) si chiudono
L'altro contatto disponibile sul cronotermostato è un normalmente
chiuso, funziona ciè al contrario: è normalmente in contatto con il
comune
quando il cronotermostato accende, il contatto viene aperto
Logicamente questa connessione non fa al caso tuo
Sinceramente non so dirti perchè la scritta è NV
solitamente trovo NC che sta per normalmente chiuso (O=opened
C=closed)
forse V  sta sempre per chiuso in una lingua che non sia inglese? Boh!
Ciao
 Marcello
-Catania-

ok,ok
ho controllato meglio.
premetto che ovviamente  è NC e non NV
i cavi 220 chiudono direttamente il contatto in caldaia (credo
alimentazione pompa)
quelli 24 servono per alimentare una spia.
Ora, posso collegare i cavi 220 direttamente nei contatti del
cronotermostato???

ok,ok,
ho controllato meglio.
ovviamente è NC e non NV
I cavi 220 chiudono un contatto direttamente in caldaia credo
alimentazione pompa.
Ora la mia domanda è: possocollegare i 2 cavi 220 direttamente nel
cronotermostato???
In quali morsetti? NO e COM??

cronotermostato???
Mmmmmh... ripensandoci, ancora no.
Non si capisce perché controllino direttamente la pompa quando c'č un 
contatto apposito sulla morsettiera, che č ponticellato.


In quali morsetti? NO e COM??
Allora
se tu per cavi 220 intendi dei fili come quelli che si usano per la
tensione di rete e intendi usare per il collegamento al posto del
ponticello la risposta e si
Se invece per cavi 220 intendi due fili sui quali misuri la tensione
di rete a 220V, collegandoli nei morsetti NO e COM otterrai che nel
momento in cui il cronotermostato attiva la pompa chiude questi due
fili assieme creando un bel cortocircuito
domanda: non è forse meglio che chiami qualcuno che possa aiutarti nei
collegamenti?
Mi sembra di capire che non sei tanto pratico
Va bene il faidate
ma....
non bisogna esagerare nel voler fare tutto e sopratutto sottovalutare
cose che potrebbero anche essere pericolose
Ciao
 Marcello
-Catania-

ok, mi spiego meglio.
Il vecchio termostato chiude un contatto direttamente sulla morsettiera
della caldaia.
ho provato a ponticellarlo e sento che mi attiva prima la pompa
dell'acqua e dopo alcuni istanti parte la caldaia.
Questi 2 fili, misurati con il tester, hanno una differenza di tensione
di 220V.
Ora, so che chiudendo questo contatto funziona tutto esattamente come
prima.
Sono solo timoroso che collegando 220 V al cronotermostato questo possa
bruciarsi.
Questo mi faciliterebbe il compito di tirare dei nuovi cavi alla
morsettiera per eliminare il ponticello.
Spero di essere stato chiaro
grazie

 ha scritto nel messaggio 
news:1165667515....@79g2000cws.googlegroups.com...
il termostato l'hai gia' tolto?
hai provato a vedere col tester se agiva sui 24 o sui 20V?

bruciarsi.
Il tuo discorso risulta a tutti poco chiaro proprio in virtů di questa
affermazione
Tu non stai collegando 220V al cronotermostato ma stai solo chiudendo
il contatto
Non ho mai misurato la tensione sui due contatti che vengono chiusi
nella caldaia per far partire la pompa
Suppongo che per alcuni costruttori il contatto sia a bassa tensione
per altri direttamente a 220V
Il fatto che tu misuri 220V con il tester significa semplicemente che
uno dei due contatti č la fase mentre sull'altro non c'č tensione.
Penso (semplice supposizione) che quella sia la tensione di rete che
serve a far partire la pompa
Insomma il neutro e normalmente collegato e tu, chiudendo il contatto
attraverso il cronotermostato, gli dai la fase, necessaria per il
funzionamento.
Il cronotermostato ha al suo interno un relč con un contatto
"normalmente aperto" ed uno "normalmente chiuso".
Il cronotermostato quindi si occupa unicamente di aprire o chiudere un
contatto
Cosa chiuda o apra a lui non interessa
Potresti collegarci un diodo led a 1,5V
come anche un TV color a 220V
Non corri quindi rischi di bruciare il cronotermostato
Non so se hai presente come funziona un relay
L'ingresso č completamente indipendente dall'uscita
Se anche tu collegassi erroneamente i fili della tensione a 220
(neutro e fase... come avevi lasciato supporre dalla tua domanda
iniziale)
quello che otterresti č semplicemente di far scattare il
magnetotermico all'attivazione da parte del cronotermostato
In ogni caso non arriveresti a bruciarlo
Ciao
 Marcello
-Catania-

 bruciarsi.
Di norma il terminali COM NO NC fanno capo ad un relay e quindi i circuiti 
sono elettricamente separati
-- 
Cordiali saluti
                      Costanzo
****************************

Fatto, funziona.
i due fili sono il circuito di alimentazione della pompa.
Ora il cronotermostato comanda (cortocircuitandoli) a orari definiti
l'accensione e lo spegnimento di questa.
Ho lasciato perdere il circuito predisposto in caldaia lasciandolo
ponticellato.
squadra che vince non si cambia.
Grazie a tutti per la collaborazione.
saluti (al caldo)