Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [Elettricita'] Dimensione corretta dei cavi

Allora, sto sistemando questo fatidico impianto elettrico del mio 
appartamento, meta' ( abitato) e' gia' cablato e meta' e' da fare, ora ho 
del materiale di risulta che comprendono cavi con diverse sezioni, 4 2,5 1,5 
e 1mm
Ora qual'e' il giusto dimensionamento dei cavi ?
Io per ora dalla scatola principale di derivazione ho tirato dei cavi da 4mm 
nelle scatole periferiche, questi cavi saranno per le prese di corrente.
Per le luci quale sezione si usa ?
Faccio passare anche la massa nell'impianto luci anche se cmq non lo 
utilizzo e non mi e' mai capitato di usarlo ?
Grazie a tutti.
Se voleste vedere qualche foto ecco il link diretto : 
http://www.g2kweb.it/?3447
-- 
-- 
-Gigio@work-
G2k Blog : 
http://www.g2kweb.it/?3098
G2k Snip Url : 
http://www.g2kweb.it/?3015
G2k Free Gallery : 
http://www.g2kweb.it/?218
 

Allora, guardate questo schizzo dell'impianto elettrico attuale: 
http://www.g2kweb.it/?3448
Devo "sparpagliare" sia l'impianto Antenna che l'impianto Telefonico per 
tutto l'appartamento,
Ora l'impianto telefonico entra alla T di destra e con una sola canalina 
arriva alla T di sinista, a me ovviamente serve da tutt'altra parte ^_^
1) ho del cavo telefonico classico e del bel cavo Cat5 da 4doppini schermato 
, pensavo di usare i corrugati delle scatole di derivazione e smistarmelo in 
giro e quindi usare il cavo schermato per eventuali interferenze, per ora le 
canaline sono vuote ma potrebbe essere che il cavo cat5 viaggi insieme ai 3 
fili elettrici, ci sono controindicazioni ?
2) L'impianto antenna e' il + ostico, entra dalla presa Ant rossa a destra e 
MUORE in una scatola di derivazione centrale, ora da qui ho 3 canaline, una 
va ad una presa vicina e 2 canaline scendono nei piani in basso.
Ora in questa scatola i cavi ( 3, uno di arrivo, uno scende in basso (1 TV) 
e uno va a 50cm in una scatola della corrente con una presa antenna per un 
altro Tv ) sono semplicemente Arrotolati e isolati con del nastro... 
sinceramente mi fa un po schifo vederlo cosi, non esiste qualcosa 
(ripartitore ?) per ripartire appunto il segnale antenna ?
3) Il segnale antenna viene amplificato nella scatola di destra, da questa 
va in una di derivazione e poi scende sia all'appartamento di sotto che al 
mio, non e' + "corretto" far arrivare il segnale "liscio" fino alla scatola 
di derivazione centrale, fare scendere il segnale liscio in basso e quello 
che invece va nell'appartamento amplificarlo da li ?
In questo modo il segnale che scende nell'appartamento di sotto verrebbe 
finalmente amplificato e usato, questo cambiamento mi servirebbe perche' se 
stacco la luce nel mio appartamento in quello di sotto logicamente il 
segnale antenna arriva non amplificato.
Se faccio questa derivazione non e' che il segnale che arriva al piano di 
sotto non amplificato arivi troppo basso per essere amplificato ?
4) Devo far passare anche il cavo antenna nelle canaline per l'impianto 
elettrico, non rischio interferenze ?


-- 
AndreaS

 elevata.
Bhe, il problema alla fine sta' nelle canaline che potrebbero intasarsi con 
fili troppo spessi e nel collegamento degli stessi con le giunzioni delle 
prese e portalampada. 

 e non mi e' mai capitato di usarlo ?
La massa è prevista, tirala, tirala.
ciao,
c.
-- 
Ma questa è un'altra storia...

 elettrico, non rischio interferenze ?
Certo, ma soprattutto rischi che se ti prende fuoco qualcosa (che so, 
il pesce rosso) e sei assicurato, se il perito si accorge che non hai 
rispettato la 46/90 non ti da una lira di rimborso.
ciao,
C.
-- 
Ma questa č un'altra storia...

 La massa č prevista, tirala, tirala.
Oggi notavo una cosa stranissima ma non ho avuto tempo di provarla, domani 
controllo meglio, pero' mi e' parso proprio di vedere in una scatola gia' 
cablata 6 cavi ,
3 (fase neutro e massa) della linea "prese"
e poi 1 cavo passante che dovrebbe essere il neutro per la linea "luci" ( e 
2 cavi tranciati che dovrebbero essere mandata e ritorno del punto luce... 
quindi niente terra nella luce ( a meno di non utilizzare quello della linea 
"prese". Vabbe' domani controllo meglio cmq !

 rispettato la 46/90 non ti da una lira di rimborso.
no spetta, dico di usare le canaline PER l'impianto elettrico, non con i cav 
elettrici dentro. in pratica nell'appartamento ho 3 impianti canalizzati , 
quello elettrico, quello telefonico e quello antenna, solo che quello 
telefonico e' formato da una sola canalina che va dal lato destro di casa a 
quello sinistro, quello antenna ancora + penoso, da un angolo va al centro. 
Se voglio portare l'impianto antenna in giro per casa individuo le canaline 
vuote dell'imp elettrico e uso quelle no ? 

Ti hanno già detto tante cose, dico la mia essendo il mio lavoro.
Abbondare non ti crea solitamente dei danni, anzi... però se io aprissi un 
impianto e vedessi i punti luce cablati col 2,5 e le prese col 4 penserei 
"stu chi u ciocca" :)
Oh scherzo eh... ;) Però è un tantinello esagerato! ;) Anche perchè così 
facendo riempirai inutilmente i tubi e magari faticherai il triplo quasi 
inutilmente!
Apparte questo, prescrizioni da seguire sono: separazione tra impianti a 220 
e impianti in bassa tensione (tv, telefono ecc..) tramite tubi e cassette 
separate.
Protezioni magnetotermiche adeguate... i circuiti da 1,5 li proteggi col 10A 
quelli da 2,5 col 16A quelli da 4 col 25A in linea di massima.
Interruttore differenziale da 0,03A
Impianto di terra efficente
Corretta colorazione dei cavi: tassativo blu per neutro e gialloverde x 
terra, la fase si fa solitamente nera, marrone o grigia e gli altri colori 
per i comandi.
La sezione minima utilizzabile sull'impianto è l'1,5 mmq.
Ok mi pare possa bastare... ciao.
Enrico. 


Già, anche lí sarebbe meglio abbondare, visto oltretutto che la
differenza di costo è impercettibile e la manodopera identica. Tanto
per fare un esempio, mi risulta che in italia l'enel arrivi ai
contatori fino a 10 KW col filo da 10 mm2 e gli elettricisti poi si
colleghino a questo col 6mm2. Poi certificano l'impianto dimenticando
che teoricamente uno potrebbe chiedere senza cambiare contatore di
portare la potenza a 10 KW e quindi attaccare poi una bella stufetta
da 7/8 kw ad una presa con cavo da 2.5mm2. Per carità funziona, ma i
cavi quanto durerebbero? Quanti elettricisti si rifiuterebbero di
cambiare i magnetotermici, se presenti, perchè la sezione dei cavi è
troppo piccola?
AndreaS
In Germania dal contatore alla casa utilizzano il 16 mm2