Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Inverter o no?

Ciao a tutti,
  sto decidendo di installare l'impianto di condizionamento in casa.
Ho una predisposizione con una unita' esterna e due split interni, uno per
la zona giorno (lo split e' in una sala che forma un locale unico con
l'ingresso, in totale 83 metri cubi)
e uno per la zona notte (lo split si apre in un corridoio che porta a due
camere da letto, totale 98 metri cubi). I condotti dall'unita' esterna alle
unita' interne sono circa 10 metri ciascuno.
Ho fatto fare due preventivi, entrambi per macchine Daikin: uno mi ha
proposto un condizionatore con inverter (due unita' FTKS25 e FTKS35),
l'altro no (due unita' FT18 e FT35).
Cosa mi consigliate? L'inverter conviene davvero? Sono circa 400-500 euro in
piu' di spesa, ma si risparmia sulla bolletta... io non credo di tenerlo
acceso tantissimo, mi serve per dare una rinfrescata e soprattutto per
deumidificare. Ne vale la pena?
Inoltre il primo mi metterebbe una macchina piu' potente nella zona giorno
(la FTKS35), anche se e' piu' piccola. Cosa ne pensate?
Grazie dell'attenzione,
bruce1973

 ha scritto nel messaggio
news:b6q61h$pbc$1...@newsread.albacom.net...

Considerato che i multisplit Daikin sono rigorosamente monocompressore anche
in quelli non inverter è decisamente opportuno optare per quello con
inverter se si prevede un funzionamento alternato delle due unità interne
Se invece cambi marca e opti per un multicompressore on-off puoi risparmiare
e per non far danni devi scegliere un modello di una potenza tale che anche
funzionando in continuazione non riesca a far troppo freddo così massimizzi
la deumidificazione risparmi sulla spesa di impianto e hai buona efficienza
e non hai correnti troppo fredde per casa
Infine perchè posti su gruppi che nulla hanno a che fare col tuo problema??

Assolutamente inverter; se potessi tornare indietro il mio lo metterei
subito inverter; quelli normali o ti fanno aria fredda fredda o girano come
ventilatori muovendo solo l'aria quando stacca il compressore; l'inverter
invece rallenta i giri del compressore e ti fa l'aria tiepida che non da
fastidio.
Fidati
Ciao

Mi hanno proposto, in alternativa all'inverter, per spendere un po' meno,
una soluzione tradizionale con due compressori.
Qual e' il vantaggio in termini di prestazioni rispetto ad un compressore
solo?
Grazie,
bruce
:: Paolo :: <.@.> wrote in message
sq_ka.22792$DT4.6...@twister1.libero.it...


Segnalo una utilissima pagina sui condizionatori inverter
http://www.satrel.it/climatizzatori/tecnica/componenti/inverter.html

":: Paolo ::" <.@.> ha scritto nel messaggio
news:sq_ka.22792$DT4.6...@twister1.libero.it...

E' sicuramente vero che si ha un maggior benessere con un clima ad inverter
e questo è tanto + vero se lo si paragona ad uno on-off sovradimensionato
rispetto alle reali esigenze perchè se fosse di una potenza non ridondante
non ci riuscirebbe proprio a far troppo freddo
Il guaio degli split a parete alta (quelli soliti) è che hanno la sonda
della temperatura incorporata e solo pochi ne mettono una anche nel
telecomando dando così la possibilità di far "sentire" al condizionatore le
condizioni ad altezza di uomo


Io ce l'ho a pavimento (tipo convettore) però da fastidio lo stesso perchè
l'aria è davvero fredda e non si può regolare se non spegnendolo......

 l'aria è davvero fredda e non si può regolare se non spegnendolo......
L'aria in uscita dalla bocca di mandata ha una temperatura di circa 10-15°C
ma subito si miscela per induzione con quella ambiente.
Uno split a parete se non e' esageratamente grosso e male posizionato di
solito non ha quest i problemi inverter o non inverter.
L'inverter serve principalmente per aumentare la resa nel funzionamento
invernale anche con temperatura esterne molto fredde (anche -10 -15°C).
ciao Paolo


Però non è possibile regolare quella temperatura.......appena alzi un po' si
spegne il compressore ed è come non avere il climatizzatore..........
Domanda: il sistema inverter dovrebbe fare meno sbalzi di corrente
all'accensione del compressore?

 all'accensione del compressore?
Dipende dal tipo di inverter alcuni permettono avviamenti anche a 3 Hz altri
no. Principalmente riduce di molto il numero di avviamenti.
Per contro un inverter richiede in caso di manutenzione straordinaria una
conoscenza specifica elevata della singola macchina oltre che work-book
specifici. In caso di malfunzionamenti, solitamente imputabili a mancanza di
gas (ma non e' detto sia cosi') gli apparecchi inverter richiedono il
completo svuotamento del circuito frigorifero e la successiva ricarica
pesata.
A complicare le cose quasi sempre queste macchine adottano sistemi di
regolazione fuzzy che non si sa mai come si comportano o cosa stiano
facendo.
Al solito l'elettronica a microprocessore e' bella finche' va bene..........
ciao Paolo