Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Riparare Sanitrit

Il mio inquilino mi ha comunicato che il Sanitrit non scarica e che
premendo il tasto di scarico si sente un rumore metallico provenire
dalla pompa. Secondo voi è una cosa riparabile col fai da te? Qualche
consiglio e/o esperienza? Grazie

will...@virgilio.it
 ha detto questo giovedì :

Mio fratello faceva l'idraulico.
 
Quando nel vecchio studio di mia moglie si è rotto il sanitrit, con 
comportamento simile a quello che dici tu, l'ho chiamato e gli ho 
chiesto se riusciva a sistemarlo (l'avrei comunque pagato).
 
Mi ha detto che se gli davo due pugni in faccia preferiva.
 
 
Per dire che potrebbe anche essere riparabile.
Ma io chiamerei comunque qualcuno.
 
Alberto
 
 

 Alberto
 
Per i trita merda è meglio che chiami la ditta o l'installatore, non sono 
una passeggiata, è facile a parole, chiedi a Gustavo che è un esperto in 
materia, mi pare lo abbia inventato lui! :) 
 
 

 
 
Nella casa in campagna nel piano sottoterra / garage c'è la lavanderia con
un sanitrit usato solamente per portare sopra l' acqua del lavatoio e della
lavatrice (altrimenti mon mi sarei cimentato nell'opera....) che faceva
rumore ed aveva anche una valvola di non ritorno che non teneva, quindi
partiva continuamente.
Era estremamente scomodo da lavorarci su e l'ho quindi staccato, smontato,
pulito e rimontato.
In fondo è una vaschetta con un motore "sigillato" in bagno d'olio con una
pompa attaccata.
Io credo che la difficoltà sia legata all' uso, che se è per portare la
cacca via, il disgusto che possa provocare il contenuto.
Nel caso l'op volesse smontarlo, si procuri l'olio isolante contenuto nel
motore, inevitabilmente alla prima apertura una parte si verserà ...
 
-- 
ciao michele

prima di smontarlo se puoi fai  svuotare la cassetta dell'acqua per circa 
8/10 volte
 
cosi quando lo apri solo acqua dovrebbe esserci,  è successo pure a me  che 
si rompesse
 
cioè faceva rumore e non partiva, ed era il condensatore, e ho fatto da solo
 
 
"Michele_esse" <addre...@invalid.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:1029632695352889982.741587...@news.tin.it...


 lavatrice...
 
CORREZIONE: il mio è un Sanispeed, non sanitrit (ma è praticamente la 
stessa cosa..)
 
Avevo trovato in rete i pdf di installazione e manutenzione...
 
-- 
Ciao
Michele


 
noi lo abbiamo aperto..il nostro aveva il microinteruttore bruciato dopo 
oltre 10 anni di onorato servizio e non si spegneva +
Dopo aver tirato lo sciaquone diverse volte lo abbiamo smontato..non č poi 
cosě tremendo come si potrebbe immaginare
Devo dire che č fatto benone si smonta con pochi attrezzi..veramente ben 
progettato
Ho trovato il microinteruttore in un negozio di forniture 
elettriche..sarebbe stato meglio cambiare un specie di membrana che lo 
protegge..ma avrei dovuto andarle a cercare al centro assistenza allora ho 
rimontato quella smontata con l'aggiunta di un poco di mastice
 
Risultato?? sono ormai altri 4 o 5 anni che funziona benone
 
Io per dire delle varie cose che ho comperato annovero quel sanitrit e per 
dire assieme a una macchina da caffč gaggia (anche quella una di quelle di 
molti anni orsono)fra le cose che valgono ampiamente i loro soldi 
 
 


salve, scusate. Io ho un sanivite, in sostanza il motore rimane in moto. Ho aperto e pulito il tutto ma niente...ho provato a smontare il motore ma sono riuscito solo a svitare una vite da cui è uscito una parte d'olio del motore. Secondo voi cosa devo fare (e come possibilmente) e dove posso trovare l'olio adatto da rabboccare...grazie

 salve, scusate. Io ho un sanivite, in sostanza il motore rimane in moto. Ho
aperto e pulito il tutto ma niente...ho provato a smontare il motore ma sono
riuscito solo a svitare una vite da cui � uscito una parte d'olio del motore.
Secondo voi cosa devo fare (e come possibilmente) e dove posso trovare l'olio
adatto da rabboccare...grazie
 
Olio sintetico per ingranaggi e riduttori viscosit� ISO VG 32.
felix.
 
