Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Re: differenza tra sezione cavi

 occuperanno piu' spazio nel corrugato
oltre a questo, che differenza c'e' in termini di caduta di tensione (e'
la stessa, inferiore, superiore?), portata del cavo (inferiore, uguale o
superiore?), riscaldamento ecc. ecc.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio 
news:frqvcc$klk$1...@news.newsland.it...

nessuna diffrenza dal punto di vista elettrico , il conduttore è sempre da 
1,5
se prevedi problemi di riscaldamento l'unica soluzione è usare un diametro 
maggiore o cavi con maggiore resistenza al calore senza cercare scappatoie 
che nono sono quasi mai risolutive.
la grande differenza tra le due soluzioni è dal punto di vista meccanico
il cavo multiplo ha una ricopertura in più che lo protegge maggiormente dal 
punto di vista meccanico ma lo rende anche più rigido e a volte difficoltoso 
da  inserire in alcuni passaggi.
se invece devi usarlo per una prolunga o similari , non se ne discute 
neppure, solo unicamente cavi ricoperti e di buona qualità.
ciao Abele


Abbandona l'idea. Le correnti non si distribuirebbero  sulle 4 corde allo 
stesso modo.
--
Giorgio 

 passo... ;)
provo a spiegare cosa vorrei fare
ormai non uso piu' dei cavi 4x1,5 lunghezza circa 40 metri ciascuno.
siccome la pompa del pozzo da 2-3kw ha un vecchio filo 3x1,5 avevo pensato
di tagliare il cavo appena esce dal pozzo e giuntare ad ogni filo da 1,5
un cavo 4x1,5 (riducendo la caduta di tensione ai capi della pompa)
che dite?


 passo... ;)
Ehhh, la classe (e l'esperienza...) non sono acqua.
Ottima risposta (forse perche' risalta rispetto allo svarione letto in un 
altro post del thread? E mette un po' in chiaro le cose...)
Ciao.
Mirko.


Dove "antonyfrank" parla di multipolare?
--
Giorgio 


Che non è cosa da fare.
Ok ottieni il tuo scopo di diminuire la caduta di tensione, ma imho il costo 
dei cavi, seppur elevato,  non è ancora tale da giustificare una 
"bestialità" del genere.
Basta solo pensare che all'interno del cavo multipolare hai conduttore 
giallo verde, che invece useresti come conduttore attivo (fase o neutro). 
Idem per gli altri cavi di terra e neutro (no è ammessa la nastratura dei 
fili per cambiarli colore).
--
Giorgio 

 fili per cambiarli colore).
Nemmeno io lo farei, non mi piacciono sti raffazzonamenti, però sei sicuro 
che non sia ammesso? Mi pare che un tempo fosse consentito nastrare le 
estremità...
Ciao
Enrico. 

 Enrico.
Sicuro, non è più ammesso..
Unici casi dove è ammessa nastratura sono:
-nel caso si usino corde unipolari FG7/H07 RN- F (per segnare neutro ed 
eventualmente terra);
-per segnare conduttore PEN in impianti TN-C.
--
Giorgio

 che dite?
Che è ora di smetterla di farsi le seghe e che quello che fino ad oggi ha
funzionato, funzionerà in futuro anche senza il tuo provvidenziale
intervento.
Boiler


 intervento.
veramente, si vedono ad occhio delle crepe nella guaina del cavo che
c'e' adesso..

 -per segnare conduttore PEN in impianti TN-C.
Grazie ero rimasto indietro.
Ciao,
Enrico. 

 ha scritto nel messaggio 
news:748268b8-fcc1-4c16...@i7g2000prf.googlegroups.com...


Cambia il cavo... 40 mt di 3x2,5mmq FG7 va bene. Oppure, anche se vai un pò 
fuori norma per quanto riguarda la caduta di tensione usa uno dei cavi da 
1,5 che hai (con 3 kw a fondo linea su 40 mt cadono circa 14V), sempre 
meglio che lasciare quello marcio attuale.
Ciao,
Enrico. 

> Cambia il cavo... 40 mt di 3x2,5mmq FG7 va bene.
ho un cavo da 50 metri fg7 ma e' 5G4 (mi pare un po' sprecato lasciare
due fili inutilizzati)
oppure potrei mettere un cavo h07rn-f 3x6
domanda: ma l'h07rn-f puo' essere usato per posa fissa all'esterno
sospeso in aria?
p.s.: che posso farci con quei cavi 4g1,5 ?

 p.s.: che posso farci con quei cavi 4g1,5 ?
L'impianto luci del giardino? L'impianto del cancello automatizzato? Delle 
prolunghe? :) Boh! ;)
Oppure con uno ci fai la pompa intanto va uguale come è sempre andata fino 
ad oggi col vecchio cavo da 1,5! Perlomeno il cavo è nuovo!
Ciao
Enrico. 

> > Unici casi dove è ammessa nastratura sono...
mi ricordo che a Natale vidi i cavi che stavano usando per
l'illuminazione natalizia:
4 cavi unipolari (immagino 3 fasi piu' neutro) sezione credo tra i
70mmq e i 120mmq, tutti e quattro di colore giallo verde!!!

 Puoi usarlo si! E' un signor cavo! ;)
io avevo sempre letto che l'h07rn-f era per posa mobile
sicuro che all'intemperia non si rompa l'isolante esterno?

 ha scritto nel messaggio 
news:c3411089-ea9a-423e...@i12g2000prf.googlegroups.com...


Eh... se ne vedono di ste cose purtroppo :(
Enrico. 

 ha scritto nel messaggio
 Puoi usarlo si! E' un signor cavo! ;)
io avevo sempre letto che l'h07rn-f era per posa mobile
sicuro che all'intemperia non si rompa l'isolante esterno?
Si confermo, è cavo per posa mobile nel senso che sopporta le sollecitazioni 
meccaniche meglio di altri cavi... quindi in posa fissa è sovrabbondante!
Riguardo l'acqua beh... è il suo abitat naturale! Pensa che c'è la versione 
specifica per lavorare in immersione, che ha una sigla quasi uguale che ora 
mi sfugge ;)
Ciao
Enrico.


H07 RN8-F comunque anche alcuni tipi di "normale" H07 RN F, possono stare in 
immersione (con limite di profondità). Dipende dal costruttore. Se non erro, 
ad esempio quello di Prysmian (ex Pirelli), è dichiarato idoneo fino a 
profondità 10 metri.
--
Giorgio

 ha scritto nel messaggio 
news:c3411089-ea9a-423e...@i12g2000prf.googlegroups.com...


Dove?? Dimmi per favore dove usano 150-350 A per alimentare luci di natale.
--
Giorgio

 Giorgio
te lo dico in privato (contattami in email)
peso li mettono cosi' grossi non per la corrente che circola ma per la
caduta di tensione visto che come lunghezza si parla di quasi un km (o
forse oltre)

antonyfrank ha scritto:


La manutenzione mi sta bene, lo spreco un po' meno.
Sostituisci il cavo con uno come quello che c'è adesso.
