Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [PAUL HASS] delucidazioni per termosifone

Spero che Paul o qualche altro esperto possa aiutarmi con un quesito 
tecnico. Faccio seguito ad un post che purtroppo non riesco più a 
trovare. Prendo questi dati ,riguardanti un elemento, dal sito internet 
di un produttore:
A
contenuto d'acqua	0,30l
potenza termica		97,34w
esponente		1,2999n
coefficente		0,6023km
B
contenuto d'acqua	2,5
potenza termica		363w
esponente		1,2207n
coefficente		3,0609km
Per prima cosa vorrei sapere cosa sono esponente e coefficente.
In seguito, se in A ci vogliono 0,3 litri d'acqua per avere 97w di 
potenza termica mentre in B ce ne vogliono 2,5 litri per 363w, vuol dire 
che A è più efficente? Se si, come può essere dato che sono entrambi in 
alluminio?

 più efficente? Se si, come può essere dato che sono entrambi in alluminio?
Non è detto. Dipende da molte cose, soprattutto dalla forma e quindi dal
maggior o minor scambio termico specifico a parità di temperatura.
Cordialità.
                   Paul

 Cordialità.
Ascolta Paul, fai finta di avere davanti un deficente che vuole fare una 
prova: sostituire i termosifoni di un mini-appartamento con alcuni più 
grandi per tentare di aumentare la superficie radiante e così poter 
abbassare la temperatura di mandata della caldaia e sfruttare appieno la 
condensazione; che calcolo da scuola elementare (massimo media) gli 
suggeriresti di fare?

 suggeriresti di fare?
E' una domanda semplice e complessa allo stesso tempo...:-)
La tua idea è di aggiungere alcuni elementi ai corpi scaldanti attuali
oppure di cambiare modello di radiatori ?
Comunque prima di tutto bisognerebbe sapere se disponi dei dati di resa
dei radiatori che già possiedi.
In alternativa, conosci marca e modello dei tuoi corpi scaldanti ?
(In questo secondo caso si potrà risalire, cercando in rete con un po'
di fortuna, alla resa termica).
Quello che intendo rimarcare è che ora i tuoi radiatori forniscono una
certa quantità di calore ad una temperatura dell' acqua di valore  "x".
La tua necessità è di avere in futuro la stessa quantità di calore, ma
ad una diversa (più bassa) temperatura dell' acqua.
Se non si riesce a stabilire qual' è la quantità di calore fornita ora
(resa termica attuale), non è possibile introdurre dei fattori di
conversione ad  un valore incognito.
A meno che, nel caso di voler mantenere i radiatori esistenti, non ci si
accontenti di approssimare la correzione in maniera del tutto empirica,
aggiungendo - a stima speditiva -  un certo numero di elementi
supplementari in funzione della  nuova temperatura dell' acqua.
Cordialità.
                 Paul

 dei radiatori che già possiedi.
Purtroppo no, ma un amico idraulico mi ha detto che ad occhio hanno 150 
Kcal/h ad elemento. Ho già trovato il posto per i nuovi radiatori (e 
nelle nicchie metterò delle mensole). Voglio in ogni caso cambiare i 
radiatori (almeno in due stanze), perchè sono, anche a detta dell'amico 
idraulico, sottostimati. Una volta cambiati vorrei -anche- provare ad 
abbassare la temperatura di mandata e fare così delle prove per poi 
mettere in pratica le conclusioni nel -mio- appartamento.

 mettere in pratica le conclusioni nel -mio- appartamento.
Aggiungo un'altra idea: sostituirli con altri simili per larghezza ma 
con piu' resa, magari perche' con piu' colonne? (occhio alle mensole che 
potrebbero essere da sostituire).
Lasciare gli attuali ed integrarli con altri?
Togliere tende, mensole e simili poste sopra/davanti ai radiatori? 
Potresti recuperare anche un 10% in resa.
-- 
Ciao, Tigers
[cit.] .. perchè la curva d'apprendimento di google è storicamente tra
le più ripide ... e.
www.tigers.3000.it

 Potresti recuperare anche un 10% in resa.
Intregrare potrebbe essere interessante, devo chiedere all'amico 
idraulico:-)