-- 
 
 
 Noi italiani aspiriamo alla democrazia per trasformarla in anarchia,
  ma in cuor nostro da bravi irresponsabili sognamo la dittatura.
 
 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

 rabboccare...grazie
 
Che lavoro di Merda! 
 
 

Il Sanitrit non parte si sente solo un rumore sordo tipo arriva corrente però il motore non gira stacco la spina e ronzio non si sente più vi ringrazio per l'aiuto ed eventuali rimedi fai da te

eventuali rimedi fai da te
 
Non posso sapere se tu sei in grado di farlo da te.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


Guarda io ne ho comprati due uguali. A 100 euro ciascuno. Quindi non Sanitrit, ma cinesi.
 
quando si rompe uno monto l'altro e riparo quello rotto.
 
li ho riparati due volte entrambi. Ma tutto sommato è abbastanza semplice.
Se il motore non si brucia.
 
uno perdeva un paraolio, l'ho cambiato e adesso è perfetto.
 
l'altro aveva un piccolo difetto di costruzione: dentro il motore
c'è un contatto termico di sicurezza. Uno dei capi era fissato male e a forza di scintillare si è bruciato. fortunatamente il motore era integro
cosi ho cambiato il termointeruttore con uno migliore e ho isilato bene
le giunzioni con tubetto sterling e nastro resistente al calore.
 
Ho passato silicone sulle membrane in gomma e pulito il tutto
 
rimontato tutto è perfetto.
 
sono già 4 anni che ce li ho. 
 
Siccome ho tre bagni, quello con trituratore lo uso solo per fare la pipi'.
per tenerlo piu pulito. Cmq oltre a tirare piu volte l'acqua quando l'ho smontato prima di aprirlo c'ho messo 5l di acqua a candeggina, per disinfettare il tutto. e togliere i cattivi odori.
 
se hai un po di manualità non ci sono problemi.
 
ciao
fuzzy

Ciao Fuzzy,
 
potresti darmi maggiori informazioni sui modelli cinesi???
 
grazie


 grazie
 
non saprei che dirti, che tipo di informazioni?
 
io ho questo modello
https://www.amazon.it/Trituratore-Maceratore-SOSPESI-INCASSO-Silenzioso/dp/B00OTGPH4A
 
 
una cosa che va cambiata ongi tot anni è la membrana in gomma
che aziona l'interruttore.
 
ne ho comprate un paio di scorta su ebay, si trovano.
 
a me serviva questo con entrata laterale. 
adesso sono al quinto anno di funzionamento anche li dovessi ricomprare tutti e due varrebbe cmq la pena. vuol dire che ho speso 
200/5 = 40 euro all'anno per il trituratore.
una cifra modesta 
 
quindi secondo me non vale la pena buttare 500 euri per un Sanitrit.
è un furto.
 
Pero deve essere chiaro che qualche aggiustamento gliel'ho fatto come detto
 
ciao fuzzy
 

 ne ho comprate un paio di scorta su ebay, si trovano.
 
io ho cambiato il microinteruttore gli si erano incollati i contatti e 
non spegneva più il motore
la membrana allora io non l'avevo trovata e ho rimesso quella vecchia 
ormai saranno 10 anni che l'ho riparato e funziona ancora
 
è un lavoro di merda ..ovvimanete ma meno del previsto
Questi sanitrit si smontano abbastanza rapidamente sono assemblati in 
modo semplice ma funzonante
 
 


concordo su tutto.
 
all'inizio le membrane non si trovavano, ma poi si vede che le hanno inserite ti metto il link in caso 
 
https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Uniflo+Oval+Macerator+black+Rubber+Diaphragm+membrane+for+Saniflo+Sanipro.&_sacat=0
 
 
io ho tre bagni e a quello col trituratore ho vietato tutti di defecare.
SOLO PIPI.
 
in modo che rimanga un pochino piu pulito. per la manutenzione
poi prima di smontarlo scarico piu volte e alla fine metto 
un litro di candeggina.
 
