Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: "capra" per tirare su pompa dal pozzo!

Devo tirare su la pompa ad immersione dal pozzo (85 metri circa), 
camicia in tubi metallici da 30 cm (ad occhio) e tubi in metallo.
 
Avete suggerimenti per realizzare una "capra" per tirala fuori?
 
Grazie!


Tre tubi o pali, messi a forma di piramide.
 
Fabbrogiovanni.
 
-- 
 
 
 
Fabbrogiovanni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabbrogiovanni
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jcmrc5$g7g$1...@speranza.aioe.org...


 ha scritto nel messaggio 
news:jcmrc5$g7g$1...@speranza.aioe.org...

Solito "problema" M$ OE: Doppio Click = Apri+Invia!
 
Comunque: Dati assolutamente insufficienti.
 
Motivo:
Primo.- Una Pompa sommersa profonda 85 metri avrà delle caratteristiche 
specifiche di cui non ne sappiamo nulla.
Secondo.- Il "tubo" di mandata avrà diametro e lunghezza "specifica" di cui 
non sappiamo nulla.
Terzo.- Tutto l'ambaradan avrà un "peso" complessivo di cui non sappiamo 
nulla.
 
Soluzione: Chiamare la Ditta che l'ha "infilata" dentro il pozzo....  farla 
"tirare fuori"...  ripararla-sostituirla...  e tornarla a "re-infilare" e 
testare.
 
Il motivo è semplice: 85 metri sono "solo" 14-15 Tubi da 6 metri e se sono 
da 4" peseranno su una ventina di chili al metro più la pompa multistadio da 
10-12 bar minimo di prevalenza + cavo di alimentazione e fune/catena di 
sicurezza se presente.
 
Il che fa un PESO non indifferente.
 
Inoltre OGNI tubo è collegato al successivo mediante un NIPPLO con 
Filettatura Conica a Tenuta Ermetica SENZA GUARNIZIONI il significa 
stretto-stretto!
 
Ragion per cui ci serbe un "Dispositivo" per "Trattenere e Svitare" ogni 
elemento dall'altro.
 
SE la condotta fosse fatta con 15 tubi da sei metri... la CAPRIA dovrebbe 
avere "LUCE LIBERA" Sotto-gancio di almeno NOVE METRI!
Il che significa "GAMBE" da almeno 12 metri di lunghezza e "Paranco" 
adeguato!
 
Se invece fossero stati utilizzati Tubi da Tre metri (trenta sezioni con 
nipplo) la Capria basterebbe più bassa ma almeno da sei metri sottogancio 
con gambe da nove.  Il Paranco SEMPRE lo stesso.
 
Ammesso E NON CONCESSO che riusciresti a "tirarla fuori" un Fai-Da-Te... 
romane sempre il problema di "ri-metterla dentro e "avvitare" tutti i tubi e 
nippli... SPERANDO che facciano tenuta idraulica...  il che a 10-12 bar non 
è tanto "semplice".
 
Ragion percui non la vedo tanto "semplice" ed "economica" anche per una 
Ditta Specializzata e assolutamente fuori portata di un FDT.
 
Naturalmente basandomi su quanto sopradescritto...
 
Poi se trattasi di una Mini-Pompa attaccata ad un tubo di gomma da 1/2" e 
calata con una corda...  TUTTO CAMBIA!
 
 
 
 
 

 elemento dall'altro.
 
 
Haime'...  ne avevo sentore, ma temevo ad ammetterlo!!!
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jcnurt$8fc$1...@speranza.aioe.org...

Le attuali Trivelle Rotanti utilizzano un potentissimo motore idraulico per 
la rotazione del tubo porta testa trivellante.
Detto motore "traina" l'utensile mediante rotazione Destra... il che 
significa che più è grande lo sforzo... maggiore sarà la forza 
d'avvitamento.
Lo stesso avviene pure durante il montaggio dei tubi con la pompa immersa.
 
Un Dispositivo di bloccaggio (generalmente oleodinamico ma pure meccanico) 
blocca il tubo inferiore mentre il motore idraulico avvita il tubo superiore 
(e viceversa durante lo smontaggio).
Una volta svitato e tolto il tubo superiore, viene ri-avvitato il motore e 
sollevato il tutto quanto basta per poter tornare a bloccare il tubo 
sottostante.
Un Dispositivo meccanico/idraulico "blocca" la giunzione (nipplo) 
tubo+motore affinché, girando Sinistro, possa svitare l'ultimo elemento.
Una volta svitato l'ultimo elemento... bisogna "ri-fissarlo" per poter 
svitare il motore dal nipplo del tubo.
Quindi si toglie il tubo e si ripete l'operazione per 15 o 30 volte a 
seconda della lunghezza dei tubi utilizzati.
 Trivelle "economiche" stilizzano pure tubi da 1 metro oppure da 1,5 metri 
il che equivale da 85 a 60 operazioni di svita-avvita-solleva-togli ecc. 
ecc.
 
