Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Chi prima lavora male.... poi paga... (lunghino)

E a pagare sono io anche se non ho fatto il lavoro.
 
La scorsa settimana mi è arrivata la bolletta dell'acqua: 290 euro... 3 mesi.
 
Scendo in garage dove ho l'autoclave, la pompa è in garage, facilmante ispezionabile 
mentre il serbatoio, 1000 lt di polietilene blu è posto al di sotto del pavimento in un 
vano enorme( ma alto 1 mt) ricavato sotto ai 4 garage della palazzina.
 
La situazione si presenta così 
https://postimg.org/image/3l7p399dl/
 
 
Scendo non senza imprecare e noto con terrore che sto scendendo in un lago. Dopo un 
rapido controllo scopro che il serbatoio si è crepato alla base e spande. La crepa è 
dovuta sicuramente al metodo di posa "assassino" cioè in fase di costruzione della casa, 
"prima" di fare il pavimento del garage hanno calato il serbatoio su una gettata di 
cacestruzzo fresco e poi ci hanno costruito sopra il pavimento come si puo vedere dalla 
foto. Il risultato è che qualche pietruzza con il tempo ha forato la base della cisterna  
che ora non si può assolutamente ne riparare ne, maledetti loro, sostituire agevolmente. 
L'unica soluzione è quella di fare a pezzi il serbatoio e portarlo fuori sezionato, 
calare dentro, una volta fatta una base seria magari con ghiaia, ricoperta da un paio di 
strati ti tela catramata e sopra uno strato morbido di sabbia, un altro più piccolo (non 
deve superare i 50 cm di larghezza) o magari più d'uno da collegare in cascata per 
cercare di raggiungere la capacità di quello precedente.
 
Alcune domande a chi ha un sistema del genere:
 
quello attuale ha un sistema di carico a galleggiante tipo sciacquone (con sfera 
collegata a braccio che agisce su valvola) e mi sto chiedendo se è concepibile utilizzare 
un sistema di carico sempre per sciacquone ma stile Geberit tipo questo 
http://www.idraulicoromaeprovincia.it/wp-content/uploads/2016/03/galleggiante-geberit-nuovo-modello.png
 
 
Nel mentre e gia che ci sono vorrei sostituire anche la pompa e relativo presscontrol con 
 un gruppo pompaggio monoblocco con inverter della DAB questo 
https://www.dabpumps.com/it/e.sybox
 
Qualcuno lo usa ho lo ha installato? Mi piacerebbe capire se vale la spesa e come 
funziona o ha trovato problemi.
 
 
Grazie
 
-- 
Franco

 Alcune domande a chi ha un sistema del genere:
 
Su questo non so come aiutarti perche' non sono abbastanza pratico
 
-- 
L'Infante di Spagna

 Su questo non so come aiutarti perche' non sono abbastanza pratico
 
-- 
Franco

 sgrat....)
 
Mi pare di ricordare che in famiglia siete in parecchi. Considera che noi siamo in 5 e abbiamo 2000 litri di serbatoio (1000x2) e quando va via l'acqua ci facciamo 3/4 giorni usandola senza sprechi, cioe' sciacquone pulsante piccolo, recupero acqua lavaggio verdure e frutta, acqua chiusa mentre insaponi le mani (mentre lavi i denti lo facciamo sempre), doccia breve, lavatrice se indispensabile, lavastoviglie bella carica.


 lavatrice se indispensabile, lavastoviglie bella carica.
Eravamo in 4, ora siamo in tre e tra qualche tempo forse in due. Come dicevo(sgraaaat...) 
da noi non è mancata mai l'acqua quindi il problema dell'accumulo non esiste. Quella di 
usare l'acqua in modo responsabile è una battaglia che porto avanti da anni in famiglia e 
ti posso dire che una sana e temporanea " assenza " di acqua scosciante non può esser che 
educativa/formativa  specialmente per chi in famiglia la usa in modo " come se fosse una 
cosa ovvia e inesauribile".
 
-- 
Franco