Prima di aprire lo shakero bene con la candeggina rimasta detro
tappando tutti i buchi
 
Poi quando lo apro ancora candeggina a spruzzo
e poi con il tubo per innaffiare pulisco ad acqua...
 
 
----------------
 
altra cosa importante
 
1) pulisco e poi tratto tutte le parti in gomma con grasso siliconico.
 
2) i stringitubo sono fissi, una volta tolti ne ho rimessi di 
quelli a vite INOX. Meglio ancora se hanno anche la vite inox
perchè quelli economici hanno la vite tropicalizzata che dura poco.
 
ciao
fuzzy
 

Ciao a tutti, ho un sanitrit modello SaniVite 3 e da ieri, quando apro il lavandino e si carica di acqua, non pompa più...si sente un rumore costante come se l'impulso di pompare l'acqua arrivasse correttamente ma la pompa non lavora.
 
Oggi l'ho aperto e l'ho pulito pensando ad un problema di intasamento ma nn era cosi.
 
Qualcuno sa quale può essere il problema?
 
Grazie in anticipo x l'aiuto.


Era capitato anche a me alcuni anni orsono. Qualche buontempone di casa 
aveva buttato dei semi di dattero nel WC.
Sfiga ha voluto che uno si "piantasse" sulla lama del sanitrit. e la 
girante era bloccata da questo "corpo duro"
Con pazienza ho smontato tutta la pompa, arrivando alla girante (che è 
protetta e non raggiungibile facilmente)
Rimosso il seme - rimosso il PROBLEMA!
 
Molto probabilmente anche a te si è bloccata per un motivo similare...
 
-- 
                      ByE by TaF®
.:. 04-05-2020 - Keep Calm & Watch Out .:.

Ciao Taf, grazie x l'info.
Ieri ho guardato e non sono riuscito a capire come smontare i blocchi interni.
Ho visto che ce ne sono 2, quello di sinistra piu grosso e quello di destra piu piccolo...quale devo smontare dei due? Riesci a darmi anche qualche info su come hai fatto a smontarlo?
 
Grazie mille :)


dovrei fare uno sforzo di memoria incredibile... non è banalissimo.
io comunque avevo smontato tutto (proprio perché non sapevo che pesci 
pigliare).
L'unica cosa che ti posso dire è che la girante è nel blocco più 
grande.
C'è anche da dire che il mio sanitrit è un modello precedente al tuo.
Ora vedo se trovo la documentazione in pdf ed eventualmente ti posto io 
link per il download qui


On 04/05/2020 at 09:07:27, 
bado...@gmail.com
 wrote:
 

allora, prima dai un'occhiata a questo video. Non è propriamente di una 
sanitrit, ma la struttura è praticamente la stessa (come logica di 
assemblaggio)
https://youtu.be/3GIVARxOAWQ
 
 
Poi ti carico qui uno screenshot fatto a suo tempo a mio uso e consumo
https://i.imgur.com/chXwG4t.png
 
purtroppo non ci sono le sequenze per il disassemblaggio. ma con un po' 
di pazienza e buona volontà ci si può arrivare da soli. io lo feci 
senza nemmeno questo spaccato, che ho trovato solo in un secondo tempo.
 
qui invece un link del manuale di installazione. ha lo stesso spaccato 
al suo interno e sempre senza riferimenti particolari:
 
https://www.sanitrit.it/module/attachment123/attachment?id=463
 
 
ci schiacci sopra e dovrebbe partire automaticamente il download
 
-- 
.:.           ByE by TaF®        .:.
.:. Keep Calm & Stay Home .:.
   #Usciamonerestandoacasa

On 04/05/2020 at 09:07:27, 
bado...@gmail.com
 wrote:
 

altro video abbastanza interessante!
*!!!WARNING!!!*
se sei/siete debole di stomaco non guardatelo tutto ma PARTITE 
DIRETTAMENTE dal minuto 20 e 17 secondi
Prima è un vero e proprio video di M***A! :P
https://youtu.be/tr-pbHqW4qI
 


Ciao Taf, eccomi.
Cavolo sei stato gentilissimo, guardo tutto e ci provo...intanto grazie mille, poi ti farò sapere...

 guardo tutto e ci provo...intanto grazie mille, poi ti farò sapere...
 
in bocca al ... trituratore, allora! :)
 
