Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aiuto, autoclave che non si spegne

Salve, ho un autoclave che non vuole saperne di spegnersi e sono 
costretto a staccare direttamente dall'interrutore.
C'è qualcosa che posso fare per evitare di chiamare un idraulico?
Un po' sono pratico di idraulica, l'ho montata io, ma questo modello 
(per me è moderno!) è senza il grosso pallone/polmone e senza manometro 
e dunque  non so veramente dove mettere le mani. Cos'è che regola lo 
spegnimento e l'accensione? c'è qualche cosa da regolare? qualche 
valvola da pulire?
Vi metto delle foto per farvi capire di che modello si tratta
http://img98.imageshack.us/img98/1892/1907061203rv8.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/5058/1907061205gc3.jpg
Se qualcuno potesse aiutarmi gliene sarei molto grato.
Grazie in anticipo, ciao

 qualche valvola da pulire?
Non so aiutarti, però sono anch'io molto curioso di conoscere il 
principio di funzionamento di questi sistemi. Se qualcuno ha voglia di 
chiarirci le idee...
ciao
Davide
-- 
~ ------------------------------- ~
http://www.cogitamus.it/
L'inutile tensione verso l'infinito
~ ------------------------------- ~

 idee...
Guarda qui :
http://www.orlando.it/sitoitaliano/regolatori_pressione/PRESSCONTROL/presscontrol.htm
Cordialitą.
                 Paul


Sembra che tu la conosca, ti chiedo quindi: che tu sappia andrebbe bene per 
un piccolo condominio di 15 utenze sviluppato su 4 piani FT ? Magari 
mettendone una di backup...
Se vengono eliminati i vasi espansione è tutta manutenzione in meno. Magari 
sapresti anche dire il costo, spannometrico ovvio.
Mille grazie anticipate in ogni caso
Cordialità
Gi
-- 
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente: 
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo. 

 valvola da pulire?
Come ha gia' indicato il Paulhass, si tratta di un pressoflussostato, dove
accensione e spegnimento sono comandati da sensori magnetici che testano
pressione e scorrere del fluido (acqua, in genere) e dall'elettronica ad
essi collegata che provvede ad azionare o a spegnere la pompa tramite un
rele'.
A parte gli eventuali guasti dell'elettronica, e dando per contato che non
vi siano perdite - anche piccole - nella tubazione, una causa potrebbe
essere il bloccaggio (sabbia, detriti, alghe, ruggine) dell'elemento mobile
che testa il passaggio dell'acqua: se e' rimasto bloccato in alto,
l'apparecchio pensa che l'acqua stia ancora scorrendo e di conseguenza
mantiene l'assenso al funzionamento della pompa (sul sito segnalato dal
Paulhass mi pare ci sia uno spaccato molto chiaro).
Prova a smontare e a pulire, facendoci passare acqua e scuotendo.
ciao, Piero

 
adesso è chiaro :). Devo dire però che sono rimasto un po' deluso, 
pensavo a qualcosa di più sofisticato... che so, una variazione 
elettornica della velocità di rotazione della pompa per adeguarsi alla 
portata richiesta.
In questo modo se apro un filino il rubinetto la pompa partirà 
immediatamente, e avrà la mandata quasi completamente strozzata. Non è 
il massimo dell'efficienza... tutto sommato avendo un po' di spazio il 
caro vecchio vaso di espansione (e di accumulo) sembra migliore.


 per un piccolo condominio di 15 utenze sviluppato su 4 piani FT ?
Non va bene.
Per 15 utenze la cosa migliore è un' autoclave classica :
pompa, serbatoio di accumulo (senza membrana), ben dimensionato,
compressore dell' aria di pressurizzazione.
Cordialità.
              Paul

 Per 15 utenze la cosa migliore è un' autoclave classica :
Immaginavo, ma ci ho sperato.
Grazie mille per l'attenzione.
Vordialità


 valvola da pulire?
Ciao,
Io farei subito due prove (chiudi naturalmente i rubinetti prima)
1) il mio modello Lowara ha una vite in testa che regola il punto di
innesco della pressione alla quale l'autoclave deve partire, prova a
verificare che ci sia anche da te e prova ad avvitare e svitare e vedi
se stacca. (occhio che sarà nasosta da qualche coperchio o peggio
adesivo.
2)all'ingresso dell'acqua dove hai il contatore (ma forse anche da
qualche altra parte) dovresti avere una valvola di ritegno ossia una
valvola che impedisce all'acqua di fare il percorso inverso ossia da
casa tua alla rete di distribuzione. A volte capita che per la ruggine
o per qualche impurtà dell'acqua questa valvola si blocchi e non
funzioni causando l'effetto di un rubinetto aperto ... prova a dargli
qualche colpo con un martello (senza distruggerla) e vedi se cambia
qualche cosa altrimenti smonta e pulisci .... certo se non è lei hai
fatto un lavoro inutile :-(
Tieni presente che questi pressoflussostato rispetto al "pallone" sono
molto più sensibili e una perdita qualsiasi ti fa partire l'autoclave
.....
Ciao
Stefano

 ciao, Piero
Grazie dei consigli ora vedrò di aprire e controllare se è pulita o meno.
Trattandosi di acqua di pozzo usata per l'irrigazione, ci sono delle 
impurità e quel che è peggio, l'acqua è calcarea quindi penso che ci sia 
qualche incrostazione da rimuovere.
Vediamo cosa ne vien fuori, ciao

Stephen ha scritto:

Grazie dei consigli. Perdite non ce ne dovrebbero essere ma io mi chiedo 
cosa spinga la pompa se l'acqua nn esce da nessuna parte? ho paura che 
si bruci il motore.
Nella foto che ho messo si vede un cerchietto nero, al vertice della 
parte conica di colore blu. In quel punto c'è una vite di plastica, ho 
provato a girare ma nn è successo nulla e poi avevo paura  di rovinare 
tutto girando a sproposito.
Se risolvo metto la "soluzione", a futura memoria per chi avrà lo stesso 
problema in futuro.
Ciao