Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia metano ammutolita

Ciao a tutti La mia caldaia a metano e' ammutolita e adesso fa
freddino.Che potrebbe essere? Non si accende nemmeno una
lucina, e' come un'auto senza batteria.
Chiedo un consiglio, anche se rimarra' solo teoria: la
famiglia pressa, e' venerdi', e finiro' per farmi
rapinare da tecnici che mi cambieranno mezza caldaia,
anche se si tratta solo di un fusibile.
Vabbe', cerco solo solidarieta':)
Pero' non si sa mai, spero che esca fuori qualcuno che
dice:"Ma noo, premi il bottone "xy" di sblocco e tutto
torna a funzionare..."
Grazie comunque
a presto

 ha scritto nel messaggio 
news:5abb8fd1-cc0a-472f...@l1g2000hsa.googlegroups.com...

Aumenta le probabilità inizia a dare più informazioni tipo marca modello, 
peculiarità dell'impianto, cosa e successo ecc...
ciao.
Lo 

elblu...@iol.it
 ha scritto:

Prima guarda se arriva la corrente alla presa dove è collegata !
Sembra ovvio e stupido, ma magari si cade su delle banalità !
Luca

 Lo
Cosmogas, interna quindi camera stagna, vecchia di una decina d'anni
ma revisionata (e cambiata per meta') dal padrone di casa l'anno
scorso.
La spesa per ripararla ora tocca a me e poi comunque credo sia colpa
mia.
Ho provato a mettere un temporizzatore tra la presa al muro e la
caldaia,
ma non succedeva niente, tant'e' che pensavo fosse guasto il
temporizzatore. Invece,quando ho riattaccato la caldaia direttamente
alla
presa al muro, la caldaia e' rimasta spenta, nemmeno una lucina. La
presa
al muro funziona...

 al muro funziona...
E la spina della caldaia ??
Magari mentre hai inserito il temporizzatore, e poi lo hai tolto, i 
movimenti hanno fatto staccare un filo all'interno della spina !!
Dopo aver verificato quello, cerchiamo di andare avanti all'interno 
della caldaia, ma prima di tutto la domanda è: hai un minimo di 
dimestichezza con l'elettricità ? Hai un tester a portata di mano ?
Altrimenti rischi di stare al freddo per parecchio tempo, e non giungere 
ad una soluzione !
Luca

al muro funziona...
non è scontato spero tu abbia provato.
ciao.
O

 
elblucu...@iol.it
 ha scritto:

Naa,non so niente di elettricita'. Sono anche un intruso qui
perche' sono negato per i lavori manuali. Ci provo sempre,
vorrei,ma faccio sempre dei pastrocchi. Comunque qui ho
smontato tutti i coperchi, ho smosso un po' di fili (sempre
staccando prima la spina) e nessun risultato. Pero' per me
e' proprio un filo che si deve essere bruciato o staccato,
perche' se era la scheda elettronica che gestisce tutto
(la vedo, e' un affarino di 10cm per 5), allora almeno la
lucina di acceso-spento dovrebbe fare. Invece niente.
Mi meritera' chiamare prima un elettricista per cambiare
qualche filo? Il tecnico della caldaia cogliera' l'occasione
per cambiarmi la scheda anche se e' sana, e allora vedrei
fogli da 100euro volare via...

   
1. Controlli la presa a muro con una abat-jour, un frullino, una 
radio... Se va riattacchi la spina e vai al 2, sennò chiami l'elettricista.
2. Prendi il manuale della caldaia e provi la procedura di prima 
accensione. Se è a fiamma pilota, moltiplica per 2 i tempi di attesa fra 
una fase e l'altra. Ancora nulla?
3. Stacchi la spina. Se la spina è di quelle con le viti, provi ad 
aprirla e controlli tirandoli leggermente che i fili siano bene inseriti 
e le viti di fermo serrate. Se è di quelle saldate, punto 4:
4. Chiami il tecnico e prepari il portafogli...

