Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aiuto ... caldaia rumorosa ... come fare ?

Ciao a tutti, vi espongo brevemente il problema.
Situazione: ho ristrutturato una piccola villetta a schiera composta da 
piano terra, primo piano e una soffitta, scala aperta interna centrale fino 
a primo piano, scala alla marinara per la soffitta. In origine la caldaia 
era a piano terra posizionata in cucinotto. Quando è stato ora di decidere 
come eseguire i lavori si è pensato di spostare la caldaia in soffitta per 
guadagnare spazio in cucinotto e nel contempo per utilizzare così la vecchia 
canna fumaria per fare i passare i nuovi tubi elettrici, acqua e 
riscaldamento riducendo così le opere di demolizione e lasciando il piano 
terra intatto.
Ieri mi hanno montato la caldaia e con mio immenso stupore mi sono ritrovato 
ad avvertire il rumore di questa in tutti i piani. La caldaia è una immergas 
vitrix 27 pensile a condensazione ed stata posizionata su un muro esterno ed 
è stato praticato un nuovo foro nel tetto per l'uscita fumi.
nella soffitta (che è abitabile) è veramente fastidioso starci ... nelle 
stanze al primo piano che sono le camere da letto si sente un leggero rumore 
di fondo che però durante la notte è chiaramente udibile e fastidioso, al 
piano terra è tutto molto più attutito ma si sente ugualmente.
La caldaia è stata posizionata in soffitta in corrispondenza del foro delle 
scale e forse questo è parte del problema della propagazione del rumore.
Il rumore è la somma del bruciatore + un rumore quasi elettronico costante 
di fondo... tipo quello che fanno i neon quando sono rotti !?! .... questo 
rumore chiamiamolo elettrico/elettronico è presente anche se metto la 
caldaia in posizione estiva ... e questo mi stupisce molto visto che si 
tratta di una istantanea
Ho già chiamato l'assistenza Immergas per verificare che il rumore non sia 
dovuto a un malfunzionamento, ma nel frattempo o se mi dicessero che è tutto 
nella norma che provvedimenti posso adottare per sopprimerlo ?
Qualcuno di voi ha la stessa caldaia ? sperimenta un rumore analogo ?
Come posso fare per isolarla ? una armadio ? un pensile ... due paretine di 
muro + una porta ? .. che materiale ?
è possibile che la propagazione avvenga anche attraverso il muro sul quale è 
poggiata o attraverso i tubi ad essa collegata ?
o esistono caldaie molto più silenziose ?
Ringrazio immensamente chi mi può dare una mano .. arrivato alla fine di una 
immensa fatica nel ristrutturare la casetta e ritrovarsi alla fine in questa 
condizione mi ha decisamente abbattuto.
Saluti a tutti,
Fabrizio

 Ringrazio immensamente chi mi puň dare una mano ..
    In attesa della visita dei tecnici ed escludendo un difetto di
funzionamento,resta il problema dell'isolamento acustico, come per
    qualsiasi macchina.
    La tramissione dei rumori,come ha mostrato di sapere avviene per
trasmissione attraverso un corpo solido, muri e tubi e direttamente
    nell'aria ,magari amplificati da particolari conformazioni ambientali.
    Nel tuo caso interverrei per gradi,con metodi tutto sommato economici.
    A- Agganciare la caldaia interponendo supporti elastici e scostarla dal
       muro o nicchia che la contiene.
    B- Isolarla dalle tubazioni mediante raccordi flessibili.
       ( ma se la vibrazione passa nei tubi lo avverti semplicemente
toccandoli)
    C- Rivestire la *carrozzeria* con materiale antirombo.
    D- Racchiudere il tutto in una contro-cassa isolata acusticamente.
       ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

       ciaofelix:-)
intendi una specie di pensile o parallelepipedo che racchiude tutta la 
caldaia ? ... o una specie di pensile fissato al muro che racchiude la 
caldaia ?
e il tubo della canna fumaria ? anche quello va isolato ?
qual'è il materiale più idoneo o performante ?
purtroppo  non è il mio settore e non conosco le proprietà dei vari 
materiali
Grazie mille ...
Fabrizio

 qual'č il materiale piů idoneo o performante ?
        Dipende dalla posizione, gia' avvolgendolo con lana di vetro o
roccia sara' ben isolato.


        ciaofelix:-)
Stasera faccio un paio di foto, così sarà sicuramente più facile darmi 
qualche "dritta" in più sul da farsi ....
Scusa la valanga di domande ... ma in questo campo sono molto "vergine"
Grazie ancora,
Fab

 qualche "dritta" in più sul da farsi ....
     Sara' meglio, fa una foto anche agli agganci, poi parleremo di
     *O* ring, schiuma fonoassorbente etc.
     Rileva anche (a spanne) la temperatura della copertura.


