Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Riattivatore automatico contatore Enel

Non so voi, ma quando mi scatta l'automatico per sovraccarico di
corrente devo farmi tre piani di scale e andare in cantina a
riattivarlo... :-(
Questo coso mi sembra una buona idea (sempre che funzioni...) :
http://www.gbconline.it/index2.php?option=com_virtuemart&page=shop.pdf_output&showpage=shop.product_details&pop=1&output=pdf&product_id=53950&category_id=837&pop=1

Qui si vede meglio:
http://www.elettrocasariesi.com/shop/product.php?productid=6789

 
Cosa succederebbe se in casa tua ci fosse un cortocircuito?
Secondo me non dovrebbe essere automatico ma telecomandato.


in casa abbiamo risolto applicando un interruttore di questi:
http://www.aggiustatutto.it/elettricita/imma/magterdif.gif
quando salta, salta questo.
ciao
piotre 

 quando salta, salta questo.
Quello salta in caso di cortocircuito, non se superi il limite dei 3kw
di portata del contatore elettronico Enel.
L'aggeggio che segnalo in caso di "corto" interviene dopo 20 secondi
dallo scatto del contatore e prova solo per un massimo di 2 volte ho
letto, poi ci rinuncia, proprio per evitare danni.
Ma nel caso di superamento dei 3 kw di portata è ottimo.

 di portata del contatore elettronico Enel.
hai ragione.
noi l'abbiamo messo per i corto e per togliere la corrente ogni volta che 
serve.
ciao
piotre 


Si, in caso di cortocircuito scatta il differenziale, e va bene anche
per togliere la corrente senza andare al contatore, ma l'idea di
qualcosa che riattiva il contatore (anch'io ce l'ho lontano, sigh...)
automaticamente quando scatta per superamento del limite mi piace.
Un po' meno il fatto che costa 99 euri vedo sul secondo link segnalato
da cucu17.

 
ciao cucu, io ho il contatore 4.5 e posso prelevare fino a 5 kw,
ma nota dolentissima :( mi han messo un meccanismo di prezzo al kw 
penalizzante e ancora di pi� lo sar� l'anno prossimo,  rischio che
andrei a pagare 0.28 al kw tutto il mio consumo :(
siccome non prelevo mai pi� di 3 kw se non in rarissime occasioni
( ormai non faccio pi� niente come hobby o lavoretti fai da te )
volevo passare al 3.0 per avere prezzi pi� bassi
So che il contatore 3kw ha disponibile 3.3 kw illimitati e 4 kw
per due ore consecutive di prelievo.
SE TI SCATTA IL CONTATORE SPESSO, TU LO NOTI ? SE CORRISPONDE AL VERO ? 
SUL CONTATORE MI LEGGERESTI I PRELIEVI MASSIMI DEL PERIODO
IN CORSO E DEL PRECEDENTE ?
vorrei con questo, sapere se il tuo contatore segnale prelievi tra 3.3 e 
4 kw
POTRESTI PER FAVORE LEGGERLO ? � semplicissimo, schiacci il pulsante 
nero e man mano vedrai sul display apparire dati o messaggi, quello che
cerco , di info, sono PRELIEVO/RICHIESTA MASSIMA PERIODO ATTUALE / 
PRECEDENTE,
se il contatore ti riporta i dati per fascia oraria, legger� i prelievi
massimi registrati per fascia.
ciao
grazie
mario

cucu17 ha scritto:

Secondo me se metti un magnetotermico da 16A (di marca tipo ABB, merlin 
gerin) sei a posto: puoi prelevare fino a 3,5 kW circa, poi scatta.
L'automatico ENEL scatta dopo 180 minuti a 3,3-4 kW e dopo 2 minuti 
oltre i 4 kW, ma credo che il MT sar� scattato prima. Perdi un po' di 
potenza (0,5 kw circa) disponibile, ma almeno risparmi e non fai le 
scale. Inoltre costa sui 15 euro. Con i restanti 80 vai al ristorante.
Ciao
Ale

 ha scritto nel messaggio 
news:4aea0912$0$1117$4faf...@reader1.news.tin.it...

