Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aiuto..le pompe non partono..riscaldamento out..brrrrrrrrr!!

Buon giorno a tutti. Spero che qualcuno di voi possa essermi d'aiuto.
Il mio problema e' che l'impianto di riscaldamento (a gasolio) ovviamente in
questo momento che comincia a fare freddo non parte.
Lo stesso problema l'ho avuto l'anno scorso. Dopo la messa in pressione
dell'impianto, lo faccio partire ma dalle pompe esce solo un rumorino tipo
"zzzz" e basta. L'hanno scorso l'idraulico e' venuto ed in 9 secondi netti
ha risolto il problema aggeggiando sulle pompe credo o sulle valvole che
stanno li' vicino. Quest'anno non puo' venire (almeno per 10 giorni) e il
mio bambino di 9 mesi ha molto freddo. Come l'hanno scorso l'ho rimesso in
sesto dopo mesi di utilizzo.
Qaulcuno di voi ha un idea piu' o meno sommaria di come si possa risolvere
il problema anche con solo i miseri dati che ho fornito.
Ringrazio anticipatamente delle info (urgenti)
P.S: puo' essere entrata dell'aria nel cicuito? e magari le pompe per non
bruciarsi vanno in una specie di autoprotezione e non partono??
Bo!
Saluti ancora
Stefano
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

dietro al circolatore per intenderci sul loro motore c'è una grossa vite di
ottone la sviti(ocio esce acqua) e li sotto c'è il perno del motore lo fai
girare con un cacciavite rimetti il tappo e accedni la pompa
A scopo ultraprecauzionale durante il tutto stacca la corrente

Bo!
Hai provato a picchiettare sulle pompe con un martellino ? magari si
sono bloccate soccede quando in estate non si fanno mai partire e nel
momento del bisogno poi non vanno.
poi se e' entrata aria nel circuito ci deve essere delle valvole che
se le sviti esce l'aria  fino all'arrivo dell'acqua, e probabilmente
ci deve anche essere un rubinettino che se lo apri rimanda l'acqua nel
circuito per rifare il riempimento di tutto il circuito ( almeno
questo rubinetto c'e' al mio impianto che pero' e' a metano )
Magari se dici di che zona sei qualcuno del newsgroup se ne' li vicino
e ci capisce di piu' ti puo' aiutare.
M dispiace che ti sei accorto di questo problema ora che e' venuto il
freddo piu' che altro per il bambino.
Ciao
 
 
 
 Nessuno muore sulla terra  finchè vive nel cuore di chi resta ® 
  <- Odigo-contact -> =  7543057 =
     <- ICQ-contact -> = 179393340 =
 
 

 Ringrazio anticipatamente delle info (urgenti)
In genere si blocca il rotore... ma basta svitare con una moneta il 
tappo che e` in asse col centro di rotaziuone e mediante un cacciavite 
ruotare e sbloccare il rotore.
ciao max

 Ringrazio anticipatamente delle info (urgenti)
      3 risposte praticamente identiche! Sono certo che il piccolo
      fra poco stara' al caldo!:-)
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Non è che si sono bloccate stando ferme? Se sono le classiche pompe
normalmente usate nelle caldaie solitamente hanno una grossa vite sul retro
che copre l'estremità dell'asse rotante... si svita la grossa vite e con un
cacciavite si sbolla l'asse anch'esso con un taglio tipo vite.
Se sono altri tipi di pompe magari hanno la ventola di raffreddamento... con
un cacciavite controlla che l'asse sia libero di girare... naturalmente a
pompa DISALIMENTATA se non vuoi prenderlo nei denti! ;-)
Di più nin zò! :(
Ciao,
Enrico.

Grazie a tutti!!!!!!!!!
Ha funzionato benissimo!!!!!!!!!!!!!
Ho smontato la grossa vite , ed ho "disincagliato" i rotori erano proprio
quelli.
Sono tornato in casa ho acceso e tac!!! tutto e' andato a posto.
Mio figlio Pietro vi ringrazia Tutti, ed anch'io ovviamente.
Stefano
bluesteATtinDOTit


Mio figlio Pietro vi ringrazia Tutti, ed anch'io ovviamente.
Speravo in un messaggio del genere credo che hai levato un peso anche
a tutti noi.