<cut>
no,di questo sono sicuro: camera stagna e niente fiamma pilota. Diceva
il padrone
che era anche molto costosa,e con tutti i soldi che ci deve aver speso
per ripararla
penso sia vero. Io sarei per le caldaie in offerta a 6-700 euro
compreso montaggio
(le ho viste in qualche centro commerciale, ovviamente da esterni
senza camera stagna).
 Se spendi 1500-2000euro, allora non ti rassegni e vuoi per forza
ripararla invece di
cambiarla. E poi o ti fai spennare o stai al freddo.
La presa funziona, poi ho provato con le prolunghe da altre prese e
con tutte le
combinazioni. Comunque lo seguo il tuo consiglio del crono/termostato.
Se le fanno
cosi' delicatine le caldaie, che basta un niente per bruciarne
l'elettronica...
Mah,io ho voglia della stufa a legna. Legna brucia,tu ti riscaldi!
Ecchecavolo...

 l'elettricità ?
Ti pare che se avesse un minimo di dimestichezza con gli elettroni sarebbe 
riuscito a uccidere la caldaia solo installando un temporizzatore? :-))
Per "elblu": non arrabbiarti, scherziamo un po' per tirarti su il morale.
-- 
Fabbrogiovanni

 Ecchecavolo...
dubito che si possa essere danneggiata solo per l'inserimento del 
temporizzatore IMHO la caldaia va collegata alla rete e poi si deve 
provvedere alla messa in servizio, se puoi prendi il manuale e vedic he dice 
a tale proposito magari c'è una rpcedura di "attivazione" che si deve porre 
in atto perche la caldaia rprenda a funzionare.
ciao.
O. 

 Fabbrogiovanni
gra... a... a..... atCiumm!!!
grazie
Via,vado a mangiare ed esco. Vi faccio sapere l'evolvimento della
storia:-)


Se non lo hai già fatto prova ad inserire la spina al contrario,
alcune caldaie ci tengono ad avere la fase e il neutro al posto
giusto.
Ciao, facci sapere.

Luca - IW1QIF ha scritto:

Mi inserisco con la mia recentissima esperienza: malgrado ci 
fosse un po' di gas per i fornelli, si era guastato il contatore 
del gas che non mandava la portata necessaria: e' stato 
sostituito dal tecnico del Gas.
Piero
-- 
Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader 
http://newsgroup.alice.it
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!

 sostituito dal tecnico del Gas.
E' una indicazione che può servire sicuramente per risolvere problemi 
della caldaia, ma sicuramente non è il problema del nostro amico !
A lui non da segni di vita la parte elettrica / elettronica della 
caldaia, nessuna spia accesa, nessun rumore, nulla di nulla.
Luca

 ha scritto nel messaggio 
news:5abb8fd1-cc0a-472f...@l1g2000hsa.googlegroups.com...

Ultima prova, apri la parte anteriore della caldaia e trova il fusibile, 
forse e' saltato, prova a cambiarlo con uno uguale.
Se non lo trovi fai delle foto e postale.
Saluti da Drizzt. 

>> Hai collegato neutro e fase nello stesso modo?
Guardate che una scheda da caldaia alimentata con neutro e fase 
sbagliati si accende e va in blocco subito dopo la fine della scarica 
dell'accenditore per assenza di fiamma, anche se la fiamma c'è (se è una 
delle poche sensibili alla posizione di neutro e fase). Non è che non si 
accende proprio.
Consiglio: prendere un tester e verificare se arriva tensione al 
trasformatore della scheda.

<cut>
Ho fatto la battuta, non so se e' riuscita bene:-)
Anch'io cerco di riderci su. L'assistenza (quelli che l'hanno
installata ai tempi, c'era l'adesivo dentro col loro numero)
dice che quella schedina 10 x 5 "costa" 250euro.
Per farmi spennare son sempre in tempo, quindi continuo a
cercare ancora un po',tanto prima di lunedi' non veniva nessuno
Qualche foto della caldaia: 
http://s2pand.googlepages.com
PS: sono elblu ma, ora che ho fatto il sito, Google non mi
lascia piu' postare con l'altro nome. Boh?

 - Mostra testo tra virgolette -
Ciao ho provato a fare anche questo. Ma era improbabile perche',
come puoi vedere dalle foto, il filo e' corto ed ha una posizione
pressoche' obbligata.
Le foto sono qui: 
http://s2pand.googlepages.com

 Saluti da Drizzt.
Ecco le foto: 
http://s2pand.googlepages.com

 ha scritto nel messaggio 
news:4dab8406-0f88-4ec1...@b1g2000pra.googlegroups.com...

Ciao, nella schedina verticale dove arrivano quei connettori verdi, c'e' un 
fusibile nel contenitore verde, estrailo e se non riesci a controllare la 
continuita' sostituiscilo con uno uguale, puoi anche guardarlo con una 
lente, il filettino interno deve essere intatto, se quello e' buono guarda 
se ce ne sono altri in giro.
Saluti da Drizzt. 

