Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Elettropomoa per autoclave

devo sostituire l'elettropompa di un autoclave. Al momento, collegati 
all'elettropompa, ci sono un polmone da 25lt ed un pressostato entrambi 
nuovi (Ciò non toglie la possibilità di sostituirli con un presscontrol).
 
 
Ho trovato due elettropompe, con caratteristiche quasi simili. Una ha 
multigiranti in composito:
http://www.pedrollo.com/public/allegati/2-4CP_IT_50Hz.pdf
 
 
mentre la seconda ha una monogirante in acciaio:
http://www.pedrollo.com/public/allegati/JSW2_IT_50Hz.pdf
 
 
Il prezzo è di circa 140 per la multigirante e di 105 per la monogirante.
 
In un impianto domestico si possono notare differenze tra una mono e 
multi girante? L'autoclave è posizionato nel sottotetto e l'acqua non 
deve superare dislivelli in salita.
 
ciao
 
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 
 
Puoi prendere la più piccola (quella non autoadescante).
Io ne ho montata una simile un paio di mesi fa per fare un impianto di 
irrigazione per l'orto.
 
 
 
Gianluca

 deve superare dislivelli in salita.
 
Se ci alimenti un appartamento secondo me va bene (quasi) qualunque cosa.
Le pompe (i motori in genere) soffrono le partenze, a parer mio ti 
merita spendere meno per la pompa e investire il risparmio in 
un'autoclave piu' grande in modo da minimizzare gli avviamenti.
Tassativamente senza polmone ma con alimentatore d'aria, che con una 
pompa non sommersa, potendo quindi installare un tee sull'aspirazione, 
e' la scelta migliore.
 
Se la pompa e' sotto al pelo dell'acqua del serbatoio non ti serve che 
sia autoadescante, potrebbe andarti bene ache la cp132
http://www.pedrollo.com/public/allegati/CP%200.25-2.2%20kW_IT_50Hz.pdf
 
e magari risparmi qualcosa.
 
ciao
 

 devo sostituire l'elettropompa di un autoclave. 
 
dov'č che si possono vedere donne nude che sostituiscono l'elettropompa
all'autoclave?

 irrigazione per l'orto.
 
grazie per le info


 e magari risparmi qualcosa.
 
grazie


 e' la scelta migliore.
 
Non c'entra niente con la discussione ma per mia cultura: me la spieghi?
Io ho pompa sommersa in deposito + inverter e devo fare 10 m di 
dislivello e mi piacerebbe capire la soluzione "alimentatore d'aria"
Grazie

 Grazie
 
Partiamo dal presupposto che se dobbiamo assicurare la disponibilita' 
continua di acqua in pressione, ad esempio in un appartamento, e' 
/estremamente/ probabile che prima o poi ci troveremo di fronte a 
microperdite. E' tipica ad esempio la gocciolina nella cassetta del wc.
In questa situazione, una pompa con gestione elettronica e senza 
autoclave non puo' far altro che partire e fermarsi a rapidi intervalli, 
accorciando la sua vita.
 
Altro problema che ho notato, spesso questi sistemi hanno un ritardo 
fisiologico in avvio, quindi all'apertura del rubinetto la pressione 
dell'impianto crollera' rapidamente, per poi stabilizzarsi dopo un paio 
di secondi a pompa avviata. Questa cosa potrebbe provocare false 
accensioni nelle caldaie istantanee.
 
Diverso e' il caso di un impianto di irrigazione, dove la pompa puo' 
anche venire spenta quando non in uso, e i tempi di utilizzo e fermo 
sono spesso piu' lunghi.
 
Quindi, una volta stabilito che per uso civile IMHO e' meglio avere 
un'autoclave, possiamo scegliere tra due tipologie: a membrana e a 
cuscino d'aria.
Quelle a membrana costano meno ma prima o poi si rompono.
Quelle a cuscino d'aria non hanno membrana, sono dei semplici serbatoi 
metallici in cui un apparecchio, l'alimentatore d'aria, crea un cuscino 
di aria in pressione nella parte superiore.
L'alimentatore per funzionare ha bisogno di essere attaccato anche 
all'aspirazione della pompa, quindi con una pompa sommersa bisogna usare 
qualche altro sistema.
 
Qui e' spiegato il funzionamento.
http://www.italtecnica.com/allegati/5_1_1268750980.pdf
 
 
 
hth
ciao


Grazie 1000 dell'esauriente spiegazione.
In effetti alcuni dei problemi della pompa sommersa li sperimento 
direttamente nel mio caso (uso civile). Devo dire che l'inverter aiuta 
un pochino.
In pratica, se ho ben capito, nel caso del cuscino d'aria la pompa 
svolge sia il ruolo di pompa vera e propria che quella di "compressore" 
per alimentare il cuscino d'aria.
 
Grazie ancora
 
-- 
Luca
http://www.civinini.net
 
 
"Unix is simple. It just takes a genius to understand its simplicity." - 
Dennis Ritchie

On 06/21/2017 10:05 AM, Archibald Tuttle wrote:

Scusa, nello schema non capisco dove sia l'utilizzatore finale.


 Scusa, nello schema non capisco dove sia l'utilizzatore finale.
Un'altra uscita nella parte bassa del'autoclave, non rappresentata nel 
disegno.

 per alimentare il cuscino d'aria.
 
Esatto. Manutenzione zero.
Si sono anche inventati un alimentatore per pompe sommerse ma non l'ho 
mai provato, e' il modello BN qui:
http://www.amis.it/upload/pdf/amisjet_21041685142_05051672208.pdf
 
 
ciao