Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: differenziale che scatta

è già la seconda volta da ieri che mi scatta questo differenziale
https://i.vgy.me/lNBs1p.jpg
 
una volta ieri mattina intorno alle 11:00, oggi verso le 9:00.
come faccio a capire cosa lo fa scattare? avete qualche idea?


La cosa più ovvia per chi non ha strumentazione, staccare gli 
elettrodomestici che potrebbero creare problemi per capire quali sono 
(quelli in cucina, scaldabagno, frigorifero, soprattutto la lavatrice).
Ovviamente provane uno alla volta, non solo spegnendo ma staccandoli 
dalla corrente.
 
 

Scriveva S2™? venerdì, 13/10/2023:

Staccare uno alla volta gli apparecchi collegati
Vedere se ci sono infiltrazioni di acqua in prese ecc.
Sezionare l'impianto elettrico

Nel suo scritto precedente, S2™? ha sostenuto :

no, nessuna idea. Salvo che essendo indicato come "differenziale forza" 
si puo' pensare a qualche carico attaccato a qualche presa.
Dovresti staccare tutto e trovare cosa lo fa scattare, ma se te lo fa 
una volta al giorno diventa un lavoraccio

 La cosa più ovvia per chi non ha strumentazione
 
e se avessi strumentazione? cosa potrei comprare per capire cosa causa 
il problema? a staccare uno a uno le robe e aspettare un paio di giorni 
per vedere se ricapita ci metto un secolo. e non è neanche detto che lo 
becco, che magari proprio in quel periodo in cui ne stacco uno, quello 
colpevole fa il bravo...

 colpevole fa il bravo...
 
sinceramente con una dispersione minima quello che puoi misurare 
riguarda i cavi, per gli elettrodomestici con dispersione come la tua, 
secondo me ci perderesti solo tempo e soldi, metodo sicuri e veloci non 
ne conosco (magari ce ne sono, ma bisognerebbe conoscere 
l'elettrodomestico per le giuste misurazioni).
 


Se dopo tutte le ricerche risulta tutto a posto, io mi concentrerei sul
filtro anti disturbo della lavatrice.  Magari lo bypassi... tanto non serve a 
niente e da solo problemi.

 il bravo...
 
compra un telefono e chiama un elettricista
comprare uno strumento non ti rende automaticamente capace di usarlo o 
di interpretarne i risultati, e come hai giustamente capito, ad andare 
per tentativi ci vuole un secolo. E a giocare con la corrente senza la 
dovuta esperienza puo' diventare abbastanza rischioso. D'altro canto, 
uno strumento magico che ti dica dove mettere mano a colpo sicuro NON 
esiste.
Un elettricista puo' fare affidamento sulla propria esperienza; se il 
problema non fosse grave, potrebbe risolvere (o meglio, metterci una 
pezza) installando un differenziale con autoripristino_ la dispersione 
occasionale rimane, ma almeno non devi andare a riarmare tutte le volte 
il differenziale.

il differenziale.
 
Tutto giusto, ma se la dispersione rimane dopo 3 tentativi il restart
si blocca, per motivi di sicurezza.
A me saltava perché era entrata acqua sotto le manopole del piano
cottura.

 una volta al giorno diventa un lavoraccio
 
se lo fa una volta al giorno . . . cosa entra in servizio al quel momento ?

 se lo fa una volta al giorno . . . cosa entra in servizio al quel momento ?
 
e chi dice che e' per forza qualcosa che si accende in un determinato 
momento?
magari, che so....la lavatrice disperde 25 mA e non succede nulla.
Una lampada da tavolo ne disperde 6 e si accende. Secondo il tuo 
ragionamento e' la lampada da tavolo.

 si blocca, per motivi di sicurezza.
 
si, se salta 3 volte di fila. se salta una volta al giorno, continua a 
ripristinarsi


stai dicendo che accendendo la lampadina il differenziale scatta ?

 stai dicendo che accendendo la lampadina il differenziale scatta ?
 
sto dicendo che se un elettrodomestico disperde 25mA il differenziale 
non scatta (scatta a 30). Se aggiungi una lampada da tavolo (o quello 
che ti pare) che ne disperde 6, arrivi a 31 e il differenziale salta.
Quindi, visto che dicevi:
"se lo fa una volta al giorno . . . cosa entra in servizio al quel 
momento ?"
nel caso che ho ipotizzato, visto che e' accendendo la lampada che 
scatta il differenziale, tu daresti la colpa a quella.

Il 14/10/23 15:40, Adriano ha scritto:

Non ha tutti i torti, l'associazione causa-effetto e' corretta, quello 
che si osserva con lo scatto del differenziale fa presumere che la 
lampada sia l'unica causa del problema. Non c'e' mezzo di sapere se c'e' 
il contributo di qualche altro dispositivo se non facendo un'indagine 
strumentale.
Del resto se riparando la lampada non scatta piu' il differenziale il 
problema e' risolto, almeno fino a quando la lavatrice non peggiora il 
suo isolamento ...
 
angelo

 dispositivo se non facendo un'indagine strumentale.
 
A tal proposito, qui i soliti cinesi vendono questo strumento
 
https://it.aliexpress.com/item/1005001342943067.html
 
 
che a detta loro segnala sul display la dispersione verso terra. Oltre a 
proteggere da sovra e sottotensione.
L'unico problema è che non è marchiato CE.

 L'unico problema è che non è marchiato CE.
 
Problemino da niente! :-)
 
angelo
 
 

 Problemino da niente! :-)
 
Usare al bisogno per tracciare dispersioni aleatorie.
Fortunato te che non ne hai mai avute.
Facile quando il differenziale scatta subito, sono bravi tutti ad aprire 
scatole e sezionare.

 sezionare. O no?
Certo che non te lo dice, lo devi capire te dove sta.
Ma ti aiuta se sta sparsa in più circuiti. Tutto qui. Poi di sicuro c'è 
di meglio ma qui non siamo professionisti.
 
 


alla fine era una presa sul terrazzo, che si vede che con le prime 
temperature fredde che stanno arrivando faceva scattare il 
differenziale. probabilmente, non essendo progettata per esterni, non 
era isolata bene. sostituito tutto con roba ip44.

 di meglio ma qui non siamo professionisti.
 
Parla per te!
 
angelo
 

 Parla per te!
 
E hai un modulo 27b/6?
https://youtu.be/B4iTrpvPspE&t=1847
 
 

 più?
 
E' una stronzata e non aggiungo altro!
Adieu.
 
angelo