Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aria nell'impianto di riscaldamento?

Ciao,
 
ieri è venuto l'idraulico a sostituirmi un radiatore.
Al termine dell'intervento ha acceso la caldaia per assicurarsi che 
tutto funzionasse.
 
Gli ho domandato chiarimenti su come effettuare lo spurgo dell'aria, se 
necessario. Mi ha fatto vedere dove si trova la valvolina ma mi ha 
consigliato di non aprirla "in quanto si trova nel punto più alto 
dell'impianto, per cui non è necessario spurgare l'aria". E infatti 
nemmeno lui l'ha fatto.
 
Oggi noto che quando circola l'acqua calda nei radiatori sento di tanto 
in tanto un gorgoglio proveniente ora qua ora là. Prima dell'intervento 
questo rumore non era presente.
 
Premesso che per vari motivi non vorrei più contattare questo artigiano, 
ritenete corretta la sua spiegazione? Dal momento che non sono esperto 
in questo settore non posso giudicare da me.
 
Oppure mettiamola in altro modo: se vi fosse dell'aria nei tubi quali 
sarebbero i sintomi? Il gorgoglio che sento da quali altre cause 
potrebbe essere provocato?
 
Grazie!
Marco


il gorgoglio indica aria.
Io lo spurgherei, meglio se con pompa di circolazione ferma.
ciao. 
 
 

 Io lo spurgherei, meglio se con pompa di circolazione ferma.
 
 
Grazie della risposta. Quindi se ho capito bene devo:
 
1. spegnere la caldaia
2. aprire la valvolina di spurgo
3. aprire piano piano la valvola di caricamento impianto
4. aspettare che esca acqua dalla valvolina di spurgo
5. chiudere la valvolina di spurgo
6. chiudere la valcola di caricamento impianto
 
Corretto?
 
Marco
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jerk3b$v3f$1...@tdi.cu.mi.it...

Nell'impianto "dovresti" avere il POLMONE...   :-)
 
Apri lo sfiato e osserva che non escano più bollicine ma pura acqua.
 
Quindi... se MANCASSE acqua... RICARICA l'impianto quanto basta.
 
 
 
 
 

 sarebbero i sintomi?
 
L'aria presente nei tubi andrebbe ad intrappolarsi nella parte superiore di 
qualche radiatore. Te ne accorgi perchè tastandoli con mano, noti una zona 
fredda, in quella zona è presente una bolla d'aria.
Per spurgarla:
1)  Procurarsi recipiente atto alla bisogna, attrezzarsi con pinza.
2)  posizionare recipiente (basta solo un barattolo, vuoto da sottoaceti :-) 
sotto la valvolina di purgo presente in ogni radiatore.
3)  aprire di mezzo giro la valvolina con mani/pinza.
4) godersi il sibilio dell'aria
5) fase di passaggio gassosa/liquida, pronti alla manovra di chiusura
6) la valvola spisciotta acqua calda con vigoroso getto, direi che quando 
nel barattolo di citriolini ci sta un dito (orizzontale) di acqua:
7) chiudere valvolina di spurgo
8) sentirsi Rambo
9) asciugare tutto quello che non è stato centrato nel barattolo
10) recarsi alla caldaia, aprire la mandata di acqua, portare la pressione a 
1 atm, o a quanto prescritto da regolamento omologato e certificato da 
Goldman Sach e Standard & Poor's.
11) 'fanbrodo Rambo, meglio Rocco Siffredi.
NB il sottoscritto non si assume alcuna responsabilità morale, 
materiale,spirituale se a seguito di rovinose manovre ispirate a quanto 
scritto in precedenza, l'appartamento verrà invaso dalle acque, dalle 
cavallette, divorato dalle fiamme purificatrici, il proto-idrulico soffrirà 
di perenne impotenza.
Ciao ;-)
Booster 
 
 

 nel barattolo di citriolini ci sta un dito (orizzontale) di acqua:
 
 
Queste operazioni le facevo tranquillamente nella casa dei miei genitori 
ad ogni prima accensione del riscaldamento condominiale, perché appunto 
i radiatori avevano la valvolina.
 
I miei invece non ce l'hanno (tranne quello nuovo) ma pare che vi sia 
solo una valvola posta nel punto più alto dell'impianto. Anche io mi 
chiedevo (e ho chiesto all'idraulico) che fine facesse l'eventuale aria 
intrappolata nei radiatori.
 
Lui dice che per come sono fatti, le bolle fuoriuscirebbero comunque dal 
termosifone e quindi raggiungerebbero il punto più alto dell'impianto, 
dove appunto si trova la valvola.
 
Marco
 

 nemmeno lui l'ha fatto.
 
valvola manuale o "automatica"?
 
http://urlin.it/2305f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://urlin.it/2305f
 
 
 
La valvola è questa:
 
http://img715.imageshack.us/img715/5682/1img158.jpg
 
 
dal tuo link sembrerebbe simile a quelle della terza e quarta foto.
 
Marco

 Io lo spurgherei, meglio se con pompa di circolazione ferma.
 
 
Fatto.
Ho dovuto ricaricare ben due volte la pressione a oltre 1 bar per la 
quantità di aria presente.
 
Ora alla prossima accensione della caldaia vediamo se gorgoglia ancora :)
 
Grazie
Marco