Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: collegamento forno elettrico

Ciao a tutti. Ho bisogno di collegare un forno alla rete elettrica. Il
problema è che dietro ha cinque morsetti e non i due+terra che mi
aspettavo. Ecco la foto dei morsetti e dello schema di collegamento:
http://i26.tinypic.com/aw4air.jpg
 . Il forno ha un assorbimento
massimo di 5.2kW (come si evince dalla targhetta). Sempre dalla
targhetta sembrerebbero esserci tre schemi di collegamento possibili.
Posto che io a casa ho la normale 220 con i classici tre fili (neutro/
fase/terra) e 6kW, immagino di dover usare il terzo schema, cioè
collegare la fase ai morsetti 1, 2 e 3, il neutro ai 4 e 5 e la terra
alla vitona a sinistra. Corretto? Dato l'assorbimento massimo, che
sezione di filo mi consigliate? Prima c'era un forno meno pretenzioso
(2.8kW) e il filo aveva una sezione che a occhio mi sembra da 1.5 o
2mm di diametro. Posso usare lo stesso o devo cambiarlo? La presa sta
a valle di un magnetotermico da 16A. Lo devo cambiare con uno da più
ampère? Secondo voi potrei dover cambiare anche il filo tra il quadro
elettrico e la presa?
Scusate per la raffica di domande e grazie in anticipo.
Pantaleo

pantaleo ha scritto:

azz che fornetto!
si, terzo collegamento
consiglio che come minimo sia usato come minimo un filo da 6mm^2 per 
tutta la tratta (dal contatore in poi), quindi cambiare assolutamente il 
filo dal quadro alla presa
piccolo particolare, assorbe 22A come minimo.
la classica presa italiana, anche qualla grossa, tiene al max 16A, non 
va bene. magari vedi se una di quelle industriali (quelle blu) da 32A fa 
al caso tuo. anche il magnetotermico è piccolo, mettine uno adeguato.

 al caso tuo. anche il magnetotermico è piccolo, mettine uno adeguato
Grazie Mansell. Il forno precedente aveva il cavo direttamente
attaccato ai fili della scatola della presa (penso con dei morsetti,
non ho ancora aperto per guardare). Pensi vada bene lo stesso?
Il magnetotermico nel quadro elettrico serve tutte le prese della
cucina (quindi principalmente lavastoviglie, frigorifero, poi altre
prese). Che magnetotermico ci metto? Esiste da 22A? O ha senso un 32?
Vale la pena di metterne uno solo per il forno e tirare fili dedicati?
(anche se devo capire come fare perché nel quadro non c'è più
posto...)
Grazie di nuovo in anticipo

elettrico e la presa?
Si devi cambiare.
Non te la prendere, ma sei sicuro di avere la competenza per fare quel che 
chiedi?
Andrà infatti anche installata una protezione dedicata nel quadro, a 
protezione della linea. Suggerirei di limitare il fai da te, al passaggio 
della nuova linea.  Se invece ritieni di poter "mettere le mani" nel quadro, 
fai un paio di foto. Una con vista dall'esterno e una dove si vedano i 
cablaggi interni.
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote).

 chiedi?
Grazie gs. Le mie competenze elettriche sono limitate ma se si tratta
di collegare dei fili con morsetti penso di potercela fare.
Questo è il quadro elettrico: 
http://i30.tinypic.com/2z4fhp1.jpg
Il primo problema è che non c'è posto per un nuovo magnetotermico. Mi
chiedo se non sia possibile sostituire il ronzatore/trasformatore
(quello a destra) con uno largo la metà (esiste?). Una volta risolto
questo basta tirare i nuovi fili da 6mm^2 alla presa (che è abbastanza
vicina, a non più di 1.5 m dal quadro) e da lì al forno. Sotto i
morsetti del forno c'è già una specie di passaggio in plastica che si
stringe con delle viti e serve a bloccare il filo. I fili andranno
proprio sotto le viti, quindi metto i capicorda (che c'erano anche sul
cavo dell'altro forno, che aveva morsettiera molto simile). Per
comprare la guaina devo chiedere qualcosa di specifico al negozio di
materiale elettrico?
Grazie di nuovo
Pantaleo

materiale elettrico?
Niente di particolare. Normalissima guaina spiralata grigia da impianti a 
vista. Tipo questa
http://www.inset.it/elec/italiano/3.htm
Probabilmente con un diametro 16 mm, riesci a passare i 3 fili ed entrare 
senza grosse difficoltà nella morsettiera.
Se invece intendi la guaina di protezione per il calore, chiedi un pezzo di 
tubetto in vetro silicone, vetro elastomero o tubo sterlingato (o Sterling).
Per capire cosa sono, li trovi qui 
http://www.modernotecnica.com/Cat2006.pdf
-- 
Giorgio
"Il brutto dell'aereo, è che non ti lasciano andare fuori a giocare!"  (cit. 
mio nipote).
Pantaleo 

 Arghh! In quanti ci hanno messo le mani?
Si, infatti avevo dei dubbi sulla bontà dell'impianto in generale. Mi
sa che ne approfitto per chiamare un elettricista che metta un po' le
cose a posto.
Grazie mille.
Pantaleo

 Pantaleo
Se l'impianto č a norma (a vista sembra che qualcosa non lo sia), al
contatore dovrebbe esserci un magnetotermico da 25A a protezione della
linea e del differenziale puro da 25A (come da foto), quindi
difficilmente potresti attaccare il forno (dovresti spegnere tutto il
resto).
Quindi se intendi usare quel forno devi cambiare anche l'interruttore
subito a valle del gruppo di misura, la linea montante (che sembra un
6mmq) e l'interruttore differenziale puro.
Se hai 6kw probabilmente dovrai mettere un 40A in partenza, linea da
10mmq e differenziale puro da 40A, ma ti sconsiglio di fare tutto da
solo e soprattutto eviterei di far fare il lavoro alla stessa persona
che ti ha messo il primo interruttore di sinistra.
Saluti
Fabio

 10mmq
Perchè 40? Con uno da 32A, arriva già a pareggiare la potenza massima 
erogabile dal distributore.
Per la linea, senza sapere la distanza (ed il tipo di posa), mi sembra 
difficile fare ipotesi sulla sezione.


 (ed il tipo di posa), mi sembra difficile fare ipotesi sulla sezione.
Certo, ho consigliato di rivolgersi all'installatore proprio per questo
motivo, le tue affermazioni sono più che giuste.
Per i 40A: se dovesse sostituire la linea io metterei il 40 (se
coordinato) e non il 32, ma sono scelte personali. Mi potrai dire che
non gli daranno mai una potenza maggiore di 6kW e sarei d'accordo, ma
non metterei limiti restrittivi agli impianti, se non sono necessari.
Un esempio: a tensione di rete minima (nominale -10%) e cos phi 0,8
l'interruttore da 32A non porterebbe i 6kW.
Fabio

 corretto) e minore caduta di tensione.
Grazie a entrambi per tutti i consigli. Il contatore è in cantina e io
sono al 4° piano. Per quanto riguarda quelli che hanno messo le mani
sull'impianto in passato, per fortuna non li conosco, ho ereditato
tutto dal precedente proprietario.
Ho chiamato un elettricista per dare un'occhiata e farmi un
preventivo. Vediamo che mi dice e speriamo sia competente e non esoso.
saluti a tutti
Pantaleo