     ciaofelix:-)
ok ... intanto grazie mille ... e a domani allora ....
Ciao,
Fabrizio

 ok ... intanto grazie mille ... e a domani allora ....
Ciao rieccomi ...
ho fatto qualche foto alla posizione della caldaia (non sono un gran ché di 
qualità ma dovrebbero rendere l'idea).
http://www.galileoprogetti.net/prototipi/fabrizio/caldaia/
Purtroppo l'unico termometro che avevo a disposizione è stata la mia mano 
... la temperatura esterna della copertura (lamiera bianca) .. quando la 
caldaia è in modalità (risparmio) è poco più che tiepidina ... quando invece 
è a regime è diventa caldina ma non scotta assolutamente .. un caldo 
piacevole ... non scotta assolutamente.
Spero che tutto questo possa essere utile per capire meglio cosa poter fare 
o utilizzare.
Ciao e grazie in anticipo

 qualità ma dovrebbero rendere l'idea).
    Le foto sono chiarissime, se vai in un negozio di articoli tecnici,o
   gomma, troverai gomma in rotoli,sintetica, caucciu o siliconica di vario
   spessore, prendi un po' di quella piu' morbida caucciu' per esempio,(e'
   come la para di certe scarpe) spessore 5 mm circa, e ne userai alcuni
   pezzi per distanziare la caldaia dal muro, e messa negli occhielli, evi-
   tera' il contatto della carcassa con i ganci.
    Smonta la copertura bianca, e spalma all'interno uno strato di silicone
   bastano pochi millimetri per annullarne la rombosita',il comune silicone
   acetico trasparente va bene visto la modesta temperatura.
    Costruisci un mobile, come avevi ipotizzato,che parta dal
pavimento,fino
   al soffitto, usa un pannello pesante MDF per esempio,foderato
internamente con fonoassorbnte il primo del link va bene,
http://www.mgfonotecnica.com/Html/assor.html
    I bordi del mobile che appoggiano alle pareti ed al pavimento saranno
   rivestiti da una striscia autoadesiva di neoprene largo 15-20 mm spesso
   4 circa (serramentisti).
    Uno sportello per l'ispezione, non ne sminuera' l'efficienza,per il
   fissaggio,  2 listelli verticali fissati interni al mobile ed al muro e
viti laterali,
    ciaofelix


    ciaofelix
Grazie mille ! .... chiarissimo.
un precisazione solo sul sistema di fissaggio del "mobile" ..  correggimi se 
magari ho capito male:
- prendo quindi i pannelli, costruisco il mobile così fatto:  |_|   (vista 
dall'alto)
- rivesto i bordi che toccano con pareti pavimento (anche soffitto ?) con il 
neoprene
- prendo due listelli di legno che fisso alla parete verticale
- prendo poi il mobile e lo fisso a questi listelli con viti
se volessi realizzare lo sportello ci sarebbero particolari accorgimenti da 
seguire ?
Ora mi preoccuperò di andare a recuperare il materiale necessario e poi 
proverò a mettere in atto questa
soluzione ...
Per il momento grazie ancora ... ora proverò questo fine settimana a 
cimentarmi e poi farò sapere il risultato.

    15-20 mm spesso 4 circa (serramentisti).
La caldaia è stagna e prende aria da  un tubo esterno vero?
Che altrimenti a incassarla in quel modo _non_ è una bella cosa :-/
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125 per la pista
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
La vita è fatta di treni che passano, e a volte è bene salire senza
biglietto. Basta chiamare il controllore e pagare strada facendo (M.
Donnini; TT, La Corsa proibita)

 La caldaia è stagna e prende aria da  un tubo esterno vero?
      Iess ! dalle foto sembra proprio di si! ciaofelix:-)


 seguire ?
      Presumo uno sportellino nella zona di manovra, in basso, penso che
     sara' piu semplice farlo battente sulla superficie del mobile, e non
     nello spessore,in questo modo potrai pure dotarlo di guarnizione.
      Attendiamo notizie!
      ciaofelix:-)
      P.S. hai letto la domanda di GenTle? 


 Che altrimenti a incassarla in quel modo _non_ č una bella cosa :-/
Si, la caldaia č stagna e a condensazione ....
l'idraulico mi ha detto che dal punto di vista normativo o di funzionamento 
non sarebbe necessario
ma se anche ci fosse l'esigenza di fare un foro ....
la parete sulla quale č appesa poggia č una parete esterna  quindi, al max 
potrei chiudere caldaia e foro nel mobile.
in ogni caso il tubo del gas, rifatto epr l'ocacsione, che la alimenta 
proviene dall'esterno e [sempre per motivi di sicurezza e normativi (cosě mi 
ha detto)]
l'ha fatto passare attraverso un tubo di plastica di diametro leggermente 
maggiore senza tappare lo spazio in eccesso per motivi di sfiato in caso di 
una remota fuga e per evitare che una eventuale fuga si disperda nel muro 
... e da li passa aria (un `po come per il foro che viene praticato in 
cucina (ma in versione piů piccola)
pemsate che cmq ci sia  bisogno di uno sfogo d'aria ?

 Che altrimenti a incassarla in quel modo _non_ è una bella cosa :-/
dimenticavo ... attualmenete prende aria attraverso il tubo che esce dalla 
caldaia e va sul tetto ... è un tubo al cui interno c'è un altro tubo di 
sezione inferiore .... una sezione espelle i gas ... e l'altra pesca aria
Ciao 

 dalla caldaia e va sul tetto
Ok.
La mia preoccupazione primaria era che la caldaia si trovasse a bruciare in
scarsità di ossigeno (classico caso di caldaie non stagne posizionate in
ambienti piccoli e senza accessi di aria fresca). In quel caso il residuo di
fiamma non è CO2 ma CO, gas mortale :-/
