Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Il mistero della caldaia continua (lunghetto)

Riassunto delle puntate precedenti:
Dopo che l'idraulico aveva terminato l'installazione di tutti i radiatori e
allacciato la caldaia abbiamo provveduto ad accendere l'impianto che ha
funzionato bene per tutto il mese di Gennaio.
All'inizio di Febbraio ho notato che il circolatore primario perdeva
pressione portando in blocco la caldaia.
Con l'intervento del tecnico dell'Immergas si è scoperto che il blocco della
caldaia era causato da un certo numero di scorie lamellari nere che intasano
la girante del circolatore.
Sono stati incolpati i radiatori in acciaio che pur essendo nuovi avevano al
suo interno delle scorie di produzione.
Insieme all'idraulico e al tecnico dell'Immergas abbiamo provveduto al
lavaggio mediante acqua di tutti i radiatori, facendo circolare l'acqua con
la pressione e portata della fornitura idrica comunale in ogni radiatore,
avendo cura di chiudere tutti gli altri, fino a quando l'acqua in uscita non
risultava limpida.
Abbiamo poi smontato lo scambiatore della caldaia e pulito con acqua in
pressione, smontato i circolatori e puliti con acqua, sciacquato a dovere
tutti i tubi della caldaia.
Dopo questo trattamento, che ho personalmente supervisionato, escludo che
all'interno dell'impianto ci fosse ancora una qualche particella solida di
dimensioni superiori al millimetro.
Inoltre il trattamento di pulizia sopra mensionato è stato ripetuto una
seconda volta per sicurezza.
I fatti recenti:
Pensavo di aver risolto il problema e invece questa mattina, dopo un solo
giorno che la caldaia funzionava, i radiatori erano freddi e la caldaia in
blocco come al solito.
Smonto la girante del circolatore e ci ritrovo ancora quelle maledette
scorie che l'avevano intasata completamente.
Escludendo che le scorie fossero ancora presenti dopo il lavaggio posso solo
fare due ipotesi:
a) Le scorie sono attaccate all'interno dei tubi dei radiatori in acciaio e
che si staccano quando circola acqua calda alla temperatura di 70 gradi.
b)Le scorie si formano per una qualche reazione chimica o precipitato
all'interno della scambiatore in rame della caldaia e che poi staccandosi
vanno a finire nella girante del circolatore.
Anche se la prima sembrerebbe la più sensata c'è un fatto che mi fa
propendere per la seconda.
Il tecnico dell'Immergas mi ha fatto notare che lo scambiatore è rumoroso a
causa della presenza delle scorie.
Smontando lo scambiatore mi sono però accorto che a causa del notevole
diametro del tubo dello scambiatore (2 cm circa)  non è possibile che le
scorie si incaglino all'interno avendo queste dimensioni di 4-6 mm.
Anche dopo sciacquato lo scambiatore faceva rumore.
Questo mi fa pensare che le scorie siano attaccate all'interno del tubo
dello scambiatore diminuendone la conducibilità termica e provocando rumore
a causa del raggiungimento localizzato del punto di ebollizione dell'acqua.
Ma come fanno le scorie ad "attaccarsi" sulle pareti del tubo dello
scambiatore?
Inoltre quando ho sciacquato i radiatori dopo averli tenuti accesi alla
massima temperatura non ho notato nell'acqua fuoriuscita una grossa presenza
di scorie che giustificasse il blocco della girante.
Io penso che le scorie si generino all'interno dello scambiatore come
precipitato o reazione chimica di qualche sostanza contenuta nei radiatori
di acciaio.
Cosa ne dite?
L'impianto è pilotato da una caldaia Immergas Hercules Mini 27 da 27000
calorie con scambiatore in rame è costituito da tubi in rame, 2 collettori
complanari per 2 zone, 11 radiatori in acciaio e 4 radiatori in alluminio.
Scusate la lunga descrizione ma vi ho fatto il quadro completo della
situazione.
Ciao Andrea

ma i tubi dell' impianto sono nuovi?? è rimasto a lungo disattivo?? era un
impianto con perdite??
Il lavaggio fatto credo serva a poco quegli affari si staccano col ciclo
acceso spento
La soluzione?? intalla un filtro sul ritorno della caldaia (filtro a rete
metallica devi trovarne uno di quelli a corpo in ottone non di quelli per
acqua potabile che non tollererebbe l'acqua calda ) se nno lo trovi puoi
farlo tu o il tuo idraulico
Il tutto comunque è assai strano

 Il tutto comunque č assai strano
Per l'idraulico di ventennale esperienza č la prima volta.
Per il tecnico dell'Immergas sembra che le ultime partite di radiatori in
acciaio anche di marche diverse fanno questi schersi che si risolvono
trattando l'impianto con un apposito liquido.
L'idraulico č restio a mettere liquidi nell'impianto.
La Biasi ha i campioni delle scorie che sta analizzando.
Io rimango al freddo anche dopo la quarta! volta che smonto il circolatore
per pulire la girante.
Ciao

 ha scritto nel messaggio
news:c31vn1$p5f$1...@serv1.iunet.it...


Nessuna formazione per strane reazioni semmai i tubi che hanno usato per
fare i tuoi radiatori in acciao avevano calamine spesse come capita spesso
su lame normalmente in commercio
Non conosco bene la produzione di tali radiatori cioč se usano tubi senza
queste calamine o se li trattano a lavoro finito comunque a casa tua non
dovevano arrivare
Se č cosě comunque che ha fatto i radiatori č nella migliore delle ipotesi
un vero dilettante
Altre cause non credo siano plausibili
Filtri tutto finche nno se ne staccano + poi puoi togliere il filtro
Prodotti che si usano per addittivare l'acqua degli impianti di
riscaldamento non sono per queste problematiche