Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Rifacimento bagno

Ho un quesito da porre:
Devo rifare il bagno di casa mia dato che i tubi in ferro ormai sono
arruginiti, che tipo di tubi mi consigliate?
Ho provato l'acorn, che richiede poca attrezzatura ma non mi fido molto
della tenuta e i raccordi a polidiffusione, ma la saldatrice costa
caruccia.....
Che mi consigliate?
Alex

Alex ha scritto:

      Rame! ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio
news:caqalh$jug$1...@news.newsland.it...


 puoi argomentare la cosa Felix?
     Inossidabile,imputrescibile,immarcescibile ,elastico,facilmente
saldabile,duttile e malleabile,collaudato da
    oltre un secolo.
 
http://www.iir.it/rame_e_ambiente/bio.asp
 esplora bene tutto il sito!


 ha scritto nel messaggio
news:caqdoe$4jv$1...@news.newsland.it...


 plastica?
    Non lo so.


 ha scritto nel messaggio
news:carsup$si9$1...@news.newsland.it...


 Saldi a stagno
   Non ne sarei capace!
 o fai la brasatura d'argento?
     :-)))))))) cest plus facile!!!!


 ha scritto nel messaggio
news:qG1Ac.341131$hc5.14...@news3.tin.it...

Non usare assolutamente il rame!
Il pericolo è di ritrovarselo forato dalle correnti galvaniche che corrono
sulla rete idrica!
Il rame è ottimo, ma solo per gli impianti di riscaldamento, dove il
circuito dell'acqua è chiuso.
I raccordi a saldare di qualsiasi tubo plastico assicurano una tenuta
perfetta.
Esistono dei materiali in multistrato dove la giunzione è effettuata a
freddo mediante un apposito attrezzo: questi sono i migliori in assoluto!
Ciao.

Non so un tubo (e' proprio il caso di dirlo in questo caso), ma ho
sentito che la plastica e' piu' silenziosa.
Non e' un argomento di poco conto, a me non interessa sapere quando i
vicini vanno al bagno o fargli sapere quando ci vado io... :-)

 ha scritto nel messaggio
news:A0vAc.346268$hc5.14...@news3.tin.it...


 Che ne dice felix delle correnti galvaniche?
      Che un bravo impiantista monta uno o piu' giunti dielettrici a
difesa 
     delle condotte metalliche,dalle correnti vaganti.


 > sulla rete idrica!
è vero ma se lo mette a terra con un impianto ben fatto e poi ci metti
gli zinchi che si corrodono al posto suo i tubi non si forano....
ma ci sono quei bellissimi tubi plastica alluminio plastica  , mi
sfugge il nome tecnico che vanno veramente bene, e non vanno mai più
alla fine.


 > > Ciao
.
 ciao   edy

edy ha scritto:



            Evidenzio Correnti elettriche *CONTINUE* inesistenti in
appartamento!!
       ciaofelix:-)
 
Resistenza alla corrosione
Cosa sono le correnti vaganti? 
La corrosione per correnti vaganti è provocata da correnti elettriche
continue che abbandonano il loro percorso "intenzionale", si disperdono
nel terreno e penetrano in altre strutture metalliche, per poi fuoriuscire
nuovamente; laddove ciò avviene si verifica la corrosione. 
Nel caso dei tubi, la corrosione presenta una morfologia molto
caratteristica: parte dall'esterno formando un cratere conico il cui
vertice via via procede verso l'interno. 
Se passiamo ora ad analizzare il caso degli impianti in tubo di rame,
possiamo affermare che alcuni importanti fattori limitano notevolmente la
frequenza e la pericolosità del fenomeno: 
a) nelle abitazioni domestiche non si usano correnti continue; 
b) la resistenza elettrica offerta dalla malta cementizia, entro cui sono
annegati i tubi negli edifici, è decisamente superiore a quella posseduta
comunemente dai terreni; 
c) la resistenza complessiva è ulteriormente incrementata dall'isolamento
offerto dalle ben note guaine plastiche di rivestimento; 
d) la rete delle tubazioni, in base alla norma CEI 64-8, deve essere
collegata equipotenzialmente ad un impianto di messa a terra efficiente,
che scarica le correnti attraverso idonei dispersori. 
Per concludere è necessario sottolineare che l'esperienza
ultra-trentennale dimostra come la corrosione per correnti disperse
all'interno degli edifici sia limitata ad episodi rarissimi e certamente
non determinanti ai fini della scelta del materiale. 
Frequentemente si demonizza la presunta pericolosità di questo fenomeno,
ma l'argomento è, nella maggior parte dei casi, sfruttato per fini molto
meno nobili della prevenzione


 meno nobili della prevenzione
Non credo vi siano differenze di costo così elevate fra i vari materiali
comunementi usati nell'impiantistica idraulica. Forse gli installatori
preferiscono i materiali plastici per la maggiore semplicità
nell'installazione. Personalmente ho avuto problemi in svariate occasioni
con impianti in rame, il mio consiglio era volto quindi a prevenire
eventuali danni, che anche se non frequenti possono essere molto fastidiosi!
Poi per quanto riguarda la messa a terra dell'impianto idrico, bisognerebbe
poter verificare se i valori di resistenza sono pertinenti e in molti
condomini questo collegamento non esiste per niente.
Perchè rischiare dunque?
Ciao.

 nuovamente; laddove ciò avviene si verifica la corrosione.
Io abito vicinissimo ad una ferrovia che hanno riattivato ed elettrificato
(da circa 10 anni) con il sistema 3 Kv corrente continua.
Mi chiedevo se in linea di massima posso stare tranquillo, per vicinissimo
intendo che i binari mediamente sono distanti 15  - 20 metri dall'edificio.
Ciao:-)))
Ricky.

 ha scritto nel messaggio
news:cb0uc5$cd9$1...@news.newsland.it...

Ben detto o.... ben scritto, in ogni caso va bene così
  ciao   edy

 Ben detto o.... ben scritto, in ogni caso va bene così
     No ben copiaincollato!! :-)))


 Perchè rischiare dunque?
      Non sono un ragazzo e conosco il settore,ricordo ancora i tubi in
piombo,poi quelli in acciaio saldati neri,poi i mannesman zincati SS,a
seguire il rame,i falliti tentativi con il PEAD,oggi ci sono gli eccellenti
     tubi reticolati e simili,preferisco aspettare almeno un decennio
     prima di buttarmi a pesce sull'ultima novita' :-)))
     ciaofelix:-)
     P.S. mio suocero negli USA aveva una casa di inizio secolo scorso con
          impianti in rame tutt'oggi efficienti.


Ricky ha scritto:


       In genere le correnti vaganti prediligono percorsi *facili* cioe'
      corpi metallici in terreno umido,il tuo impianto dovrebbe essere
      esente dal fenomeno,ma per tranquillita' un giunto dielettrico
      all'ingresso assolverebbe egregiamente il suo compito.      
 
http://www.oppo.it/materiali/giunto_die_isolante.htm
     ciaofelix:-)


      No ben copiaincollato!! :-)))
Fa niente è il risultato che conta
ciao   edy