Che avrebbe un impianto non a norma.
L'ENEL dice chiaramente che il dispositivo interno del contatore non pu� 
essere usato come protezione dell'impianto e non fornisce dati ufficiali che 
potrebbero consentire di inserirlo in un progetto..
Tra l'altro, se non ricordo male, il magnetotermico ha una corrente nominale 
di 63A, dovresti fare linee mooolto abbondanti rispetto al fabbisogno di un 
appartamento.
La normativa dice che quando cambiano le caratteristiche del circuito devono 
essere installate protezioni entro 2 metri (vado a memoria) dal dispositivo 
precedente.
Quindi se in casa sua ci fosse un cortocircuito ad intervenire dovrebbero 
essere le protezioni private e non quella del contatore.
A volte succede che intervengano insieme per deficienza di coordinamento, ed 
ecco che torna molto utile il dispositivo descritto.
Cordialit�
Liberty Kid

Ma nel caso di superamento dei 3 kw di portata � ottimo.
Non sarebbe meglio abituarsi a gestire i vari apparecchi in modo da
restare sotto alla soglia di stacco?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

LeChuck ha scritto:

le chuck , per favore,
ti posto un LINK A UNA FOTO, DI UN coso, che mi pare sia un abb merlin 
gerin.
il nome mi ha fulminato, L'HO SICURAMENTE nel quadro elettrico della
caldaia, ed assomiglia a quello che ho affiancato al contatore.
Forse che io l'ho anche io gi� installato e non lo sappia ?
SICURAMENTE SE L'HO GIA', � su una potenza diversa di contatore e TARATO 
con scatto modulato in altro modo MA L'IMPIANTO C'E GIA' :) SAREBBE GIA' :)
http://it.tinypic.com/r/919jxv/4
http://it.tinypic.com/r/30vys8j/4
http://it.tinypic.com/r/33fcp4o/4
http://it.tinypic.com/r/50mhw8/4
io ho contratto e contatore 4.5, prelevo fino a 5
NON IMPIEGO NEL 98% del tempo, pi� di 3.3 KW
per il restante 2%, COMBINAZIONE DI USI SFORTUNATI
mi possono capitare dei prelievi tra 3.3 e 4.0 kw.
vorrei scendere di contatore da 4.5 a 3 perch� avrei
la possibilit� di risparmiare 400 euro di costi
da tariffa all'anno, cambiando quota potenza e fornitore.
CONsumi milano x 6000 kw annui, spesa complessiva, edison , 3.0kw = 1203
milano x 6000 kw , tariffa regolato, 3.0 kw = 1518   = -315 all'anno
milano x 6000 kw , tariffa regolata, 4.5 kw = 1604   = -401 all'anno
MA RESTANDO SUL 4.5 dal 1/1/2010 , l'anno prossimo, rischio un costo
ben maggiore per il passaggio obbligatorio alla tariffa bioraria, che
mi porter� a rischio di pagare tutto il consumo a prezzo pieno nelc
caso non riesca a concentrare il 367� del consumo, sulla fascia serale.
MI BLOCCA PER IL PASSAGGIO A 3.0 E CAMBIO FORNITORE
IL TIMORE DI INCORRERE IN SANZIONI BEN PI� COSTOSE DEL RISPARMIO.
IL GESTORE DELLE RETE / CONTATORE � delegato dal garante/autorit�
a ricollocare il cliente finale, via bolletta del fornitore, in
un contratto DI FASCIA, superiore nel semplice caso, registri via 
contatore prelievi fuori contratto. BASTANO due casi in anno solare.
il contratto enel da 3.0 � come l'hai detto tu : 3.3 illimitato/4.0 x 3 ore
il contratto 3.0 di ALTRI FORNITORI, potrebbe non essere cos�.
alcuni ESPRESSAMENTE RACCOMANDANO PRELIEVO ENTRO IL LIMITE DI CONTRATTO. 
Avanzo il sospetto che non contemplano i prelievi 3.3 illimitati e fino 
4 per 3 ore MA, SI LIMITINO A 3.0 KW , HO CHIESTO A TANTI CALL CENTER
MAIL, NESSUNA RISPOSTA AVUTA... IN MERITO.
LA SOLUZIONE CHE HO LETTO, SE POTESSI, ADOTTARLA ANCHE IO,
SAREBBE UNA MANNA , per me.
se il dispositivo abb prevenisse la registrazione, da parte
del contatore, del prelievo tra 3.3 e 4.0 , cosa che pu� portare
al cambiamento di contratto di ufficio, cambio sicuro contratto
potenza e fornitore
grazie
mario

