Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Quale la migliore giunzione per fili elettrici?

Ciao a tutti,
secondo voi quali sono i sistemi migliori per unire due cavi elettrici 
tagliati?
Mettiamo caso di avere da una parte i fili della corrente (fase e neutro) e
dall'altre parte i fili di corrente di una lampada e di una cappa aspirante.
Bisognerebbe unire assieme le tre fasi e separatamente i tre neutri?
Ma come? con del semplice nastro isolante direi proprio di no.
Ho visto che in giro vendono delle specie di rettangolini di plastica aperti
da un lato e chiusi dall'altro, con una vite sopra che serve per tener saldi
i fili uniti. Questo mi è sembrato il sistema piu' sicuro visto 
fin'ora...... pero'
vorrei avere illuminazione se qualcuno di voi conosce qualche sistema
migliore di questo.
Grazie tante,
ciao cia'
Markett0 ^_^ 

 fin'ora...... pero'
Cappellotti, vanno piu' che bene, e hanno il vantaggio di poter
sciogliere facilmente la giunzione in qualunque momento.
Della stessa famiglia anche i morsetti mammuth.
Cia'
Max

 migliore di questo.
Si', i mammuth. E' il migliore, a condizione di serrare *bene*.

 migliore di questo.
Si', o quelli o i mammuth. E' il migliore, a condizione di serrare *bene*.

 fin'ora...... pero'
      Morsetti a cappuccio ottimi e sicuri.
      ciaofelix:-)

      Morsetti a cappuccio ottimi e sicuri.
      ciaofelix:-)
ciao felix,
avresti una foto di questi morsetti?
grazie ^_^ 

 avresti una foto di questi morsetti?
http://www.ltimet.it/Ita/prodotti.htm
  morsetti volanti unipolari.   ciao.

 grazie ^_^

i fili uniti. Questo mi č sembrato il sistema piu' sicuro visto 
I morsetti a cappuccio si trovano comunemente, ed in varie misure.
Dipende da quanti fili devi unire, e dalla loro sezione.
Aspetta che guardo sulla scatoletta, ecco quelli che ho io sono marca
Forbox
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Forbox
MORSETTIERA T140
Le caratteristiche principali dei morsetti sono:
    * tensione nominale: 250 /450 /750 V~ (in funzione delle grandezze
nominali)
    * grandezze nominali: 2,5 4 10 16 25 35 mm2
    * correnti nominali: 24 32 57 76 101 125 A
    * sezioni dei conduttori rigidi o flessibili collegabili: da 0,75
a 35 mm2
    * temperatura massima di esercizio continuo: 140°C
    * grado di protezione dei morsetti: IP20 (con i conduttori
inseriti)

 inseriti)
In cucina un ip 20 non e' un po' pochino?
Direi un ip44 si starebbe piu' tranquilli......ci sono scatolette rotonde stagne dove posizionare la giunzione.
Giulia

ok perfettissimo ^_^
grazie a tutti ^_^ 

sapete se ci sono dei morsetti UNIPOLARI per collegare assieme 2 o 3
cavi unipolari da 16mmq ognuno ?
sottolineo unipolari perche' gia ho una morsettiera a piu' poli per
collegarli assieme ma mi servirebbe proprio quella unipolare...
p.s.: sapete mica di che marca sono quei morsetti che usa l'enel per
collegare i cavi sui pali? pare che di quella dimensione possano
andare

In cucina un ip 20 non e' un po' pochino?
mica vanno lasciati in giro.
la giunta va fatta dentro a una scatola nel muro, o altro contenitore
apposito


 cavi unipolari da 16mmq ognuno ?
http://img158.imageshack.us/img158/5024/2gqj3.jpg
Ci sono anche per sezioni di 300 mm^2, con impronta a brugola ;-)
Importante: il cavo va spellato e fatto passare sotto AMBEDUE le viti.
Ciao Boiler
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

> Ci sono anche per sezioni di 300 mm^2, con impronta a brugola ;-)
di che marca sono?

 Importante: il cavo va spellato e fatto passare sotto AMBEDUE le viti.
       Questo non l'ho capito!.....Parli dei Mamuth??   ciao.

        Questo non l'ho capito!.....Parli dei Mamuth??   ciao.
Parlavo di quelli nella foto, ma č buona norma adottare questo
acccorgimento anche con i Mammut.