 Ecco le foto: 
http://s2pand.googlepages.com
ciao! mi par di vedere nella prima e nella seconda foto un piccolo oblò di 
ispezione della camera stagna, sei proprio sicuro che non è un modello con 
fiamma pilota? no perche altrimenti quell'oblò a che servirebbe mai?
ciao.
Lo 

 Lo
chiedo scusa errore di battitura era
l' O.

 ha scritto nel messaggionews:4dab8406-0f88-4ec1...@b1g2000pra.googlegroups.com...

Wow, forse siamo vicini alla soluzione. In effetti, pur senza
essere annerito, il fusibile dentro sembra proprio sbriciolato!
Grazie, Drizzt! Domani vado a comprarlo e ti faccio sapere


In effetti nella caldaia di un mio amico la fiamma non si
vede mai e c'e' una lucina per dirti quando la caldaia e'
in funzione, qui hanno preferito metterci l'oblo'
ma non e' a fiamma pilota, ne sono certo.

 - Mostra testo tra virgolette -
Ciao. Risolto! Non era il contatore. Ma tienilo d'occhio il
contatore nuovo. Il mio sospetto segni piu' del dovuto e si
dice si starino facilmente (sempre segnando di piu').
Grazie comunque:-)
http://s2pand.googlepages.com

 - Mostra testo tra virgolette -
RISOLTO!!  Grazie Drizzt! Era davvero il fusibile alla fine.
Grandioso! Grazie a tutti! Questa e' un'altra bella vittoria
di questo splendido ng.
Ho aggiornato le foto: 
http://s2pand.googlepages.com

 a presto
Vittoria!! Risolto!!
Ecco le foto aggiornate: 
http://s2pand.googlepages.com
Era proprio un fusibile!  Un fusibilino! Me ne hanno dato una
scatolina da 10 pezzi per 52 centesimi!
Insomma, posso dire che, con 5,2 centesimi, circa 100 lire:-)
me la sono cavata.
Se avessi chiamato l'assistenza son sicuro che mi avrebbero
cambiato la scheda elettronica dal furt...ehm...costo di 250
euro, piu' l'uscita e la manodopera.
Vi sembrero' venale ma non e' solo per i soldi. Avete presente
i discorsi di questi "tecnici" che ti entrano in casa? "Eeeh,
guardi, qui e' bruciato!" - "Dove? Io non vedo niente"- "Cooome
dove!? Qui!! Addirittura e' in corto circuito e il controllo Warp
e' andato, rischia come minimo di buttare via tutta la caldaia.
Anzi! Strano che non sia gia' bruciato tutto! E poi la centralina
non e' piu' a norma con la legge xy del 2002, va aggiornata,
rischia 1600 euro di multa e che bruci tutto il palazzo, si va nel
penale e bla,bla,bla...)
Permettemi: MAVAFFANCULOOOOOOOOOOO!!!!!!:-P
Stronzi ladri maledetti!!
100 lire!!
Son soddisfazioni!
E cosi' ho ottenuto tre risultati: ho risparmiato soldi, non li ho
dati ai ladri e ho fatto una bella figura in casa (cioe',gliel'ho
detto che siete stati Voi a risolvermi il problema, ma almeno ho
fatto vedere che non affogo in un bicchier d'acqua e so svitare
due viti. Cose piccole ma importanti, mi do una pacca sulle spalle
da solo:-)
Un GRAZIE!!! a tutti Voi amici frequentatori
di questo meraviglioso NG
Tanti interventi, tutti che cercano di aiutare o anche solo di
incoraggiare e tirare su di morale. Sono commosso;°-)
Mi avete fatto troppo contento:-)))))))))))))))))))))
PS: e poi riprovo anche il termostato! Tie!! O guarda un po!!
 Tanto oramai so come si fa...

   
Contento che sia andata a finire bene. Mi permetti di dire che 
personaggi come quelli che descrivi ci sono, sono purtroppo aumentati 
molto di numero, ma sono ancora un'infima minoranza?
La realtà è che gli artigiani sono bravi e onesti. O meglio: i bravi 
sono anche onesti.
E ragionando come ragioni tu si va a finire male. Ma credo si tratti di 
banale euforia da successo... ci sono passato anch'io!
Ci si risente per il termostato. Mmmm... posta una foto della scheda, 
però...

 banale euforia da successo... ci sono passato anch'io!
Non è detto che sia del tutto sbagliato mandare a 
"MAVAFFANCULOOOOOOOOOOO!!!!!!:-" i tecnici delle caldaie però, come hai 
detto tu, sparare sul mucchio pare anche a me una inutile caduta di stile.
Si fa presto a scoprire se il suo tecnico lo merita oppure no.
Rimettiamo su il fusibile bruciato, chiamiamo il tecnico, sentiamo che dice, 
se parla di scheda bruciata basterà dirgli "fermo lì, cambia questo 
fusibile, metti la coda fra le gambe e vai prima che mi incazzo"
Se però dovesse dire "lei è fortunato, è solo un fusibile bruciato" 
bisognerà chiedergli scusa per averlo pubblicamente offeso in carattere 
maiuscolo.
L'accendiamo?
-- 
Fabbrogiovanni

