Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Filmante per formazione gassosa

Ciao a tutti, ho un grande problema da risolvere. Ho avuto sempre una formazione gassosa nell'impianto di riscaldamento abbastanza snervante. In pratico mi trovavo a dover sgasare i termosifoni una vota a settimana per evitare di sentire fastidiosissimi rumori.
 
Mi è stato consigliato di inserire nel circuito il prodotto FILMAX della Facot. Ho comprato 3 taniche da 1 litro. Ho svuotato un termosifone, e le ho versate in quest'ultimo. Ho di nuovo sgasato tutti i termosifoni speranzoso di aver risolto il problema.
 
Per assurdo la formazione gassosa è aumentata a dismisura. In pratica in questo momento si accumula aria per circa 0.5 atmosfere a sera constringendomi ovviamente a sgasare ogni giorno. La cosa che ho notato quando ho inserito i prodotti all'interno del termosifone è che il colore dei 3 filmanti era differente: Uno giallo, uno celeste e uno violetto (stessa marca).
 
Mi sapete dare un consiglio per risolvere questo fastidiosissimo problema?
 
Grazie a tutti

 Ciao a tutti, ho un grande problema da risolvere. Ho avuto sempre una formazione gassosa nell'impianto di riscaldamento abbastanza snervante.
Si ma di che gas parliamo ?
 
Se e' idrogeno usa un accendino e verifica che faccia la fiamma(ma a questo punto qualcosa sta per rompersi),
altrimenti hai qualcosa che introduce aria all' interno dell impianto.
 
 
 
 
 
 

Sinceramente non lo so, oggi provo. Comunque mi avevano detto che la formazione di "gas" è legata all'appaiamento di metalli diversi nello stesso impianto. il filmante serviva proprio a questo, per prevenire la formazione gassosa. Non vorrei che i prodotti benchè identici su carta abbiano iniziato a fare reazione tra loro (colore liquidi diverso).
 
Cosa ne pensate?
 
ciao


 
http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/Site/Products/Catalogue/args/sezione/Family030_Automatic_air_vents_VALCAL/path/5~5022~5022-details/include/~applications~catalog~serie.jsp/index.sdo
 
 
ciao primula

 Cosa ne pensate?
 
Che comunque si sta corrodendo qualcosa , l'acqua all' interno dell impianto e' chiara ? ci sono dei fanghi ?
 
Giulia
 
 


http://www.globalradiatori.it/ITA/pdfInformazioniTecniche/formazionedigas-ita.pdf
 
 
tie leggi qui...
 

 
 
ma mettere valvole autospurganti sui caloriferi?
 
in pratica dentro c'� un galleggiante, quando nella parte alta del 
termosifone si accumula gasanzich� acqua, la valvola si apre e spurga il 
termosifone(di conseguenza il circhuito)
 
in un monolocale risolsi cos� il problema dei termosifoni rumorosi.
 
poca spesa, pochi minuti di lavoro e risultato pi� che soddisfacente. 
 
 

Effettivamente mettendo l'accendino vicino ad una valvola di sfogo ha fatto una fiammata gialla. Significa che c'è idrogeno?
 
Visto che ho avuto un netto peggioramento dopo aver messo i prodotti descritti nel primo post, può essere che stiano facendo reazione o non è imputabile alla loro miscelazione?
 
A questo punto non mi rimane che far fare il lavaggio dell'impianto (400€ :o))!!!!!
 
Ciao e grazie

Ho svuotato tutto l'impianto e ririempito... Dopo una notte nessun aumento della pressione contro le 0.5 atmosfere a sera. 
 
Speriamo regga.
 
Ciao all
