Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: split che gocciola...

Mi ha appena chiamto il capo di casa.
Le bimbe hanno acceso il condizionatore della loro camera e l'hanno 
dimenticato acceso alcune ore (cosa che non facciamo mai, lo useremo 
due volte all'anno e per pochissimo tempo ogni volta).
Sostiene il capo che ci sia una pozza d'acqua per terra, e che ci sia 
acqua che sgocciola dallo stipite della porta (lo split è sopra la 
porta, proprio a filo del telaio).
Allora, evidentemente è la condensa.
Quello che mi chiedo è: cosa posso guardare?
C'è qualcosa che io possa verificare prima di dover chiamare il 
tecnico?
E, soprattutto, ci sono speranze che sia qualcosa di 
raggiungibile/riparabile senza dover sbudellare il muro?
Lo split è questo:
http://www.daikin.it/pageProductCasa?section=prodotti&tipo=residenziale&list=app_multisplit&prodnum=13&prod=prodotto.2009-05-19.3800&tit=Inverter%20Plus%20Serie%20G&app=multi&nat=interna
ed è installato esattamente come nella foto di esempio sulla destra.
Lo scarico della condensa corre nella stanza opposta, dentro ad un 
finto trave in cartongesso, poi esce all'esterno e con un tibicino 
murato arriva fino al giardino...
Ah, il giardino, ecco, non ricordo dove arrivi il tubicino, non vorrei 
fosse stato 'tappato' sistemando le aiuole lì dietro...
Possibile che si riempa per un dislivello di 3-4 metri, in qualche ora?
Alberto

 ha scritto nel messaggio 
news:i26u6c$jjc$1...@news.task.gda.pl...

Il tubicinoooooooooo, controlla bene che non sia tappato o ancora peggio 
arrotolato 

 ha scritto nel messaggio 
news:i26u6c$jjc$1...@news.task.gda.pl...

AFA = Umidità nell'aria....     ;-)
Più AFA fa.... più Umidità c'è nell'aria (o viceversa)...
La "superfice fredda" dello Split fa da "Deumidificatore" e...
INDOVINA dovè vanno a finire le "goccioline"? 

 arrotolato
Diciamo che l'impianto ha più di due anni, seppur sporadicamente 
l'abbiamo già usato.
E' vero che, se ad esempio il tubo fosse tappato alla fine, potrebbe 
anche non essersi mai riempito (avendolo sempre usato per periodi molto 
brevi, ad esempio giusto per togliere il caldo prima di dormire).
Quello split, oltretutto, ha un giro tutto suo, è l'unico che scarica 
in giardino (gli altri scaricano tutti nel cortile).
Alberto

 INDOVINA dovè vanno a finire le "goccioline"?
Nello scarico della condensa, immagino.
Però invece oggi le goccioline sono uscite lì sul posto...
Alberto

il CAPO me lo aveva segnalato pochi giorni fa, stessa posizione, stessa 
umidita' che gocciola dallo split
  corri, e controlla che lo scarico scarichi.  era una banale piega nel 
corrugato di scarico.
dice il saggio: "se umidita' non scarica, butta fuori da split!"
   sembra davvero il mancato scarico
Paolo

 ha scritto nel messaggio 
news:i26utt$lqk$1...@news.task.gda.pl...

Forse....   voce del verbo: "Traboccare"....
;-) 


verificaquelloscarico!
Paolo

 INDOVINA dovè vanno a finire le "goccioline"?
Nello scarico della condensa, appunto. Forse non te ne sei accorto ma questo 
punto è già assodato, il problema di Albe arriva dopo.
Se non ho sbagliato i conti, il classico tubo di gomma da mezzo pollice su 4 
metri di lunghezza contiene circa mezzo litro d'acqua, ossia, se è tappato 
in fondo, si riempie in pochissimo tempo. Quindi la diagnosi ipotizzata da 
Albe potrebbe essere corretta.
Oppure, il tubo fa un'ansa a salire e la condenza trabocca dalla vaschetta 
di raccolta anziché finire nel tubo.
-- 
Cinghiale (38, 110+21, RM)

