Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: fulmine e impianto elettrico

un fulmine è caduto vicino casa :
la conseguenza è stato che è scattato l'interruttore del contatore enel
l'altro giorno , altro temporale, è scattato il salvavita ma l'interruttore 
del contatore enel è rimasto a suo posto
in un'altra occasione si è rotto il telefono cordless
come mai comportamenti diversi ma sempre in presenza di fulmini ??? dove 
agiscono diversamente ?
per risolvere i problemi di interruzione della corrente (e  relativo 
scongelamento del frigo ) funzionano i differenziali a riarmo automatico ??
In quali casi sono consigliati e in quali sono inefficaci  ?'
grazie
fab bagnato come un pulcino
 

 In quali casi sono consigliati e in quali sono inefficaci  ?'
Per funzionare funzionano però tutto dipende dalla intensità del 
temporale, se va avanti per molto tempo e continua a saltare alla fine 
non funzionano più...
In pratica il salvavita scatta, resta staccato per 3 minuti e poi prova 
a ricollegarsi, se ci riesce bene altrimenti riprova per altre 3 volte, 
poi basta, resta staccato... In ogni caso costano un bel po' quegli 
affari, sui 100 euro!


 l'interruttore del contatore enel è rimasto a suo posto
Metti degli scaricatori, così eviti gli scatti del differenziale e proteggi 
anche gli elettrodomestici collegati al tuo impianto.
Per lo scatto del contatore non so cosa dirti, a me non è mai successo, se 
non quando la scarica del fulmine ha mandato in corto l'interruttore 
crepuscolare.
Dopo quel temporale ho installato gli scaricatori e finora il differenziale 
non è mai scattato dopo 7 anni di temporali. 

Scusami. Cosa sono gli scaricatori?
A casa mia appena si sente un tuono distante salta sempre il salvavita. Una 
cosa da delirio, sempre a riattivarlo.
Il salvavita con gli stessi valori che sta al piano sotto il mio non si 
stacca mai.
Qualche consiglio?
grazie 

 stacca mai.
Probabilmente č il salvavita guasto, oppure potrebbero essere quelle 
ciabatte con la protezione, quando questa interviene manda a terra la fase e 
quindi il salvavita scatta.
Ecco una foto dei miei scaricatori:
http://img372.imageshack.us/my.php?image=dsc009083kz.jpg
 

 Qualche consiglio?
Usare interruttori differenziali adatti anche per correnti pulsanti
e componenti continue, oltre che alternate.
Li riconosci dal simboletto marcato sull' interruttore.
Tutte le grandi Aziende li producono in alternativa ai tradizionali.
Esempio per ABB :
- interruttore salvavita tradizionale :  "Elettrostop DS 640 C"
-      "                "      per correnti impulsive : "Varistop DS 750 C"
Cordialità.
                  Paul

 grazie
 - uniposta(at)
yahoo.it
--
 "Non c'e' cattivo piu' cattivo di
 un buono quando diventa cattivo"
 (Bud Spencer)
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/


Forse bisogna anche spiegare che esistono diversi tipi di scaritori, ovvero 
di classe 1, 2 e 3.
Adesso do una spiegazione non tecnica perchè dovrei rileggermi un po' di 
manuali. Comunque in pratica: gli scaricatori di classe 1 servono a 
proteggere l'impianto dove c'è il rischio di fulminazione diretta, ovvero 
dove c'è il rischio che il fulmine cada direttamente sull'edificio oppure 
direttamente sulle linee elettriche o telefoniche entranti. Quelli di classe 
2 invece proteggono per sovratensioni causate indirettamente, ad esempio un 
fulmine caduto nelle vicinanze. Infine quelli di classe 3 proteggono da 
piccole sovratensioni.
C'è da dire che gli scaricatori di classe 1 non forniscono la protezione per 
la classe 2 e 3 e quindi nel caso ci sia rischio di fulminazione diretta 
andrebbero installate tutte e 3 le classi.
Solitamente la classe 1 si installa subito dopo il contatore, classe 2 nei 
quadri di distribuzione e classe 3 vicino all'utilizzatore finale. Per 
trovare il valore di rischio bisognerebbe comunque far effettuare i calcoli 
ad un esperto.
A casa mia ad esempio, visto che non ho il rischio di fulminazione diretta 
perchè ho la linea dell'alta tensione che passa poco distante da casa e il 
campanile anche esso non troppo lontano, ho installato gli scaricatori di 
classe 2 subito dopo il contatore, mentre utilizzato delle ciabatte con 
scaricatore di classe 3 per gli apparecchi elettronici sensibili (pc, tv, 
ecc...).
Infine bisognerebbe farseli installare da un elettricista in quanto ci deve 
essere un ottima messa a terra visto che l'spd chiude fase e/o neutro verso 
terra e l'impianto deve essere adeguato perchè quando si guastano creano un 
corto netto tra fase e neutro e potrebbero anche esplodere. 

 creano un corto netto tra fase e neutro e potrebbero anche esplodere.
 - Per evitare che creino quello che tu chiami "un corto netto", e se come
 dici non ci sono problemi di fulminazione diretta e quindi nemmeno
 c'e' da tenere in conto piu' di tanto la possibilita' di archi elettrici che
 scavalcano i componenti, e si ha quindi vita facile, tu puoi porre in serie,
 a monte degli scaricatori, dei componenti (induttivi e resistivi)
attenuatori,
 limitatori di corrente/tensione massima, che impediscono ai
 componenti scaricatori (a gas, o varistori, o misti) di raggiungere
 valori di corrente e tensione pericolosi per la loro stessa integrita'.
 E, oltre a quelli, in serie a tutto mettici dei dispositivi interruttori a
 intervento molto rapido (i piu' semplici sono i fusibili di precisione).
 E cosi' la finisci di regalar soldi a quella gente.


 Peak Current Common Mode 20 kAmps
 - A parte questa serie di caratteristiche principali, vengono segnalate
 altre funzioni secondarie piu' "intelligenti" che suggeriscono la presenza
 di un qualche circuito attivo. Se ho letto bene. Ha un costo, ovviamente,
 e inoltre puo' essere danneggiato o distrutto dalle scariche violente.
 - ..Comunque io non sono un vero esperto, e quindi...
