Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: caldaia

da quando ho messo in funzione la caldaia non c'é giorno che non debba aggiungere acqua x farla salire di pressione intorno al valore raccomandato, cioé 1.2, eppure non vedo perdite di nessun genere, mi chiedo dove va a finire l'acqua che ogni giorno manca.

mi chiedo dove va a finire l'acqua che ogni giorno manca.
 
Forse un buco nero che si è intrufolato in un tubo.
 
-- 

 da quando ho messo in funzione la caldaia non c'é giorno che non debba aggiungere acqua x farla salire di pressione intorno al valore raccomandato, cioé 1.2, eppure non vedo perdite di nessun genere, mi chiedo dove va a finire l'acqua che ogni giorno manca.
 
da qualche parte una trafilatura c'è. Controlla di non avere bolle 
d'aria nei radiatori, poi ripassa passo passo tutte le 
giunture/rubinetterie per vedere se noti depositi/aloni di calcare, con 
il calore l'acqua evapora e non è detto che ci debbe essere la classica 
pozzangherina.
Io sono alle prese con lo stesso identico problema e alla fine abbiamo 
individuato la perdita nei raccordi di mandata o ritorno (quelli che 
escono da sotto la caldaia) dell'acqua ai radiatori: difficile da 
individuare perchè i raccordi stanno parecchio inquattati, ma c'è il 
classico deposito di calcare...
In settimana mi viene il tecnico, spero di risolvere.

gigi ha detto questo martedì :

magari con la temperatura l'acqua si espande un po' troppo e se il vaso 
di espansione non e' in piena efficienza viene espulsa dell'acqua. ne 
basta mezzo bicchiere e poi a freddo ti ritrovi con la pressione piu' 
bassa.
Per prima cosa farei controllare l'impianto, che non ci sia qualche 
perdita, pur minima, o che il vaso di espansione sia in perfetta 
efficienza
Eventualmente puoi far montare una valvola con pressostato che provveda 
a ricaricare l'impianto ogni volta che la pressione scenda sotto la 
soglia richiesta; questo lo farei in ogni caso per comodita', MA solo 
dopo aver scoperto per quale motivo la pressione cala.

 
 
Hai controllato se lo scambiatore è forato?
 
sAndrO
 

 In settimana mi viene il tecnico, spero di risolvere.
 
io per quelli della suocera sto pensando di usare il Fernox F4 che 
dovrebbe sigillare le perdite

 da quando ho messo in funzione la caldaia non c'é giorno che non debba aggiungere acqua x farla salire di pressione intorno al valore raccomandato, cioé 1.2, eppure non vedo perdite di nessun genere, mi chiedo dove va a finire l'acqua che ogni giorno manca.
 
valvole di sfiato nel sottotetto? parlo per esperienza :-(


su che impianto e tipo di caldaia ?

Il 20/12/2022 10:56, Adriano ha scritto:

poi gli anni successivi non sapra' piu se ha delle perdite


vecchio impianto?
individuato perchè sentiivi sfiatare o acqua proprio fuori sul pavimento?
 


Due caldaie Junkers Cerastar: una parte della abitazione ha gli sfiati 
nel sottotetto, nella parte nuova sono sui collettori di distribuzione. 
Avevo notato la pressione molto bassa nella prima caldaia e aggiunto h2o 
fil al "verde" del manometro, il giorno dopo ripetuta l'operazione e il 
giorno seguente notato la macchia ...

 poi gli anni successivi non sapra' piu se ha delle perdite
 
in teoria non dovrebbero essercene nemmeno adesso, se proprio vogliamo 
essere fiscali.
Nel mio caso ho messo le valvole pressostatiche perche' avendo le 
caldaie nel sottotetto, basta davvero poco per mandare in blocco la 
caldaia. Capitera' una o due volte all'anno...ma in inverno e di notte 
e' una gran rottura andare a ripristinare la situazione