Fabbrogiovanni ha scritto:

La accendiamo se siamo disposti a rischiare l'ingestione di tutta la 
scatola di fusibili.... :-D




Fabbrogiovanni ha scritto:



Di là ti ho dato la risposta spiritosa. Qui parliamo seriamente. Perchè
avevo scritto: "O meglio: i bravi sono anche onesti."  E non a caso.



Mi spiego. Qualunque passabile elettronico si ripara agevolmente la
scheda elettronica della caldaia. Le cose che possono rompersi sono
davvero poche e valgono pochi centesimi. Ma il tecnico della caldaia ha
un altro tipo di competenza e quindi mi sembra normale che non si metta
a casa del cliente a saldare componenti su una scheda. Magari senza
sapere bene che cosa sta facendo perchè è un termotecnico...

Quando mi beccai il fulmine (ho già avuto modo di spiegare la storia
qui sul ng) la scheda della caldaia ovviamente andò in crisi. Mi feci
lasciare la scheda "bruciata" e con calma la riparai. Al primo
inconveniente avevo il ricambio pronto a costo zero, ma di qui a
pretendere che un tecnico della caldaia sia un elettronico sopraffino,
un bravo elettricista, un perfetto idraulico oltre che un bravo
termotecnico, ce ne corre. Qualcuno c'è, ma non sono molti.

Il problema, semmai, è un altro. I ricambi costano un diluvio di soldi
(rispetto al valore), spesso i produttori mascherano i componenti per
evitare che l'utente od il tecnico possano fare quel che ho fatto io e
magari adottano politiche commerciali tali che in pratica non puoi fare
altro che rivolgerti all'assistenza tecnica ufficiale. Con grave
ripercussione sulla competizione. In un ambiente simile, anche i
mediocri vivono benone. Nell'esempio che ho fatto, dato che la scheda
costava sui 300 euro e che ci ho lavorato un'ora, avrei pagato
volentieri 45 euro all'ora...

Però se nell'immediato il costo lo paga l'utente, alla fine il danno
ricade su chi pensa di fare il bene della propria rete di assistenza:
il produttore. Io mi sono messo a comprare solo oggetti di cui sono
sicuro di avere l'assistenza nella mia città. Meglio ancora se hanno
pezzi standard e/o facili da trovare...





 - Mostra testo tra virgolette -
ehm...:-(   avete detto bene: "euforia da successo..."
chiedo scusa alla categoria e a tutti gli onesti, ma e' chiaro
che le offese erano per la piccola minoranza di disonesti
per i fusibili: No, pieta'!! Mi rimangio quel che ho detto, ma i
fusibili no.
Anzi,guarda, non riprovo nemmeno il temporizzatore, lascio stare
tutto com'e', non si sa mai...
E ripensandoci, quasi sempre mi son trovato bene con i vari
artigiani, l'ultimo mi ha installato la parabola sul tetto e mi
ha preso solo 100Euro. E io,che credevo di spendere di piu',
glie ne ho dati 120, un po' di mancia...
Scusate ancora, e grazie per l'aiuto
Offro un giro di Mosciandon e Tavernello a tutti gli iscritti
e ai loro parenti:-))
Mi voglio rovinare, offro anche Vin Santo e cantuccini della Lidl
E per i piu' fortunati,a sorte, Livelle Laser e sacchi di caldarroste
Ole'
Oggi sono in buona...;)

s2p...@gmail.com
 ha scritto:

Tranquillo, io sono un hobbysta come te. E ti aspetto al varco col 
"temporizzatore". Le virgolette? Meglio un crono termostato, credimi. ;-)

per i fusibili: No, pieta'!!
Io la soddisfazione me la toglierei, a costo di pagare comunque i 40 euro o 
giù di lì per il diritto di chiamata.
Dai, dai, dai .......
-- 
Fabbrogiovanni


tanto tra un po dovro' chiamare qualcuno per il controllo
dei fumi.  Quasi quasi.... :-)

 Ho aggiornato le foto: 
http://s2pand.googlepages.com
Bene, siamo sempre felici quando riusciamo a risolvere, ed e' molto bello 
questo ng perche' e' come una grande famiglia.
Saluti da Drizzt.