Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: REGOLAZIONE CALDAIA richiesta info.

Come fonse alcuni di voi ricorderanno qualche tempo fa ho fatto installare
1 caldaia a Metano.
La caldaia funzionava regolarmente.
Ecco il mio Problema:
Oggi (dopo una 20ina di gg dall'installazione) sono venuti a fare il
Controllo Fumi col risultato che l'installatore smanettando con i controlli
della caldaia ha starato qualkosa 
La caldaia ha 4 regolazioni 2 meccaniche (quantita' aria e gas) e 2
elettroniche (regolazione del "tappeto" fiamma e 1 altra che non ricordo a
cosa serva)
Dopo il "controllo" la caldaia non eroga + acqua calda (non si accende
quando si aprono i rubinetti ) il riscaldamento invece funziona ancora.
Cosa mai avra' Sregolato il tizio che 'e venuto a fare il controllo ?? (si
tratta sempre di chi l'ha installata)
Vi Chiedo:
1) Quali sono i parametri corretti di combustione ?? (prima dello
smanettamento  lo strumento usato dal tizio segnava 1 rendimento del 90% e
un CO del 30,  vi era anche 1 temp fumi sui 150 gradi e 5 o 6 altri
parametri tipo ossigeno ed altro che ora non ricordo) vorrei saperne
qualcosa di + x poter rendermi conto se ora che il tizio torna riesce a
mettere le cose almeno come erano prima.
2) Sapete dirmi qualcosa circa  le 2 regolazioni elettroniche che
riguardano il Tappeto di fiamma e 1 altra cosa, lo so che la domanda e'
generica ma io non sono del mestiere spero che qualcuno abbia capito di che
si tratta e mi dia qualche suggerimento su come.
Mi stanno bene anche delle nozioni generali su come dovrebbe essere
effettuato sto controllo fumi. 
Mi diletto di bricolage e faccio piccoli lavoretti (molto semplici) x
carita' e anche se non penso di essere in grado di agire sulla Caldaia (non
ho nemmeno gli strumenti) sono pero' in grado di capire quello che 1 fa non
essendo proprio digiuno del tutto di questioni pratiche.
A mio modesto avviso visto che le caldaie vengono gia tarate in fabbrica se
il tizio si fosse limitato ad accertare che la combustione era OK  e che
non c'erano valori strani, non avrei avuto problemi.
Ora visto ke ha smanettato con tutti e 4 i controlli riuscira' a rimettere
le cose a posto ??  il mio timore 'e che alla fine di tutto faccia
funzionare la caldaia ma con valori Sballati !!
La candaia e' 1 IMMERGAS DA 27.000 KIL CALORIE  Modello  EOLO 27 SUPERIOR
Dico qui incidentalmente che il mio consumo di gas x riscaldamento acqua
calda e cucina, si aggira sui 10 Mq al giorno e' normale ??
 
La caldaia ha anche 1 miniaccumulo di acqua calda io pensavo che
Funzionasse elettricamente) ma stamane aprendo i rubinetti dell'acqua calda
non ne e' arrvata nemmeno 1 goccia quindi anke il miniaccumulo deve
dipendere dal gas, qualcuno conferma ??
Grazie anticipatamente a chi vorra' darmi qualche indicazione in merito.

1) NON TOCCARE LA CALDAIA
     potresti perdere la garanzia.
2) Hai 2 anni di garanzia di legge sulla caldaia
3) Il tuo problema a mio avviso è o un filtro sporco
     o la valvola a 3 vie
4) Hai provato a mettere al max il comando dell'acqua calda??
5) Se sei curioso sfoglia il tuo libretto di istruzioni della caldaia
    ci sono descritte tutte le operazioni da eseguire per la taratura.
    ( mi raccomando NON TOCCARE LA CALDAIA )
6) fai anche questa prova: metti la caldaia in funzionamento " estate "
    apri un rubinetto dell'acqua calda ( controlla prima il comando
    di temp. acqua calda ) e guarda cosa succede.
Ciao!!

 tratta sempre di chi l'ha installata)
O ha sregolato il termostato di precedenza, o ha scollegato il pressostato.
Magari ci sono altre duemila cause possibili, ma io proverei prima con
queste che mi sembrano più plausibili. Anche se in effetti non capisco a che
scopo abbia fatto queste manovre...
--
Cinghiale (30, 54 RM)
'94 Punto 6 speed driver

...

