Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: impianto 380volt (continuazione del forno)

Salve,
vi ricordate il mio quesito sul voltaggio di un forno di qualche giorno fa?
Bene, da quello che ho capito da voi e che mi ha detto l'enel la soluzione è
fare un impianto a 380volt.
Infatti con la 220 a 6Kw pagherei molto salato il kw, circa 0.21euro/kw; il
costo fisso del contatore è più caro e quindi anche se il forno non lo
utilizzassi pagherei la corrente per i normali consumi (tv, pc, luci vari,
lelettrodomestici, etc..) circa il 50% in più dell'attuale.
Così avrei pensato di far portare la 380 dedicata al solo forno:
pagherei circa 25 euro fissi a bimestre e 0.13 euro a kw (oltre a 314euro
per l'impianto, lo stesso prezzo che si dovrebbe sborsare per aumentare la
potenza di una 220V da 3kw a 6kw).
Così facendo anche se non utilizzassi il forno avrei "solo" i 25 euro
bimestrali ma non spenderei nulla per il costo della corrente e continuerei
a pagare la 220V-3Kw al normale prezzo attuale.
Quello che vi chiedo è relativo alla messa a terra: mi par di capire che
l'Enel tirerà il cavo dalla strada allo scantinato dove posizionerà il nuovo
contatore.
Poi l'elettricista provvederà a portarmi i cavi nel locale dove mi servirà
la presa (pochi metri più in là) per mezzo di una canalina/tubo a vista che
correrà sopra il battiscopa.
Ma per la messa a terra? E' possibile "infilare" la terra della 380 in una
delle guaine dove già passano le terre della 220 in modo da arrivare alla
puntazza esistente?
Non vorrei dover spaccare muri per far uscire la messa a terra.
C'è qualche norma che dice che le puntazze devono essere posizionate ad una
distanza minima dall'edificio?
Grazie e scusate la lunghezza del post

Si si può collegare la terra con quella esistente, inoltre aggiungo che se 
devo solo e ripeto SOLO attaccare il forno e quest'ultimo e a doppio 
isolamento allora la terra potresti anche non tirarla perchè non servirebbe 
ma ripeto SOLO se le due condizioni sono verificate.
ciao.
Lo 

 distanza minima dall'edificio?
no ma ad una distanza minima tra quelle dello stesso impinato sì.
Ciao.
Lo 

puntazza esistente?
Ne capisco poco di sistemi TT (quello che hai tu) e relativa puntazze,
quindi aspetta gli elettricisti del NG, ma direi che non solo è
comodo, ma è auspicabile che le terre siano equipotenziali, quindi che
le terre siano comuni.
Boiler 

 le terre siano comuni.
hai ragione in oltre basta pensarci un attimo per capire che sarebbe 
ridicolo in un palazzo di 15 appartamenti avere 15 distinte puntazze no?
ciao.
Lo 

 Boiler 
Esatto, non solo molto consigliabile ma anche obbligatorio: CEI 64-8 
413.1.1.2
Le masse simultaneamente accessibili devono essere connesse al medesimo 
impianto di terra.
Ciao
Fabio

 distanza minima dall'edificio?
Assolutamente no, bisogna però verificare il coordinamento della resistenza 
di terra con le protezioni a monte... tra l'altro se ho ben capito cos'è, un 
panificio? Boh... non sto seguendo molto ultimamente :))) Se è un luogo di 
lavoro ed hai dipendenti hai pure l'obbligo della verifica agli impianti di 
terra, mi pare ogni 2 anni.
Ciao,
Enrico. 

 panificio?
No, è una casa bifamiliare dove ne abbiamo le tasche piene di lasciare fior
di euro settimanali al pizzaiolo così vorremmo "FAR DA SE" :-)))

 ridicolo in un palazzo di 15 appartamenti avere 15 distinte puntazze no?
Meno male: anche se trattasi di casa bifamiliare avevo il dubbio che
trattandosi alla fine di un nuovo impianto ero costretto a provvedere per
una nuova messa a terra.

 ha scritto nel messaggio
news:efdup2$fsk$1...@nnrp-beta.newsland.it...

Un'ultima domanda: supponiamo che la potenza massima sia di 4.2Kw e che la
temperatura dichiarata vari da 50 a 500 gradi.
Ora, se io il forno lo faccio "viaggiare" sui 400 gradi massimi è plausibile
o è una bestemmia :-) dire che allora la potenza sarà di 3.36kw circa?
Ossia la potenza assorbita è in proporzione alla temperatura che io imposto
o comunque sia che il forno viaggi a 100 gradi o 400 o 500 la potenza
assorbita sarà sempre di 4.2kw?
Ciao

 assorbita sarà sempre di 4.2kw?
Più che altro per stabilire se richiedere, all'Enel, una potenza di 4.5kw o
di 6kw e scusate se è poco

> assorbita sarà sempre di 4.2kw?
Da profano, tanto per far andare le dita sulla tastiera: secondo me la 
resistenza assorbirà sempre 4,2 kW.
Raggiunta la temperatura impostata stacca.
-- 
Fabbrogiovanni 

 Enrico.
Esatto, se è un luogo di lavoro ha l'obbligo di verifica periodica (da 
far eseguire all'asl o ad organismi abilitati) ogni due anni se 
l'ambiente di lavoro è un luogo a maggior rischio in caso d'incendio (e 
altri casi che ora trascuro perché non attinenti con i panifici) e ogni 
5 anni negli altri casi.
Ciao
Fabio

temperatura dichiarata vari da 50 a 500 gradi.
la questione interessa anche me.. :)
diciamo che quella che calcoli tu potrebbe essere una "potenza media",
anche se non so che significato possa avere (o meglio, l'unico che mi
viene in mente e' che moltiplicata per il tempo di utilizzo da' una
stima sull'energia consumata..)
pero'.. le resistenza potrebbero assorbire sensibilmente piu' corrente
da fredde che da caldo.. ovviamente non come una lampadina ad
incandescenza (o ad escandescenza, come diceva il mio "professore" di
sistemi.. ogni tanto ci ripenso e mi immagino una lampadina che
s'inca%%a di brutto prima di accendersi..). 
perlomeno, la mia esperienza si fa solo alle resistenze per scaldare
cilindri d'estrusione pvc/pe, e le temperature massime raggiungibili
sono non di molto inferiori..
quindi, bisognerebbe vedere se quei 4.2kW sono a freddo (come mi viene
da pensare..) oppure a caldo.. nel secondo caso pero' potrebbe essere
che 4.5kW impegnati non siano sufficienti..
pero' ripeto.. esperienza non ne ho e non so nemmeno di che materiale
siano costruite le resistenze per i forni, quindi sono solo
speculazioni mie mentali.. O:) mi piacerebbe solo soddisfare la
curiosita', ora :):)
ciao!
-- 
Oscar M. AKA UoScAr - 31, Imola.
nuqDaq 'oH puchpa''e'
Gren fa hoe loth pex-pil?

 fare un impianto a 380volt.
-----------------------------------------------------------------------
Ok ma accertati che il contratto da 380v sia per 6 Kw per fase e non 
complessivi.
Ciao.
Bruno 

io che forni ne ho visti parecchi (forni elettrici per pizzeria) direi
che dipende dai forni.
alcuni modelli hanno potenze regolabili, come le stufette per scaldare,
e puoi accendere tutte le resistenze o meta' resistenze. potresti
accendere il forno non al massimo della potenza ed il gioco e' fatto.
tanto la temperatura e' regolata da un termostato. ci vorra' solo piu
tempo a scaldare.
ciao