Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: perdita di gas

Questa mattina vengono ad allacciarmi il gas e mi dicono che appena 
aprono il contatore, tutto ok, come aprono la saracinesca dentro la 
cucina, comincia a girare il contatore e subito si sente una puzza di 
gas.....
secondo voi quante possibilità ho 
che la perdita sia da un rubinetto o un allaccio 
o che sia dalla tubazione nel muro e quindi risfasciare una parte???? 
lo so che è impossibile saperlo se non si vede ma datemi un 
opinione,.....sono a 26 giorni dal matrimonio e mi sta salendo la 
strizza di rompere di nuovo.....
grazie e scusate lo sfogo...
Lele

 opinione
Pennello, acqua e abbondante detersivo per piatti. Spennella bene le parti
di tubo esterne e apri la saracinesca (apri pure le finestre mi
raccomando!).
Controlla se da qualche parte si fanno bolle. Ri bagna eventualmente.
Se non ne fa è interno.
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125 per la pista
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
Positivo: Tuo figlio ha il suo primo appuntamento.
Negativo: E' con un uomo
 Molto negativo: E' il tuo miglior amico.

 Se non ne fa è interno.
      E se e' interno e' grave poiche le norme non consentono il passaggio
      sottotraccia di tubi gas con giunzioni di qualsiasi tipo,sei certo
      che non hai/hanno fatto qualche foro, con il trapano, nel posto sba-
      gliato?
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 o che sia dalla tubazione nel muro e quindi risfasciare una parte????
Non sono un esperto in normative ma mi risulta che i tubi per il gas debbano
essere esterni, quindi non si dovrebbero rompere muri :-)
Ciao
Marasali
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 ha scritto nel messaggio
news:MPG.1af735929...@212.45.98.66...

Segui i consigli di gentle e inoltre controlla bene, sempre con acqua e
sapone, anche gli attacchi al contatore.
 Vorrei capire bene come è distribuito l'impianto,hai scritto che aprendo il
rubinetto in casa il contatore gira e senti puzza ,questo rubinetto è
collegato alla macchina? o è una chiusura generale a servizio di altri
rubinetti?
per tubazione in traccia intendi quella che va dal contatore al rubinetto
interno o c'è qualche altro pezzo in traccia?
chi ha eseguito l'impianto che dice?
ciao edy

lele ha scritto:


Scusa ma non sei stato molto chiaro. La saracinesca di cui parli e' quella
dietro la cucina a gas o e' una chiusura piu' a monte ?
La linea del gas e' nuova ? In questo caso dovrebbe trattarsi di un unico
tubo di rame interno ad una guaina gialla. A meno che non l'hai
"pizzicato" con qualche incauto foro fatto su una parete difficilmente si
buca da solo. A perdere sono quasi sempre gli attacchi alle estremita' del
tubo stesso e lo puoi verificare subito con l'acqua saponata.
Marco


 Marasali
Le nuove norme consentono di mettere sotto traccia il tubo del gas purche'
sia a norma cioe' un unico tubo in rame, senza giunzioni, all'interno di
un tubo corrugato apposito (di colore giallo) il quale corrugato deve
terminare nell'apposita scatola a murare dove sara' posizionato il
rubinetto.


 rubinetto.
 
/me prende nota


      sottotraccia di tubi gas con giunzioni di qualsiasi tipo
Accidenti!!
Ti ripropongo integralmente un post che avevo inviato su un altro NG, ma
nessuno ha risposto:
--------
Devo portare in cucina il tubo del gas (che ora e' esterno, e arriva
fino alla terrazza) per alimentare i fornelli e la caldaia.
In base alle attuali norme, e' possibile far passare il tubo dentro a
delle tagliole nel muro, o e' obbligatorio farlo passare, per questioni
di sicurezza, fuori dal muro?
--------
Allora pare proprio sia vietato!!
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo

 ha scritto nel messaggio
news:MPG.1af735929...@212.45.98.66...


 Allora pare proprio sia vietato!!
     Il concetto e' semplice: in caso di perdite non deve accadere che
     le murature con i loro fori o intercapedini diventino trappole per
     il gas,i tubi vanno posti all'interno di tubi guaina (a tenuta)
comunicanti
     con l'esterno!


     il gas,i tubi vanno posti all'interno di tubi guaina (a tenuta)
Mmm ok, pero' le giunzioni sono comunque vietate? Oppure si possono fare
ma in corrispondenza di esse e' necessario mettere una specie di
"spioncino"?


