Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: perdita occulta acqua

salve, ho un perdita di acqua in uno scantinato. l'acqua esce dal pavimento e forma una piccola pozzanghera. la fuoriuscita non è copiosa, non si vede l'acqua uscire: la spazzo via e dopo 1 ora circa riecco la pozzanghera.
sono andato a controllare il contatore: mi sarei aspettato di veder girare la rotellina in modo lento ma costante. invece sta ferma 10 secondi...poi fa 1/4 di giro, poi ferma 5 secondi...mezzo giro, ferma 15 secondi...altro 1/4 di giro e così via.
un simile comportamento è coerente con una perdita da un tubo? ripeto, mi sarei aspettato il contatore che gira di continuo e non a scatti, quindi ho qualche perplessità.
grazie


Sarei disposto a scommettere la mano destra (tanto sono mancino :-) :-) ) 
che un tubo ha una piccolissima fessura o foro: se qualche altro utente apre 
un rubinetto la diminuita pressione dell'acqwua fa sì che la fessura o foro 
si chiuda. Quando il rubinetto viene chiuso il "colpo d'ariete" alza di 
colpo la pressione dell'acqua con l'effetto secondario che ben conosci. Da 
quando esiste la ruibinetteria a leva questo fenomeno ha subito una 
impennata notevolissima.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 


Il contatore non si muove se il flusso d'acqua è sotto una certa soglia.
I movimenti che vedi sono dovuti a sbalzi di pressione nella rete idrica.
 


se fosse vera la tua ipotesi sarebbe impossibile accorgersene osservando il contatore. però ancora non mi spiego i movimenti del contatore: i rubinetti erano tutti chiusi.
 
ciao 


mi pare una buona spiegazione.
però non capisco come mai altri contatori dello stesso condominio (tutti nello stesso armadio) non evidenziano quei movimenti: o girano in modo deciso o stanno immobili.
 
ciao

Il 21/06/21 11:13, il velista ha scritto:

Due ipotesi alternative:
 
- la perdita avviene prima del contatore;
- la perdita è causata da infiltrazioni dal terreno sottostante.
 
 
Gianluca


La perdita l'hai soltanto tu, a quanto pare :-)
Per ora rimango della mia idea.
A proposito: contatori o contalitri?
Cioè: ogni utenza è collegata direttamente all'ente distributore oppure 
esiste un solo contatore in ingresso poi ogni utenza è collegata 
all'impianto condominiale con un contalitri?
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 però non capisco come mai altri contatori dello stesso condominio (tutti nello stesso armadio) non evidenziano quei movimenti: o girano in modo deciso o stanno immobili.
 
Impianti diversi, condizioni diverse, effetti diversi.
L'acqua è incomprimibile, per muoverla deve esserci un posto dove mandarla.


conclusione: c'era un microforo in un tubo che con il passare dei giorni si è allargato fino a far muovere il contatore in modo evidente.
confermata da un tecnico l'ipotesi degli sbalzi di pressione che facevano muovere di tanto in tanto il contatore a microscatti quanto il foro nel tubo non si era ancora allargato.
grazie a tutti per i suggerimenti
 
ciao

 
Come hai risolto? Tappato il foro, cambiato il tubo, altro? 
-- 


Una volta tanto posso autoincensarmi?
 
Sono stato io a spiegargli il motivo del comportamento "anomalo" sdel 
contatore.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 


l'"amico tecnico" ha individuato il punto preciso della falla (che era a circa 1 metro da dove si era creata la pozzanghera), 
il muratore ha fatto un buco con il trapano e scoperto il tubo, l'idraulico ha tagliato il pezzo di tubo fallato e quindi ha messo un pezzo nuovo per giuntare il tutto.
 
ciao

 circa 1 metro da dove si era creata la pozzanghera), 
 
come ha fatto?
 
 
 
 
-- 
bed  & breakfast & my IPAD


usando un aggeggio apposito per amplificare i rumori sotterranei, mutatis mutandis analogo a quello che usano i medici per i polmoni.
 
ciao

 mutandis analogo a quello che usano i medici per i polmoni.
 
grazie