Vedrai che ce la farai. Guardando il video di m***a mi sono reso conto 
che la causa potrebbe essere anche il semplice bloccaggio della girante 
dovuto a corpi solidi sfilacciati. Alle volte nei WC cadono (o si 
buttano) le cose più disparate... Ma questo lo puoi sapere meglio tu.



ciao a tutti, consiglio di vedere questo video che vi fa vedere esattamente come e composto e il suo funzionamento di un trituratore wc
https://www.youtube.com/watch?v=TUIxh0k-eJ0
 

Ciao io ho il sanisplit 3 con il condensatore bruciato si può cambiare e se si può mi potete spiegare come si fa. Grazie

 Ciao io ho il sanisplit 3 con il condensatore bruciato si può cambiare e se si può mi potete spiegare come si fa. Grazie
 
Non so il modello..ma questo video potrebbe essere utile(spero)
 
https://www.youtube.com/watch?v=RKkfVbva02g
 

Ciao a tutti, ho un problema con il sanislim anche io: praticamente non si ferma mai, rimane sempre in funzione. Ho cambiato la membrana come altre volte in passato, ma stavolta non ho risolto. Cosa può essere?


il micro interruttore che sta sotto alla membrana. Quindi la parte 
"meccanica" del sistema. Non so se sia facile trovare tale ricambio.
 
-- 
ByE bYe By TaF®
Non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza
per non divenire anche tu simile a lui
Cit. Proverbi

Grazie Taf. Appena fatto. Avevo il micro interruttore. Un'ultima domanda: ogni volta che stacco il tubo di scarico del sanislim per sostituire la membrana, tutta l'acqua ancora contenuta nel tubo esce di getto. Come evitare questo?


Eh, bisogna fare una modifica alla tubazione, in previsione di future 
manutenzioni.
Se hai  lo spazio sufficiente, monta una valvola a sfera a passaggio 
totale subito dopo il flessibile che ti viene fornito con la pompa.
Unica precauzione: siccome tale valvola deve stare SEMPRE aperta e deve 
essere utilizzata solo per manutenzione, premurati di prenderne una con 
la leva smontabile. E la smonti dopo averla aperta. Così eviti 
eventuali chiusure accidentali.
io ho preso una valvola filettata maschio e con attacco portagomma 
dall'altro lato. Il flessibile della pompa l'ho fissato con la classica 
fascetta sul portagomma. Il maschio della valvola l'ho fissato sul 
manicotto che avevo già sul tubo dall'altro lato.
 
Un alternativa (forse anche migliore):
puoi montare un TEE in linea sulla pompa ed il tubo di scarico, sulla 
derivazione monti una valvolina a sfera (anche piccola)per svuotare 
l'impianto in caso di necessità. Si consiglia di rendere "inusabile" 
anche questa, smontando la leva.
La valvola aperta per errore farebbe un gran lago! ;) ^^
 
-- 
ByE bYe By TaF®
La verità esiste, solo la falsità deve essere inventata.
Cit. Georges Braque

Gentilissimo Taf. Volevo optare per una valvola a sfera da montare dove il tubo di scarico esce dal sanislim. Il problema è che non riesco a trovare una valvola a sfera a passaggio totale: il diametro interno del tubo è di circa 2 cm e tutte le valvole a sfera che ho visto riducono il diametro utile quasi della metà. Sai indicarmi qualche link dove trovarla?


opta per la derivazione a "T" e risolvi con eleganza! ;)
 
-- 
ByE bYe By TaF®
Non è l'obiettivo che è interessante, sono i modi per realizzarlo
Cit. Georges Braque

In effetti è meno problematico. La mia perplessità era se questa piccola deviazione a T potesse in qualche modo incidere sulla diminuzione di potenza della pompa.


assolutamente no! l'unico piccolo "inghippo" potrebbe essere l'accumulo 
di morchia nella derivazione. Sarebbe buona norma farla sulla parte 
alta del tubo, per evitare al massimo la possibilità di ristagno.
Comunque un'apertura annuale di tale valvola, e lo scarico della 
colonna di liquido in uscita ovvierebbe tele problematica.
Spero di essere stato chiaro.
In ogni caso ti allego uno spartanissimo schizzo di quanto sopra 
descritto:
https://i.imgur.com/uJMtpTB.png
 
 
-- 
ByE bYe By TaF®