 Possibile che si riempa per un dislivello di 3-4 metri, in qualche ora?
Per motivi di pigrizia personale al momento dell'installazione lo scarico 
del mio Amstrad finisce con un tubetto che esce dal muro lato giardino, ad 
altezza che ci sta giusto sotto un secchio.
In giornate come queste, clima in funzione da ore 12.00 a ore 22.00, la 
produzione di H2O si aggira intorno a 2 secchi = 16 litri in 10 ore.
-- 
Fabbrogiovanni 

 ha scritto nel messaggio 
news:i26u6c$jjc$1...@news.task.gda.pl...

il mio condizionatore crea circa 3 litri di acqua in 6 ore circa...
se il tubo ha un diametro di 1cm direi che hai un'area di 0,78 cm2
un litro di acqua ti riempie 127 cm di tubo...
fai tu i tuoi conti...
-- 
_____/)_____
Skipper dixit... 

"skipper" <ski...@NOSPAMsuperskipper.it> ha scritto nel messaggio 
news:1WD1o.214780$813....@tornado.fastwebnet.it...

Penso che dovrai "rivedere" i tuoi di conti....     ;-(

Fabbrogiovanni ha usato la sua tastiera per scrivere :

Ho comunicato al direttore generale (autore dell'intervento di 
giardinaggio nella zona di uscita del tubicino) che occorre ravanare 
con le ditina in mezzo alla ghiaia e individuare il tubicino stesso.
Il direttore stesso ha risposto che in questo momento ci potrebbe 
essere qualche zanzara in giardino, per cui l'intervento è rimandato a 
questa sera e sarà svolto dal personale di manutenzione/facchinaggio.
Alberto

 Penso che dovrai "rivedere" i tuoi di conti....     ;-(
ehehe quante storie per un subdolo zero finale...
:-)
12,70 metri per litro...
mea culpa
Skipper cazzavit...
 

 sera e sarà svolto dal personale di manutenzione/facchinaggio.
Siamo sicuri che saprai cavartela egregiamente.
Restiamo in attesa di una dettagliata relazione.
-- 
Fabbrogiovanni 

per esperienza diretta:
se non è attappato il tubo puo' esssere
il punto dove al condizionatore è collegato il tubo di scarico;
un anno si sganciò, allora rifissai con anello fermatubi;
l'anno successivo stesso problema (credo una plastica troppo sensibile al
calore e molto scivolosa e non stabile; parlo del primo pezzo di tubo in
dotazione con il condizonatore)
alla fine:
silicone e nuovamente anello fermatubi;
vantaggio che pootevo accedervi in quanto alcuni condizonatori ahanno tale
punto sotto con piccolo sportellino;

de ha usato la sua tastiera per scrivere :

Aggiornamento:
Dopo aver sbadilato via tutto il bel ghiaino bianco del bordo aiuola, 
sono arrivato al pozzetto dove termina il tubo di scarico condensa.
E' un lavoro fatto molto bene, nel senso che il tubo scende dal muro 
dentro ad una traccia, poi si allontana dalla casa quei 40cm dentro ad 
una gettata di cemento, e quindi entra nel pozzetto.
Il pozzetto ha una capienza enorme, il fondo è in ghiaia, il tubo è un 
bel tubone rigido e corre dentro a del cemento intatto, quindi è 
impossibile che si sia schiacciato nel mettere la ghiaia.
Guardando le foto dei tubi prima di chiudere le tracce, ho visto che il 
tubone arriva non da casa mia, ma dal piano di sopra dove ho un altro 
split (non mi ricordavo questo giro, ieri). Quindi lo spli incriminato 
scarica nel tubo innestandosi a metà altezza con una Y. Questo 
impedisce di entrare con la sonda dal basso, perchè la sonda stessa 
arrivata alla Y andrebbe dritta e andrebbe verso lo split che va 
benissimo.
Ieri ho provato a riaccendere lo split. Tempo un minuto per andare a 
temperatura, e ha iniziato IMMEDIATAMENTE a gocciolare.
Quindi, è vero che era già pieno da prima, ma evidentemente c'è acqua 
già lì dietro allo split.
Allora: ho visto dalle foto che la cassetta a muro ha 3 tubi, due 
bianchi che saranno collegati ermeticamente allo split, e uno azzurro 
che esce dalla cassetta a 45° verso il basso. E' come se fosse 
predisposto non per essere collegato solidalmente allo split, ma come 
se lo split dovesse scaricare dentro al fondo della cassetta e poi 
questo tubicino dovesse scaricare la cassetta verso l'esterno.
http://www.fantasticasail.it/P1010526.JPG
Se così fosse, potrebbe essere che l'intoppo sia ad esempio un coccio 
rimasto nella cassetta, che si è messo di traverso all'imbocco del 
tubicino. Staccando lo split e lavorando con un bell'aspiratore, 
chissà, forse potrei risolvere...
Il punto quindi è:
*Come si stacca uno split?*
Non l'ho mai fatto...
Va ad esempio spinto verso l'alto e si sgancia dai supporti?
Oppure devo svitare qualche pannello e poi accedo alle viti dei 
tasselli?
Oppure se apro qualche pannello arrivo direttamente alla cassettina 
posteriore?
Ricordo che lo split è questo:
http://www.daikin.it/pageProductCasa?section=prodotti&tipo=residenziale&list=app_multisplit&prodnum=13&prod=prodotto.2009-05-19.3800&tit=Inverter%20Plus%20Serie%20G&app=multi&nat=interna
Grazie per ogni aiuto...
Alberto

