Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Presione aqua calda caldaia

Ciao a tutti 
Ho un grosso problemma con una caldaia Vaillant.
Lo trovata qui quando ho comprato l'apartamento e dovrebbe avere circa
3 anni.
Il modello e UMV 242 penso camera stagna ... se si dice cosi ...
I caloriferi vanno benissimo ma il problemma e l'aqua calda ai 2
rubineti e doccia.
Non ha PRESIONE ... anche se abitando al primo piano, l'aqua ha molta
presione ...
infatti se apro l'aqua freda ne ariva presione a gogo.
Qualcuno sa quale puo essere il problema visto che dovrebbe essere
ancora una caldaia non da butare ???
Grazie a tutti 
Denis


scusa hai controllato se il rubinetto di ingresso acqua alla caldaia è
totalmente aperto?

presione ...
Qualche filtro intasato dai granellini di sabbia?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 ancora una caldaia non da butare ???
Sembrerebbe un problema di serpentina incrostata dal calcare. E' abbastanza
normale, in alcune zone dove l'acqua è "dura", doverla pulire o sostituire
ogni due/tre anni.
--
Cinghiale (30, 54 RM)

 ha scritto nel messaggio
news:u60G9.39347$3l.10...@twister1.libero.it...


 ogni due/tre anni.
In tanto grazie per avermi risposto 
E appena andato via il tecnico Vailant ... il bello e che se ne andato
con 190 euroni miei ... ma il problema e rimasto ancora qui ...
Mi ha detto che e quella specia di scambiatore di calore .... 
Ho detto : va bene ... cambiamolo ... 
... cambiato ma niente presione uguale al aqua calda ... cioe poca 
Lui mi consiglia di comprarne una caldaia nuova a questo punto ...
perche
si dovrebbero cambiare tutti i pezzi che usano l'aqua e non mi
conviene.
Oviamente se la cambio e fra 2-3 anni si presenta lo stesso problemma
?
Non so cosa fare ... una Vaillant nuova come la mia costa 1600 eu.
Voi cosa mi consigliate ??? cosa puo essere ? 
provo ancora ad ajustarla ??? o la cambio ... se se la cambio cosa
compro ???
Grazie ancora
Denis

 ha scritto nel messaggio
news:ed8dc200.02113...@posting.google.com...

Aggiornamento:
ho smontato la spirale ... lo messa all tobo della docia ... sembra pulita
...
l'aqua entra ed esce con facilita e in molta + quantita che quella che mi
ariva
al rubineto mentre e in funzione. La pulisco comunque con acido muriatico e
poi vedo cosaltro posso smontare.
Nel fra tempoi aspetto i vostri sugerimenti
Grazie ancora
Denis

 ariva al rubineto
A questo punto o hai i filtri dei rubinetti intasati (ma dovresti avere
l'effetto collaterale di dover attendere parecchio, quando apri l'acqua
calda, prima che l'acqua esca effettivamente calda), oppure ci sono troppe
perdite di carico dovute ad un impianto sporco o mal realizzato.


 Cinghiale (30, 54 RM)
Be ... la verita e che devo aspettare un po prima che arivi l'aqua calda ...
Ma i filtri li ho tirati fuori dai rubineti ... sono senza ...
e poi su tutti i 3 rubineti + la docia e sempre la stessa presione ...
Sto pensando adesso ai tubi ... chi sa se ce qualche tapo al uscita della
caldaia ...
Nel fratempo ho rimesso il tutto aposto (dopo aver passato acido nella
spirale) ma il risultato e sempre quello ...
Una cosa pero ...
Avete presente l'uscita della spirale... ? be... doppo aver smontato anche
la pompa, mi sono messo a sofiare con la boca nel tubo dove viene collegata
l'uscita della spirale ... e facevo un po fatica a spingere l'area ... Puo
essere in quella zona l'intopo ?
In prattica se ho capito bene... da li passa dietro alla pompa in quella
specie di congegno di metallo dove viene schiaciato anche lo switch per far
partire la caldaia... non so cosa e ... ma adesso smonto anche quello ...
Grazie ancora a tutti e aspetto i vostri consigli
Denis

con 190 euroni miei ... ma il problema e rimasto ancora qui ...
E poi parlano di globalizzazione: stessa operazione da uno stesso
tecnico Vailant, l'altro ieri, 60€, qui a Roma.
-- 
Bye
      Vitt

 Denis
filtro sporco ingresso caldaia o scambiatore incrostato non ci sono altre
conclusioni ti consiglio far venire un tecnico della vaillant e far fare una
manutenzione completa ciao

Trovato raga ... era quelcachio di pezzo che ha magnete dentro ...
Lo pulito e ce una presione della madona ...
E quando ci pensi che domani volevo comprarne un altra caldaia.
Grazie ancora a tutti
Denis