Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Saldare tubo per cella frigorifera

Secondo voi si puï¿œ saldare un tubo di 3 pollici dove dentro scorre il 
freon a 13 bar?
Purtroppo il circuito non puï¿œ essere assolutamente svuotato, perchï¿œ 
alimenta una cella frigorifera e il lavoro va fatto sul posto e con il 
tubo in pressione.
Controindicazioni?
Grazie 
Ciao Giovanni

 Controindicazioni?
Tubazioni in pressione non si saldano; se poi c'�  il freon dentro non 
pensare neanche ad accenderere una fiamma.
Comunque mi suona strano che si parli di un impianto frigorifero con 
tubazioni da 3 pollici e senza rubinetti di intercettazione.
Se puoi spiegare meglio la situazione ( punto di rottura, potenza motore, 
...)
Saluti Ste 

 ....)
La zona danneggiata del tubo ï¿œ una corona di ruggine esterna, che ï¿œ stata 
causata da un manicotto che fasciava il tubo (che poi ï¿œ stato tolto) da 
cui iniziava a fuoriuscire il gas. 
Per tamponare ci abbiamo fatto un foro da cui far uscire il gas e poi 
intorno al foro vi abbiamo saldato una fascia giusto per poter rimettere 
in pressione il circuito. Perï¿œ la situazione ï¿œ precaria perchï¿œ dalle altre 
parti rischia di perdere da un momento all'altro.
Per cui l'idea era questa: fare uno spezzone di 30cm di tubo in due pezzi, 
che fasciasse perfettamente quello esistente e saldarcelo sopra.
In tal modo eviteremmo di tagliare il pezzo danneggiato e risolvendo 
ugualmente il problema senza bisogno di un intervento molto invasivo che 
comporterebbe un tempo di chiusura gas molto lungo.
Ciao Giovanni

gio_46 scriveva il 30/12/2009 :

Brasatura debole con saldatore ad aria calda?


CLASSICA riparaziome che mi chiamavano a fare a Oasgua, Narale e Ferragisto!
IMPOSSIBILE...  URGENTE...  Finita ieri!
Pagamento:  .."..faren t�t un conto....."        ;-)
Provurati un Tubo Meccanico (INOX?) o una Barra che Tornita" ti lasci almeno 
10mm di spessore oltre al diametro esterno dell'OR che trovi....  A Natale!
Procurati almeno 4 Anelli OR del diametro corda maggiore possibile o, 
eventualmente una "corda" di OR....  sempre la pi� grossa possibile...
Procurati la Loctite per incollare detti Anelli...
Occhio che il materiale sia comparibile col Freon!
Tornisci il Manicotto con le SEDI per minimo 4 OR e TAGLIALA a met� pet 
lungo.
Se la Lama � troppo grossa e la "SFESA" risulta troppo larga...   ;-)
...fanne DUE e Fresale esattamente a met� (Devono impedire che l'OR si 
"infili" dentro lo spacco longitudinale!)
Il Diametro interno pu� essere "leggermente" maggiore del tubo che deve 
"avvolgere"...
Primo perch� la tenuta la deve fare la Guarnizione OR...
Secondo perch� il tubo � sicuramente "ovalizzato"... (comunque NON 
rotondo!).
Preparati una Coppia di "Cavalieri" per fissare il tutto.
Taglia con un Tagliaglierino affilato "esattamente" gli anelli OR (se usi 
quelli) oppure la Corda.
Infilali sul tubo da riparare e INCOLLA la Giuntura.
Posizionane un paio per parte in base alle scanalature dei semi-gusci.
Chiudi i due Semigusci con i due Cavalieri.
Controlla bene il tutto....    e VAI!      ;-)
NOTE.-  Se vuoi "collaudare" la "TENUTA"....
Facci uno o due fori filettati da 1/4 Gas nello spazio compreso tra i due OR 
pi� interni.
Su uno ci metti un Manometro e sull'altro un tubo compressore o una Pompa 
Idrailica (Olio o Acqua... vedi tu se compatibili con OR) a Mano...
Metti in Pressione e CONTROLLA eventuali perdite.
Se "mantiene" la Pressione SEI A POSTO.
Se NON mantiene la Pressione....  PROVVEDI in merito.
Togli Manometro e Raccordi e Mettici due Tappi Inox.
Mandami il conto.
Ciao.
PS.- Ora esco e non torno prima di sera....
I "classici" pagamenti di fine anno!    ;-(


Io di celle frigorifere ne capisco abbastanza, di saldature anche per cui 
credo di poterti aiutare.
Quello che mi sembra strano � che tu abbia una cella frigorifera con tubi in 
ferro da 3 pollici; il ferro non si usa per queste applicazioni perch� 
arrugginisce e perch� dall' interno si possono staccare scaglie di qualsiasi 
cosa, i frighi sono delicati si usa sempre o rame o alluminio, inoltre 3 
pollici sono davvero tanti.
Ad ogni modo la soluzione dei 2 semigusci sembra valida e credo si possa 
saldare in opera , l' ho visto fare anche sui tubi del metano.
L' unico problema � che bisogna penetrare poco e fare attenzione a quando si 
arriva alla perdita, il rischio per� di aprire una voragine � enorme.
C'� un' operazione chiamata pump-down che consiste nell' accumulare il gas 
nel serbatoio e di portare una parte dell' impianto ad una pressione 
prossima a quella ambiente chiudendo delle valvole in modo opportuno, se la 
tu aperdita fosse nel tubo che va dal serbatoio, passa dagli evaporatori e 
ritorna al compressore ti consiglio di fare cos�, chiudi la valvola e fai in 
modo che il compressore aspiri il gas e lo accumuli nel serbatoio, poi saldi 
molto pi� tranquillo, l' ho gi� visto fare una volta.
Per poterti consigliare meglio per� avrei bisogno di molti pi� dati e magari 
qualche foto della perdita e dell' insieme.
Ti confermo comunque che il modo giusto � proprio quello di accumulare il 
gas nel serbatoio ( che in realt� si chiama serbatoio del liquido e serve a 
mandare agli evaporatori il gas allo stato liquido separandolo da quello 
gassoso eventualmente presente.
Ciao 

 
Un sentito ringraziamento a tutti per gli utili consigli. Speriamo che dio 
me la mandi buona.
Ciao Giovanni


Mettici il Manicotto con gli OR...
Cos� si riparano tutte le tubazioni non accessibili.
Se proprio vuoi "saldare" puoi sempre farlo in un secondo momento...
Ciao.