 Non l'ho mai fatto...
di solito (ma magari negli ultimi anni Daikin ha cambiato il sistema) è 
ad incastro.
sarebbe utile disporre del manuale di installazione che è sempre 
allegato alla macchina (di regola nello scatolone della unità motore 
esterna)
puoi provare cmq a tirare lo split cercando di staccare il lato in 
basso, se fa clack e si stacca poi è appoggiato sulla parte alta.
ovviamente essendoci i tubi del gas collegati non potrai togliere ne 
allontanare molto lo split dalla posizione
magari hanno fatto un giro sbagliato e si è "noppato" lo scarico dello split
ciao

 magari hanno fatto un giro sbagliato e si è "noppato" lo scarico dello split
Pensiamo positivo, speriamo sia qualcosa di comodo.
Ma gli installatori, quando devono collegare i tubi allo split, come lo 
tengono su mentre lavorano? Mica staranno lì in equilibrio con lo split 
sulle spalle...
Alberto

 sulle spalle...
vedi sopra, la "cartella" ai tubi, il collegamento ecc si fanno con lo 
split appoggiato sopra.
L' unica cosa è che per muoverlo devi deformare un pò i tubi in rame, 
dopo per richiuderlo devi ripristinare, il rischio è che poi non sarà + 
così ben chiuso come prima e rimanga un pò di "luce" sotto, nulla che 
non si possa ri-tentare di rimettere in sesto, eh?
ciao!

 ri-tentare di rimettere in sesto, eh?
A parte che un po' di luce non sarebbe un problema, ma se i tubi adesso 
sono 'ben messi', se li tiro in fuori poi dovrebbero tornare a posto, 
sono fiducioso...
Soprattutto sono fiducioso perchè non dovrò stare con lo split in 
spalla mentre mia moglie cerca di incunearsi con l'aspiratore.
Alzo lo split, ci innesto sotto un vecchio scatolone, e poi sono libero 
con entrambe le mani...
Alberto

 entrambe le mani...
tappare quello superiore e soffiare con moderazione dal pozzetto ?
ciao

 ha scritto nel messaggio 
news:i2akp7$vi6$1...@speranza.aioe.org...

"Infilare" un filo di ferro (non troppo grosso ne troppo sottile) dallo 
Split?
Oppure un filo da Decespugliatore...   ;-)
Arriva fin dove arriva...
se per caso si fermasse al raccordo si ripete l'operazione dalla parte 
inversa...
Si "potrebbe" pure usare un Tubo di Nylon per impianti Pneumatici da 4 mm 
(quello per i Manometri e la Logica Pneumatica) e "infilarlo" dentro... 
magari "soffiandoci" dentro a bassissima pressione.
Se ci fosse acqua "bloccata" dentro verrebbe espulsa dal lato split oppure 
"spinta in avanti allo scarico.
Bassissima pressione per non "sfilare" eventuali giunti sul raccordo o sul 
percorso.