 Cosa succederebbe se in casa tua ci fosse un cortocircuito?
Come da oggetto. Finch� l'incendio non arriva a distruggere il 
'riattivatore', lui imperterrito continuer� a generare surriscaldamenti.

 'riattivatore', lui imperterrito continuer� a generare surriscaldamenti.
ma se il nostro amico ha le protezioni del caso..il riattivatore gli 
servirebbe solo quando il contatore stacca per superamento del carico
in caso di corto scattano le protezioni sue a valle per cui il contatore pu� 
essere riattivato
quello del contatore comunque � un normale interuttore magnetotermico con 
sgancio delle btcino da 63 A c'ha pure la sigla e di bello c'a che ha un 
buon potere di interruzzione 

 
Ehmm... scusa, ma non so se ho capito, la mail � un po' confusa.
Il tuo obiettivo � non salire mai sopra i 3.0 kW?
Se s�, � sufficiente mettere un magnetotermico dimensionato 
correttamente subito a valle del contatore.
3000W/230V=13A circa
Esistono (difficili da trovare) magnetotermici da 13A.
Se devi essere rigorosamente sotto i 3kW, � l'unica (credo).
Dunque dovresti sostituire (o farti sostituire, dipende) l'interruttore 
magnetotermico generale con un magnetotermico da 13A. Dalla foto � 
difficile capire quale sia il pi� a monte di tutti. Comunque, andrebbero 
ridimensionati tutti, altrimenti non avrebbe molto senso l'impianto.
Potresti fare:
Contatore
Differenziale
13A generale
13A forza
10A luce
Spero serva.
Ciao
Ale

 Ale
SPERI SERVA ????
LE CHUCK SEI IMMESO :) GRANDISSIMO !
ora so che posso fare il contratto energia con fornitori del libero 
mercato, richiedendo i loro prezzi per potenza 3 kw
Se il gestore delle rete verificasse il prelievo per
ridefinire la quota potenza che mi applica il fornitore energia,
su mia indicazione di fornitura, avr� il tempo e il modo per 
intenrvenire a che non si ripeta la seconda volta ... che �
il vitale , se non gi� la prima a evitare ogni cosa.
------------------
sfrutterei la competenza e chiarezza per altre due cose :
1 )MI DESCRIVERESTI L'IMPIANTO CHE HO MESSO IN LINK, e' CASA MIA
ma conosco solo i quadri che ho all'esterno, dentro casa non ho
la pi� pallida idea di come funzioni o come sia fatto.
2 ) visto fino a 3.0 ke prelievo
 > Contatore
 > Differenziale
 > 13A generale
 > 13A forza
 > 10A luce
se rimanessi con enel, cambiando solo il mio contratto di
quota potenza, da 4.5 a 3 kw ,
CON prelievo illimitato fino 3.3 e max per 180 minuti fino a 4 kw
( in pratica accontentandomi del risparmio sulla quota
potenza e contratto energia non peggiorativo nel 2010 )
come dovrei ARMARE il magnetotermico
contatore
differenziae
? genarale
? forza
? luce
CIAO E INFINITE GRAZIE
NON HAI IDEA DI QUANTO HO CERCATO QUESTE INFO
CIAO
MARIO

 ? luce
Si usano solitamente i 16A (16A*230V=3.7kW circa) e puoi fare cos�:
Generale (Differenziale+MT da 16A)
Forza da 16A
Luce da 10A
Ciao
Ale

 Ale
PERFETTO, GRAZIE MILLE MILLE VOLTE
decido prima della fine dell'anno
ciao
mario