Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: termocamino + caldaia Help impianto OK ma si "crea" sempre aria.. ma è IDROGENO

Torno sul post del 6 gennaio.
Allora dopo un mese di assenza torno nella mia casetta.
Forte e convinto delle considerazioni postate tolgo l'aria dall'
impianto e chiudo i tappini delle valvole jolly. Tutto OK. poi dopo un
po' di ore accendo il termocamino e mi pare che un po' di aria si
"crea".
Vado a letto e lascio la caldaia a gas e termocamino accesi.
La mattina mi trovo molti termosifoni e tutti gli scaldasalviette con
molta "aria" e inizio a sfiatare.
Poi mi ricordo della storia dell'idrogeno. E zac provo con l'accendino
all'uscita della valvolina di sfiato di un termosifone e una bella
fiammata per poco non mi brucia un dito !!!
Allora e vero è idrogeno.
Ora che fare ?
Come si può risolvere il problema ?
Crea dei danni all'impianto tipo corrosione ?
C'è qualche fenomeno di elettrolisi ?
Help, help
Vincenzo

 ha scritto nel messaggio 
news:1170798954.7...@k78g2000cwa.googlegroups.com...
Poi mi ricordo della storia dell'idrogeno. E zac provo con l'accendino
all'uscita della valvolina di sfiato di un termosifone e una bella
fiammata per poco non mi brucia un dito !!!
Allora e vero è idrogeno.
Ora che fare ?
Come si può risolvere il problema ?
Crea dei danni all'impianto tipo corrosione ?
C'è qualche fenomeno di elettrolisi ?
Help, help
Vincenzo
---------------
quoto tutto... stesso problema, anche se ancora non ho provato con 
l'accendino...
ma ho sempre aria nel circuito...
bbb

 ha scritto nel messaggio
news:ECmyh.1580$BP5....@twister2.libero.it...

Per quello che sono riuscito a capire è una  corrosione dei radiatori in
alluminio: secondo un collega chimico si risolve il problema rendendo
l'acqua basica (portare il ph a 8-9 con aggiunta di un prodotto chimico.
Walter

 l'acqua basica (portare il ph a 8-9 con aggiunta di un prodotto chimico.
Il tuo collega chimico ha ragione : sono le "ammine filmanti", da aggiungere
all' acqua dell' impianto.
Cordialità.
              Paul

               Paul
ciao, a me succede lo stesso pero' io ho in termosifoni in ghisa!!!
a me l'aria si accumula in bagno nel termosifone a parete scalda
salviette, che e' tra l'altro il + alto.
pensavo di mettere una valvola di sfiato automatica.
suggerimenti?
ciao a tutti

 pensavo di mettere una valvola di sfiato automatica.
Se esteticamente non ti disturba, perchè no...
Cordialità.
               Paul

                Paul
ma ne esistono di cromate? insomma + belle esteticamente?
la cosa curiosa e' che il vaso di espansione a circuito aperto e' al
piano superiore e pensavo che eventale aria fuoriuscisse dal vaso di
spansione, invece evidentemente viene messa in circolo dal circolatore
per poi fermarsi sul temosifone + alto che tra l'altro e' quello +
vicino al flauto di distribuzione.
un'altra cosa... e' conveniente mettere nell'impianto un
anticorrosivo? se si dove lo trovo? e come si chiama?
ciao

 anticorrosivo? se si dove lo trovo? e come si chiama?
Almeno la fatica di leggere 3 messaggi più su di questo,
e  nel presente thread....
Cordialità.
                 Paul

                  Paul
grrrrrrr,
avevo letto ma si parlava  di idrogeno e termosifoni di alluminio, io
li ho di ghisa.
chiedevo dell'anticorrosivo per proteggere il termocamino. stop.
ciao

 ciao
Io c'ho messo del normale liquido anticongelamento per radiatore
d'auto, dovrebbe fungere anche da anticorrosivo (?).


quello dell'auto si.