Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: help termostato

Ciao a tutti.
Nella casa dove abito da poco c'è una caldaia esterna extra intra 20
(immergas), un C.A.R. (Comando Amico Remoto) in piano terra e 1
termostato nel piano sotto (garage-taverna).
Quest'ultimo termostato è di quelli semplicissimi: ha solo una rotella
con
scritti i gradi e una lucetta (nessun display xi leggere le
temperature).
Il problema è che in questo piano ho 3 termosifoni. 2 in una
tavernetta e 1 in un bagnetto piccolo in fondo alle scale.  Mentre in
taverna non ci sto mai e quindi non mi interessa accendere i
termosifoni, il bagnetto lo uso spessissimo perché piccolo e comodo
per fare la doccia.
Dato che il termostato sta nella taverna (zona con termosifoni sempre
spenti) come faccio a usare il termosifone del bagno?
Ho provato a chiudere i due radiatori della taverna ma.... Poi quello
del bagno sta sempre accesso appunto perché il termostato rileva la
temperatura della taverna (freddo) e non del bagno (caldo).
Per ora c'ho rinunciato (uso una stufetta) ma mi piacerebbe trovare
una soluzione.
Cosa miconsigliate per favore? (che non sia economicamente devastante)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Portare il termostato nel bagnetto.
Serve un po' di pazienza e un minimo di esperienza ma si dovrebbe trovare la 
strada ravanando nelle varie scatole di derivazione, scatolette di prese e 
interruttori e corrugati vari esistenti.
Potresti addirittura mantenere quello e aggiungerne un altro in bagno, con 
interposto una "valvola a due vie" in modo da poter scegliere quale usare a 
seconda delle necessità.
-- 
Fabbrogiovanni
Piccolo mercatino:
http://search.ebay.it/_W0QQsassZclara.123
 

Grazie del consiglio Fabbrogiovanni,
inzii quindi a cercare una via attraverso le scatole che dal bagnetto
mi porti al temostato.... (sperando che quel termostato non sia
collegato direttamente al piano di sopra (dove c'è la caldaia) ma che
parta da una scatola di derivazione in quel piano.
Ci proverò (ma ho pochissima esperienza... speriamo bene).
1 valvola a 2 vie che è una specie di commutatore?
In modo che posso decidere se far funzionare il temrostato del bagno o
quello della taverna?
(anche perchè se devo stare una volta in taverna avrei il problema
contrario ...se mettessi un unico termostatoin bagno).
Ma anzichè una valvola a vie? (che non so proprio che sia) non si può
lavorare con 1 switch?
Quegli switch che hanno A o B
Se seleziono A ... funzia il temostato A se seleziono B funzia il
termostato B
...senza aggiungere elettrovalvole...
Tanto immagino che un TERMOSTATO abbia solo 2 fili che vanno alla
cladaiua e dik fatto funziona da interruttore...
se Temperatura ambiente < Temperatura TErmostatao ---> ON
se Temperatura ambiente > Temperatura TErmostatao ---> OFF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Mi giustifico: non conoscendo i termini elettrotecnici ho usato un nome 
meccanico :-))
Intendevo appunto un "coso" che  facesse scegliere fra A escludendo B o al 
contrario.
Dovrai intervenire anche manualmente aprendo o chiudendo i termosifoni che 
non vuoi che si riscaldino.
Anche se ora i fili del  termostato che hai in cantina vanno alla caldaia 
dovresti comunque e con pazienza trovare il percorso, magari con giri vari, 
per arrivare al bagno.
Il modo di operare: aprire i coperchi alle scatole di derivazione e, in due, 
muovendo i fili cercare di capire dove passare.
Un occhio da elettricista ci azzecca quasi subito.


temperatura della taverna (freddo) e non del bagno (caldo).
Soluzioni:
1) come dice fabbrogiovanni, metti un secondo termostato in bagno (si tratta 
di passare 2 fili - per uno meccanico). Associato ad un deviatore che ti 
permette di scegliere quale termostato usare. Ovviamente dovrai chiuidere i 
radiatori della taverna e riaprirli in caso di utilizzo. Non è il massimo 
come soluzione ma se ti adatti..
2)soluzione idraulica: potresti montare una testa termostatica sull'attacco 
del radiatore, se predisposto o facilmente sostituibile (ma qui lascio la 
palla agli idraulici, io sono fuori settore). E' vero che l'impianto 
rimarrebbe sempre acceso ma si autoregolerebbe il flusso (e quindi la 
temperatura) in base alla regolazione della valvola termostatica. Se l'uso 
della stanza non è sporadico potrebbe essere un'alternativa
3)soluzione migliore: se l'impianto è idoneo (termosifoni arrivano in un 
collettore), installi una elettrovalvola per il radiatore del bagno ed una 
(o due) per i termosifoni della taverna. Comandate dai due termostati bagno 
e taverna. L'idraulico dovrà verificare l'eventuale necessità di un bypass.
ciao
giorgio