Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: posso inserire un cronotermostato?

Visto che il freddo avanza .....
Casa in affitto .... caldaia a gasolio (380v) di notevoli dimensioni
Sulla caldaia in cantina c'è un termostato per regolare la temperatura
dell'acqua che gira nell'impianto più un altro termostato per regolare la
temperatura dell'acqua che uscirà dai rubinetti.
L'unica cosa che manovro è un grosso maniglione che praticamente fa
circolare l'acqua nei termosifoni oppure li escude.
Nonostante questo maniglione possa compiere un giro di 180 gradi non mi
sembra che si riesca a regolare in modo "fine" la temperatura dei
termosifoni per cui di solito lo posizione al centro quando arrivo e lo
chiudo quando esco.
Come posso inserire e collegare un cronotermostato?
Mi sembra di capire che così al massimo posso solo accendere e spegnere
l'intera caldaia lasciando ovviamente il maniglione sempre in posizione
aperto.
Ma la cosa (sempre se possibile) sarebbe funzionale (usciamo alla mattina e
torniamo alla sera)?
Se sì come avverrebbe l'accensione della caldaia? (Per ora se eventualmente
si spegne devo poi premere un pulsante)
Se no, devo inserire un qualcosa che mi manovra il maniglione? In
particolare, di cosa si tratta e quali sono i prezzi?
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

Mi ero posto un problema simile per il condizionatore/pompa di calore
che non ammette una programmazione settimanale con accensioni e
spegnimenti multipli, come servirebbe a me.
L'idea che ho avuto magari e' una cacata ma... si potrebbe anche
provare:
1) Si identifica dove e' il termostato dell'apparecchio da "ingannare"
2) Gli si monta nelle vicinanze una piccola lampadina di potenza
adeguata. Ad esempio una piccola dicroica che emette un bel fascio di
calore. Anche una piccola resistenza riscaldante andrebbe bene, ma e'
piu' complicata della lampadina.
3) Si collega la lampadina ad un cronotermostato regolato su
raffreddamento, il che significa che si accende quando la temperatura
scende sotto ad un certo valore.  Inoltre deve essere regolato sugli
orari di accensione "al contrario", ovvero deve accendere quanto
l'apparecchio da pilotare deve stare spento
4) Si regola il termostato da ingannare dell'apparecchio su una
temperatura superiore a quella desiderata (senza esagerare per evitare
di bollire in caso di rotture della lampadina).
A questo punto avrete gia' capito qual'e' l'idea.
Quando fa caldo o e' orario di spegnimento il cronotermostato accende
la lampadina che irraggia di calore radiante il termostato
dell'apparecchio da pilotare,  forzandone lo spegnimento.
Quando invece il cronotermostato spegne la lampadina,  "permette" al
termostato dell'apparecchio di subentrare e accendere, almeno fino a
che non raggiunge la temperatura per cui e' configurato (che abbiamo
detto e' relativamente alta, tanto ci pensa il cronotermostato ad
eventualmente far spegnere).
Insomma, non so se mi sono capito.
Puo' funzionare? Boh, chissa! :-)

 particolare, di cosa si tratta e quali sono i prezzi?
Dovresti sostituire la valvola col "maniglione" con un elettrovalvola, tipo
questa:
http://www.tecnocontrol.it/or4/or?uid=tecnocontrol.main.index&oid=6960
Il fatto che tu parli di "maniglione" lascia immaginare che si tratti di una
valvola "grossetta" (2" ?), e quindi il prezzo non sarà proprio popolare...
Saluti              Archi

Ciao, da quello che ho capito se spegni la caldaia la devi accendere
manualemente poi, quindi per risolvere semplicemtne il problema è
sufficioente sostituire il maniglione/valvola con una motorizzata. Ci sono
di diversi tipi e misure e il prezzo è rapportato alla dimensione dei
tubi; se è in proporzione alla caldaia sarà intorno ai 2". Per il prezzo
della valvola da 1" +  motore  saremo intorno ai 100 euro (vedi qui
http://www.coster.info/costerit/prodotti/servalv/radzone.htm
 ); poi prendi
il cronotermostato che preferisci e lo regoli come ti piace.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it