Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sbalzi di tensione

Casa in montagna, rete elettrica soggetta a forti sbalzi di tensione che 
fanno scattare il differenziale.
 
Per risolvere il problema ho pensato di far installare quei 
differenziali con riarmo automatico.
 
Mi è venuto un dubbio: se a scattare dovesse essere il differenziale del 
contatore dell'Enel non ci sarebbe modo di agire in automatico per il 
ripristino della corrente, giusto?
 
 
Gianluca


Esatto !!
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 ripristino della corrente, giusto?
 
Sbagliato, il contatore dell'Enel e' solo un magnetotermico.

 Esatto !!
 
Siamo andati sulla luna e vuoi che non riusciamo a riarmare un misero 
contatore Enel?
 
Quando tutto va giù PinUp ti tira su:-)
https://i.imgur.com/mbkxMOE.png
 
 
-- 
Fabbrogiovanni

Il 27/04/21 11:59, Gianluca ha scritto:

Dubito che gli sbalzi di tensione da soli possano far scattare il 
differenziale, piu' probabile che siano disturbi elettromagnetici che 
girano nella rete.
Conviene quindi cominciare con l'installare un differenziale ad 
immunita' rinforzata predisposto per l'accoppiamento con il dispositivo 
di riarmo.
 
Il contatore dell'Enel non dispone di un differenziale ma reagisce solo 
ai sovraccarichi di corrente.
 
angelo

ripristino della corrente, giusto?
 
 
Non mi risulta che il contatore abbia un differenziale. 
Ha solo magnetotermico. 
Per i casi come il tuo esistono i differenziali superimmunizzati,
proverei per prima cosa ad installare uno di quelli.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona. Italy
 
Bernardo Rossi


cmq non esiste differenziale dell'enel,
il contatore ha un magnetotermico che scatta solo per supero potenza
o corto circuito.
 
 

o corto circuito.
 
O per bolletta non pagata.


Gianluca ha scritto:

e metterci uno stabilizzatore? se l'impianto e realizzato come cristo
comanda, dovresti avere diverse linee di alimentazione :luci, prese,
ecc... quindi se stacchi quelle che non servono (tipo le luci) e ti
rimangono solo delle prese a cui sono collegati degli utilizzatori
che vuoi tenere alimentati...somma la potenza di questi utilizzatori
e ci metti un stabilizzatore e una protezione da sovratensioni
 


Sul contatore ENEL c'e' un magnetotermico da 63A ... hai voglia.
Che potenza contrattuale tiene lei ?
 

 
 
Diabolico Fabbro!
 
E io che pensavo di trovare soluzione con l'elettricista :))
 
Comunque, rispondendo anche agli altri, il problema è di una mia cliente 
che mi ha chiesto consiglio. La soluzione del riarmo automatico la 
conoscevo però le dirò di rivolgersi al suo elettricista.
 
 
Gianluca

 
giusto

 ripristino della corrente, giusto?
 
  Come ti han detto di riarmatori ce ne sono, pero' io partirei con quello
di casa e poi valuterei. Da me non ho mai visto scattare il
contatore Enel.
 
  Un saluto,
 
-- 
Gianfranco Bertozzi


Se la rogna arriva dalla rete, l'interruttore che sta a monte di tutto 
sgancera' lo stesso...
 
 
 
sandro

sandro ha scritto:

a casa mia dopo che ho installato un ottima protezione da sovratensioni,
anche durante i temporali con fulmini molto vicini,non sgancia + nulla...
sarò un caso isolato????
 

 Casa in montagna, rete elettrica soggetta a forti sbalzi di tensione che fanno scattare il differenziale.Per risolvere il problema ho pensato di far installare quei differenziali con riarmo automatico.Mi è venuto un dubbio: se a scattare dovesse essere il differenziale del contatore dell'Enel non ci sarebbe modo di agire in automatico per il ripristino della corrente, giusto?Gianluca
 
Ciao Gianluca, specialmente nel caso in cui tu abbia macchine ad
 inverter (lavatrici, asciugatrici, PDC...) e/o piani a induzione,
 potrebbe essere utile installare un differenziale tipo A o tipo B
 anziché il più probabile tipo AC che hai su.
 
My two cents. 
 
-- 
Love is the Dance of Eternity
 
 
----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html
 


No che non lo e'.
 
La protezione da sovratensioni temporanee e' un gran bell'argomento, 
cosi' come affrontare quelle permamenti.
Se poi uno si preoccupa pure di stabilizzare le piccole variazioni, si 
rendera' conto di come cambiera' gli elettrodomestici solo perche' si 
rompe i coglioni di vedere sempre gli stessi, negli anni...
 
Anni fa, quando i soliti noti portarono via la sbarra di rame del neutro 
nella cabina in strada, a casa mia non s'e' bruciato niente mentre altri 
hanno cambiato quasi tutto.
 
 
 
sandro

 
 
 
definire "ottima protezione da sovratensioni".
Per il non sganciare esistono differenziali super-immunizzati ma non 
servono contro la sovratensione.
Lo sganciare non è attinente al danno della sovratensione, perchè questa 
è più veloce.
Se l'unica preoccupazione è la mancanza di tensione mettere un 
differenziale super-immunizzato o a riarmo automatico, ad esempio un red 
della schneider.
In caso di danni da sovratensione invece è un argomento molto complesso.
Può succedere di spendere migliaia di euro di protezioni che ai fini 
pratici servono poco o nulla se non sono studiate accuratamente caso per 
caso.
In casi reiterati di danni per me meglio spendere i soldi in assicurazione.
p.s. Per fulminazioni dirette (o molto vicine come dici tu) non c'è 
nulla da fare.