 "spioncino"?
        Non lo so, ma non credo per il principio che ti ho postato,se il
        tuboguaina deve comunicare con l'esterno,come metti una cassetta
        di ispezione all'interno?


      ciaofelix:-)
    Copio e incolo da UNI-CIG 7129
          ciao   edy
                            2.3.1 Posa in opera - generalità
2.3.1.1 È vietato installare impianti per gas aventi densità relativa
maggiore di 0,80 in locali con pavimento
al di sotto del piano di campagna.
2.3.1.2 Le tubazioni possono essere collocate in vista, sotto traccia ed
interrate. Devono comunque essere
osservate le prescrizioni qui di seguito riportate.
2.3.1.3 È ammesso l'attraversamento di intercapedini chiuse, purché, nell'
attraversamento, la tubazione
non presenti giunzioni o saldature e venga collocata in tubo guaina
passante, di acciaio, con l'estre-
mità verso l'esterno aperta e quella verso l'interno sigillata. La tubazione
collocata in attraversamento
di vani o di ambienti con pericolo di incendio (ad esempio rimesse, garage,
magazzini di materiali combustibili)
dovrà essere protetta con materiali aventi classe 0 di reazione al fuoco. Le
guaine di cui sopra
devono avere il diametro interno di almeno 10 mm maggiore del diametro
esterno della condotta.
2.3.1.4 Nell'attraversamento di muri pieni, muri di mattoni forati e
pannelli prefabbricati, la tubazione
non deve presentare giunzioni o saldature e deve essere protetta con tubo di
guaina passante murato
con malta di cemento.
Nell'attraversamento di muri perimetrali esterni, l'intercapedine fra tubo
guaina e tubazione gas deve
essere sigillata con materiali adatti in corrispondenza della parte interna
del locale (vedere fig. 1).
Nell'attraversamento di solette (pavimenti o soffitti) il tubo deve essere
infilato in una guaina sporgente
almeno 20 mm dal pavimento e l'intercapedine fra il tubo e il tubo guaina
deve essere sigillata
con materiali adatti (ad esempio asfalto, cemento plastico
e simili).
È tassativamente vietato l'impiego di gesso (vedere fig. 2).
Le guaine di cui al presente punto possono essere costituite
da tubi metallici o da tubi di plastica non propaganti
la fiamma, con diametro interno maggiore di almeno
10 mm del diametro esterno della condotta.
2.3.1.5 Non è ammessa la posa in opera dei tubi del gas a
contatto con tubazioni dell'acqua: per i parallelismi e gli
incroci il tubo del gas, se in posizione sottostante, deve
essere protetto con opportuna guaina impermeabile, in
materiale incombustibile o non propagante la fiamma.
È vietato l'uso delle tubazioni del gas come dispersori,
conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti
e apparecchiature elettriche (CEI 64-8), telefono
compreso.
È inoltre vietata la collocazione delle tubazioni del gas nelle canne
fumarie, nei condotti per lo scarico
delle immondizie, nei vani per ascensori o in vani e cunicoli destinati a
contenere servizi elettrici e
telefonici.
2.3.1.6 È ammessa la curvatura a freddo dei tubi di acciaio con e senza
saldatura e dei tubi di rame, purché
l'angolo compreso fra i due tratti di tubo sia uguale o maggiore di 90° ed
il raggio di curvatura, misurato
sull'asse dei tubi, non sia minore di:
- Dieci volte il diametro per De F 60,3 mm;
- Trentotto volte il diametro per De > 60,3 mm.
Nel caso di tubazioni di polietilene sono ammessi cambiamenti di direzione
utilizzando le caratteristiche
di flessibilità del tubo, purché il raggio di curvatura non sia minore di 20
volte il diametro
del tubo stesso.
2.3.1.7 A monte di ogni derivazione di apparecchio di utilizzazione e cioè a
monte di ogni tubo flessibile
o rigido di collegamento fra l'apparecchio e l'impianto interno deve sempre
essere inserito un rubinetto
di intercettazione, posto in posizione visibile e facilmente accessibile.
Se il contatore è situato all'esterno dell'abitazione bisogna anche inserire
un analogo rubinetto immediatamente
all'interno dell'alloggio, in posizione facilmente accessibile.
Da quanto sopra sono peraltro esclusi i contatori installati in un balcone
facente parte dell'appartamento.
2.3.1.8 I punti terminali dell'impianto, compresi quelli ai quali è previsto
il successivo allacciamento degli
apparecchi di utilizzazione, devono essere chiusi a tenuta con tappi
filettati o sistemi equivalenti.
2.3.1.9 È vietato usare tubi, rubinetti, accessori, ecc., rimossi da altro
impianto già funzionante.

 impianto già funzionante.
        In pratica hai impeccabilmente chiarito il mio stringato concetto.


 ha scritto nel messaggio
news:c6ngt8$3q0$1...@news.newsland.it...

        praticamente... si, ma solo x rendere + *completa* la risposta
       ciao   edy
       E.C.  copio e incollo