Ciao Cinghiale vedo che sei sempre presente nell'NG che io frequento
saltuariamente 
Te lo dico io perche' lo ha fatto:  nel mio paese il metano e' arrivato
questa estate e in pratica la mia e quella di 6-7 persone sono le prime
caldaie che questa persona ha installato (ad esserepreciso gli installatori
sono 2, Padre e figlio, mentre il Padre si occupa dell'installazione
pratica dell'impianto al Figlio e' delegata tutta la parte
"Tecnica/Teorica" della cosa, Come le varie  Scartoffie  e controllo fumi.
2 sono le possibili linee di pensiero che secondo me lo hanno spinto,
sempre dovute all'inesperienza:
1) non e' ancora abbastanza furbo da capire DI NON TOCCARE CIO CHE FUNZIONA
2)avra' voluto provare in pratica cio' ke gli avranno insegnato in qualche
corso quelli Dela Immergas.
Personalmente propendo x la prima ipotesi.
Il risultato comunque e' stato ke ha agito su tutte le regolazioni della
Caldaia (le 2 meccaniche e le 2 elettroniche)  incasinando il tutto.
X questo temo (visto che sono le prime volte che sta a mettere mano ad 1
caldaia a Gas) che alla fine di tutto riuscira' a far andare la caldaia ma
in pratica la lascera' starata. 
E io  non ho gli strumenti per poterla rimettere a posto visto ke occorrono
delle sonde x il controllo della sua efficenza.
A titolo di esempio 1 volta io ho starato il trimmer di 1 lettore CD, in
seguito l'ho si rimesso a posto, ma ci ho impiegato 4 gg ti tempo e
Pazienza  con Prove e contro Prove e il Trimmer era 1 solo!  Questo tizio
ne ha starati 4 !!
Con quella A gasolio invece non avevo problemi in quanto le regolazioni
erano molto semplici e la bonta' della combustione la potevo regolare ad
occhio guardando la brillantezza della fiamma.
Cosi' chiedo anche di sapere cosa guardare x ritenere la caldaia ritornata
almeno alla sua oriinaria configurazione.
Io non dico che non abbia agito in b fede magari voleva vedere di
migliorare il rendimento della caldaia ma gia' quando stava facendo le
prove io da persona che aggiusticchia qualcosa ho capito che si stava
perdendo, infatti davanti alla caldaia ci ha perso 2 ore x 1 prova che
normalmente ti porta via non + di 10 minuti, penso!!
A sto punto (riflessione personale) se non sai quello che fai meglio che ti
stai fermo no ?? Controlli che i valori della sonda siano nella norme e te
ne vai, lui e io saremmo stati certo + contenti.
Siccome da ieri ad oggi non sara' certo diventato + esperto a me ormai
restera' il sospetto che la caldaia mi resta starata anche se riesce a
farla andare.
Quindi se mi date dei dati che io possa controllare mentre lui riprova con
le sonde ringrazio in anticipo.

     di temp. acqua calda ) e guarda cosa succede.
sono passato su Estate ma non si accende ora metto l'acqua calda sanitaria
al massimo e vediamo.
 > Ciao!!
Grazie.
 

 rimetterla a posto
No. Non sei fottuto.
La garanzia te la deve dare chi ti VENDE la caldaia.
Se l'idraulico che ti ha installato la caldaia te l'ha venduta
non sono affari tuoi ma suoi ( nel senso che è LUI il responsabile
della garanzia della tua caldaia ) .
Fai chiamare al piu' presto l'assistente ufficiale Immergas della tua zona
dal tuo idraulico e vedrai che tutto si risolve.
ps: metti ben in chiaro che tu non devi niente a nessuno.

 al massimo e vediamo.
Sperem!!!!!!!

 dipendere dal gas, qualcuno conferma ??
Se non arriva neppure una goccia hai controllato che potrebbe essere chiuso
un rubinetto?
ciao Paolo

 effettuato sto controllo fumi.
Allora la regolazione della caldaia avviene mettendo ai valori previsti dal
costruttore la portata di aria e gas in det condizioni
Per fare questo ci vuole un micromanometro differenziale da collegare ad
apposite prese di pressione presenti sulla valvola del gas e sulle prese del
condotto ove passa aria comburente e generalmente queste prese di pressione
fanno capo ad un venturi o similari
Se i valori sono dichiarati sul manuale della caldaia qualsiasi tecnico può
fare il lavoro perchè alla fine le valvole gas sono sempre le solite
Altra cosa è la prova di combustione