Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: miocuggino vorrebbe ...

miocuggino non puo tirare un cavo (2x2.5) nuovo fino al quadro 
elettrico
dove avrebbe potuto installare un magnetotermico per una certa utenza
perchè la guaina è ormai piena
 
peccato
 
ora a miocuggino gli è venuta in mente l'idea di mettere un
magnetotermico dedicato a questa benedetta nuova utenza
in serie a quello delle prese, perchè spera che, se la nuova
utenza gli da' dei problemi, questo possa scattare ed isolare
soltanto la nuova utenza e non tutte le prese.
 
http://s16.postimg.org/7ppprbfdf/CCI23052015.jpg
 
 
mio cuggino è un idiota (*) ?
 
[ ] si, non funzionerà mai perchè potrebbe comunque non scattare quello 
nuovo
 
[ ] si, non dovrebbe essere da 16 (oppure quello a monte dovrebbe 
essere maggiore di 16)
 
[ ] no, la cosa puo funzionare come sperato
 
[ ] altro ____________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) questa domanda potrebbe già contenere la risposta a se stessa.
 
-- 
Sono così vecchio che mi ricordo
quando Prince era quello strano
e Michael Jackson quello normale.

 Quanti Watt consuma la nuova utenza?
 
potrebbe arrivare a 2500 w



 
 
ma il nuovo magnetotermico lo collega subito a valle del vecchio/prese 
oppure su la linea di un a presa?
Bisogna sempre considerare quanta corrente "potrebbe" dover trasportare 
la linea.
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt

Scrive Drizzt do'Urden su it.hobby.fai-da-te :

a valle del magnetot da 16 nel quadro c'è la dorsale da 2x2.5 che porta 
corrente ad una cassetta e qui avviene la distribuzione alle varie 
prese a muro.
miocuggino vuole tirare un altro 2x2.5 dalla suddetta cassetta, dove 
c'è praticamente il nodo di distribuzione, e su questo nuovo cavo 
montarci in linea il magnetot dedicato alla nuova utenza (che sarà 
collegata direttamente al cavo senza prese a muro).



 
 
Allora deve montare sicuramente uno da 16A ma bisogna valutare se anche 
le prese della vecchia linea possano dover erogare 16A (contratto 
dell'enel permettendo) perche' in questo caso bisogna aumentare la 
sezione che parte dal quadro e arriva alla cassetta di smistamento.
Invece nel caso il contratto preveda i canonici 3,3kW bisogna mettere 
d'accordo i due utilizzatori per evitare il distacco del contatore.
Nel caso il contratto sia da 4,5kW, se porterai il magnetico principale 
a 20A non proteggerai adeguatamente la linea principale (i fili da 2,5 
che partono dal quadro e arrivano nella cassetta di smistamento oltre 
che le prese a muro).
 
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt

Addì 23/05/2015 , su it.hobby.fai-da-te , l'onorevole utente Drizzt 
do'Urden ha diffuso digitalmente:

miocuggino dice che userà quell'utenza saltuariamente e senza altre 
utenze attive su tutte le linee della sottorete "prese".
Aggiunge che il totale del carico su tutta la rete sarà inferiore a 3 
kW.


 e Michael Jackson quello normale.
 
Ciao,
Pier.
 
www.piergm.com
 
 
 

Addì 23/05/2015 , su it.hobby.fai-da-te , l'onorevole utente Pier GSi 
ha diffuso digitalmente:

interessante la questione curva.
grazie



https://www.youtube.com/watch?v=ruE3XjxFD74
 

 
 
Fai vedere al cuGGino questa guida:
 
<
http://www08.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/e5ab3af56270074
 
3c1257a7d004ee6db/$file/1SDC007100G0904.pdf>
 
 
Ciao,
AleX