Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Acqua tiepida/fredda dal boiler

Ciao a tutti (accidenti, per un motivo o per l'altro sono secoli che non passo di qua...)
 
Vengo subito al dunque... il boiler è un Junkers WR250-5 (camera stagna senza fiamma pilota) in funzione senza problemi da quasi 10 anni. 
 
(Lo schema del gruppo acqua è qua: 
http://www.piccinini.it/PrivateArea/Junkers/ricambi/files/img/schede/NC__SB_WR_275-350-440-5_KB_05.jpg
 )
 
Qualche annetto fa aveva avuto il classico problema dell'acqua che molto lentamente trafila dal perno inferiore del gruppo acqua (quello che si solleva quando l'acqua è aperta, parte 18 nello schema) e incrosta il braccetto del microswitch di accensione. Mi sono semplicemente limitato a pulire tutte le incrostazioni, e stop. Nessun altro problema. 
 
Un paio di settimane fa, ho trovato il boiler in blocco. Il blocco, ripetuto poi più volte, era dovuto al fatto che il medesimo perno a volte (soprattutto sulle erogazioni d'acqua molto brevi) non tornava in posizione di riposo, la centralina rilevava temperatura eccessiva e spegneva tutto. Ho pulito e lubrificato il perno in questione (ma senza toglierlo dalla sede, o smontare il gruppo), e sembrava tutto ok. 
 
Invece nel giro di quelle due settimane, la temperatura dell'acqua in uscita si è abbassata sempre più, fino ad arrivare al quasi freddo. 
 
Ho fatto un po' di prove e il problema pare proprio legato ad una insufficiente quantità di gas inviato al bruciatore, perchè se rimuovo il regolatore meccanico provocando quindi una maggiore apertura della valvola del gas, torno ad ottenere la mia bella acqua bollente. E la quantità di gas viene regolata proprio dal gruppo acqua tramite il perno in alto (parte 2 sullo schema) 
 
Quindi temo che mi toccherà smontare e verificare tutto il gruppo acqua, e la cosa, sinceramente, mi inquieta un po' (non tanto lo smontaggio, quanto il rimontaggio :D) 
 
Avete avuto problemi simili? Un collega mi ha detto che devo cambiare la membrana interna che potrebbe essere rovinata, ma la sua spiegazione non mi ha convinto, devo dire.  
 
Idee... dubbi... consigli, prima che mi ritrovo con un boiler smontato per sempre? Grazie. :) 
 

 mi ha convinto, devo dire.
 
se non hanno cambiato recentemente, i "rapidi" con la membrana indurita 
facevano proprio quel difetto, e con la membrana tagliata non si accendevano 
proprio. (parlo di anni fa, ma non credo siano diventati delle astronavi nel 
frattempo. Cioè si cambiava piattello e membrana e tornavano a funzionare 
tutti)
 
 

 tutti)
 
Beh se anche adesso fossero delle astronavi, questo è un modello ultradecennale quindi il problema del riscaldatore a curvatura subspaziale me lo porrò in seguito :)
 
Comunque ho ordinato la membrana di ricambio che spero mi arrivi in settimana, così nel weekend posso smontare e revisionare il gruppo. 
 
(poi so già che distruggerò tutto, mi pruderanno le dita e al suo posto metterò sensore di flusso a turbina, sensore di temperatura, micro con controllo PID per gestire la modulazione del gas a seconda della temperatura in uscita e controllo remoto, così risolvo anche l'annosa questione familiare "io voglio l'acqua a 40 gradi, mia moglie se non si ustiona non è contenta" :) ... del resto io sono un firmwarista, non un idraulico :D)

 Comunque ho ordinato la membrana di ricambio che spero mi arrivi in settimana, così nel weekend posso smontare e revisionare il gruppo. 
 
Gruppo acqua smontato e pulito (non era neanche messo tanto male, mi sarei aspettato di peggio), membrana sostituita (ma quella precedente era in buono stato)... ma stesso problema :( 

 Gruppo acqua smontato e pulito (non era neanche messo tanto male, mi sarei aspettato di peggio), membrana sostituita (ma quella precedente era in buono stato)... ma stesso problema :(
 
Non ho ben capito pero': il perno di apertura del gas, adesso, ti si 
apre bene, o sempre a meta'?
 
I gruppo acqua adesso che hai pulito e cambiato membrana, perde la 
classica goccetta, oppure ora non perde piu'?
 
Il problema che hai ora e' sempre di acqua non piu' caldissima oppure altro?
 
-- 
BArrYZ