l'ha scritto: lo scarico è in comune con un altro Split, non ha accesso 
al punto di innesto a Y, è murato.
ciao

 entrambe le mani...
Stato di avanzamento dei lavori:
La prima mezz'ora è stata dedicata a nostro Signore, con relativi figli 
e mamme.
La seconda mezz'ora è stata dedicata a Daikin e a chi scrive i manuali.
La terza mezz'ora a fare il lavoro.
Certo alzo lo split, lo inclino e lo blocco con una scatola.
Peccato che non si muovesse di un centimetro, se non spingendo come un 
toro e ottenendo la deformazione della piastra di ancoraggio.
Guardo il manuale di installazione Daikin. "Come rimuovere l'unità 
interna". "Alzare l'unità di qualche millimetro, ottenere lo sgancio 
dei ramponi, inclinare l'unità e tenerla sollevata con una parte 
dell'imballaggio".
Si, allora mi prendono per il culo anche loro...
Passiamo ad altro, "Come installare l'unità interna": "appoggiare i 
ganci superiori, appoggiare l'unitù ai ramponi e premere fino ad 
agganciare".
Insistono a prendermi per il culo.
Passiamo ad altro, "Come installare l'unità interna - modalità speciale 
per i tubi che arrivano da sinistra". Ah, ecco, forse...
Morale: se i tubi arrivano da sinistra (ma uno che arriva a fare 
manutenzione fra dieci anni, cosa ne sa di dove sono i tubi?), occorre:
- smontare lo sportello
- togliere i 2 filtri
- togliere due viti frontali
- togliere l'intera pannellatura dello split
- togliere due viti di ancoraggio a fianco dei ramponi
- da qui in poi è 'normale', si solleva e si inclina.
Bene, dopo un'ora sono quindi riuscito a sollevare e inclinare lo 
split.
Solo che lo spazio di manovra lì dietro è di circa 5mm, fra tubi e 
coibentazione.
Sono riuscito a infilare in qualche modo il tubo piccolo 
dell'aspiratore e a succhiare via tutta l'acqua della vaschetta, 
cercando di andare a succhiare il più vicino possibile all'innesto del 
tubicino di drenaggio, ossia l'angolo in basso a sinistra della 
vaschetta.
Però il tubo piccolo è comunque di circa 1cm, quindi era quasi 
impossibile dirigerlo qui o la, lo spingevo dentro e aspiravo, come 
veniva veniva.
Questo weekend, se farà caldo, terrò monitorato se nel succhiamento 
generale fossi riuscito anche a togliere l'intoppo.
Altrimenti, visto che oramai conosco la procedura, metto un tubicino 
molto più piccolo nastrato in testa al tubo dell'aspiratore, e poi vado 
a scandagliare là in fondo con questo...
Alberto

 veniva veniva.
ma già che c'eri non potevi provare a passare delicatametne la sonda da 
elettricista per sentire che c'è?
cia!

 elettricista per sentire che c'è?
Si, potevo provare, effettivamente. Però, come dicevo, prima di 
spingere in queste cose io provo sempre a 'tirare', quindi per adesso 
ho aspirato, al prossimo (eventuale) giro andrò ad aspirare col 
tubicino sottile, e come terzo malaugurato giro andrò a spingere con la 
sonda.
Ultimo step, il tecnico che viene e sgancia le cartelle.
Alberto

 piastra di fissaggio, e la cassetta è perfettamente accessibile.
la piastra dei miei è "scantonata" all' altezza della scatola, solo i 
ramponi mi occupano lo spazio davanti.
Una volta mi pare fosssero coì pure i Daikin, avranno modificato.
Bon speriamo che sia andata così.
cia!

Jk ci ha detto :

esatto ma se tappi lo split superiore e soffi da sotto ,l' aria potra 
andare solo verso lo split incriminato
ho in vago sospetto che la padrona di casa non sara contenta del 
risultato :-)
ciao

 risultato :-)
magari però invece di saltare il tappo del 2° split salta la Y murata. 
Sai che ridere?! :-E
Io sto con la sonda da elettricista tutta la vita, o addirittura 
esistono pure le sonde con telecamerina.
cia!

Jk ha usato la sua tastiera per scrivere :

qui ti do ragione infatti ho specificato "con moderazione"
se non altro per evitare l' effetto ricaduta radiottiva
in caso il " tappo" salti di colpo :-)
ciao