Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: condizionatori e lunghezza tubi

Volendo installare un condizionatore fisso nel corridoio di casa, ed essendo
la distanza dalla finestra di cira 12 metri mi domandavo : vi e’ una
distanza massima da non superare per raccordare l’unita’ esterna da quella
interna senza avere perdita di efficienza? Qual’e’ la distanza massima che
ottimizza il rapporto RESA/DISTANZA?, grazie per eventuali consigli

 ha scritto nel messaggio news:qdrNc.17429$OH4.4...@twister1.libero.it...

Che tipo di gas utilizza ?
Per l' R22 puoi puoi controllare se la pressione di esercizio sia
intorno ai 4 - 4,5 ate (al tubo della bassa pressione) che è quella giusta, se ne hai meno
di 4 ti occorre fare una aggiunta fino ad arrivare ai valori sopra indicati.
Se invece il tuo clima utilizza l'R407 la pressione di esercizio (che va misurata dopo un pò
che la macchina è infunzione) deve stare intorno alle 5 - 5,5 (sempre sulla bassa).
Saluti
Alessio

Se ci dici il modello e marca del condizionatore ed il dislivello, 
potremo dirti quale e' la distanza massima per una installazione standard.
In caso stai superando questa distanza standard, ci sono varie soluzioni:
A) acquistare un condizionatore di grandezza superiore (cosi' puo' 
vincere le maggiori perdite di carico)
B) ridurre al minimo le curve, infatti ogni curva corrisponde a circa 1 
metro di tubo "diritto". Per le curve "obbligate" usa il massimo raggio 
possibile di curvatura. Potresti anche usare un tubo un po' piu' grande 
della sezione prevista.
Tieni presente che c'e' anche il problema del lubrificante che "deve" 
circolare all'interno del sistema, infatti viene trascinato via dal 
compressore per colpa del fluido ed e' tassativo che ci ritorni.
Per ottenere questo, nel caso che il tubo di ritorno (dall'evaporatore 
al compressore - l'unita' esterna) sia "lungo", si deve garantire una 
"pendenza" per ricondurre l'olio al compressore.
Se poi hai anche installato il compressore piu' in alto dell'unita 
interna, allora devi far arrivare il ritorno fino a sotto il compressore 
e poi salire verso lo stesso, prevedendo un sifone ogni tre metri, in 
modo che si formi regolarmente un tappo di olio che poi viene "sparato" 
dal fluido di ritorno. Naturalmente la sifonatura e' una ulteriore, 
pesante, perdita di carico, che riduce la capacita' refrigerante del 
sistema, compensabile, come gia' detto, con una unita' piu' potente.
Pekilan


 sistema, compensabile, come gia' detto, con una unita' piu' potente.
Molto interessante.
Penso succeda abbastanza di frequente che il compressore venga installato
più in alto dell'unità interna, questa della pendenza dei tubi e dei sifoni
non la sapevo.
Potresti darci qualche dato in più sulle dimensioni dei sifoni?
Se per caso dovessi installare il compressore a 20m in orizzontale e 7m in
verticale di distanza dall'evaporatore più lontano, sarebbe fattibile?
--
                                Ciao dal Giampi
       (Per rispondere in privato, togli "via-tutto-questo")

 verticale di distanza dall'evaporatore più lontano, sarebbe fattibile?
Si alcuni modelli lo ammettono

 Si alcuni modelli lo ammettono
Il mio problema è che volevo in futuro installare il compressore sulla
parete Nord, anche se è lontana, per 2 motivi:
1) Non esporre il compressore al sole
2) Non buttarmi aria calda sul balcone o sul giardinetto.
Il problema è che il lato Nord è lontano, poi è sulla facciata lato strada e
non so se posso installarvi il compressore.
Forse sì se lo metto in alto (6m da marciapiede), ma poi con la
manutenzione?
Che ne pensi?