Visto il particolare momento economico sarà facile trovare qualcuno disposto 
ad intervenire a costi ridotti. 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:jcmrc5$g7g$1...@speranza.aioe.org...

Riesci a farti "prestare" un muletto?
 
 


Quasi. Dovrebbe venire un tizio con una gru (un braccio meccanico da 
camion). Quello che mi preoccupa è quanto dice gustavo per lo sviataggio 
dei tubi!!!
Bha! Staremo a vedere. Pare assodato che il FDT è escluso!

 Bha! Staremo a vedere. Pare assodato che il FDT è escluso!
 
 
Come già detto in precedenza:
Bisogna dettagliare bene diametro dei tubi, lunghezza degli stessi, tipo di 
nipplo e tipo di filettatura ecc. ecc.
 
OCCHIO che se ti "SCAPPA" il tubo+pompa  durante lo smontaggio.... RESTERA' 
nel  pozzo vita natural durante!
"Raccattare" un tubo o trivella dal fondo del pozzo sarà praticamente 
(quasi) impossibile anche ad una ditta attrezzata!
In tal caso si dovrà trivellare un NUOVO POZZO!
 
Non sono in genere lavori per FDT o "proviamo vedere se...".
 
Auguri.
 
 
 

 (quasi) impossibile anche ad una ditta attrezzata!
 
a me č successo!!!
inserito un "pescatore" ad espansione (tipo i "friends" alpinistici), ed č 
passata la paura (dopo ;)
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Grazie e altrettanto!
Aspetto la ditta...!
 
Ma ... una curiosità: l'elettricista ha sentenziato un danno alla pompa 
(senza venire a vedere) in base al fatto che salta il differenziale 
(relativo alla linea che va alla pompa) quando essa parte.
Mi spiego: se do corrente, la pompa si avvia per una frazione di secondo 
(lo vedo dal fatto che il manometro sale di scatto) dopodichè salta il 
differenziale!
 
Sara' proprio la pompa? O il filo che disperde?
Oggi voglio provare a testare i due fili della pompa (azzurro e 
marrone!) con il tubo in metallo e con la camicia (metallica) del pozzo. 
Se il tester mi da "circuito chiuso" dovrò dedurre che c'è dispersione. 
Ma se non fosse così?


 





 ha scritto nel messaggio 
news:jcs34k$igs$1...@speranza.aioe.org...

Se "salta" il Salvavita significa che c'è una "dispersione" da QUALCHE 
parte...
 
Ovvero dall'interruttore alla pompa... passando per fili e collegamenti ecc.
 
"Rotto per rotto" io farei una "prova" non ortodossa:
Staccherei l'alimentazione dal Salvavita e la collegherei "direttamente" 
all'Interruttore ENEL o Magneto-Termico o Scatola fusibili e "proverei" a 
dare corrente.
 
La pompa "dovrebbe" partire oppure fare "saltare" MT o fusibili.
 
Se "parte" hai semplicemente una "leggera" dispersione dovuta magari ad 
umidità presente bell'impianto.
Se "schiocca" forte... allora avrai qualcosa "veramente" in corto.
 
Parlando di DUE FILI parli di motore monofase con condensatore... occhio che 
non  dipenda da questo (partito o in corto).
 
Occhio che lo "sforzo" di SPUNTO non sia eccessivo (ruggine, sporco ecc) e 
non sia l'assorbimento a far scattare l'interruttore.
 
Comunque "prima" di "tirare su" daci una bella controllata alla parte 
elettrica!
 
Ciao.
 
 
 
 
 
 


ciao
in alternativa puoi prendere un trasformatore 230V - 230V della potenza 
della pompa + il 25% mettendo a TERRA con abbondanza di cavo il tubo di 
uscita acqua, DEVE essere un trasformatore ISOLATO.
PS. in una nota azienda una apparecchiatura delicata e costosa 
disperdeva, installato un trasformatore ha funzionato per 15 anni poi 
demolita.
 
ciao primula

 Ciao.
 
Cio provo si, che ci provo! Pero'... c'è il condensatore e la mia 
ignoranza copre il come va collegato. La butto là: in serie alla fase?
 
Cioè: come va messo il condensatore? (chè suppongo che senza questo, la 
pompa non parte, giusto?)
 


ciao
guarda qui, se non capisci è meglio che chiami un amico.
 
ciao primula

 
http://www.elektro.it/motore_monofase/motore_monofase_02.html
 
 
ciao primula

 ha scritto nel messaggio 
news:jcul71$bun$1...@speranza.aioe.org...

Fallo fare a qualcuno "pratico" del mestiere.
Mi sembra "strano" che salti il differenziale salvavita DOPO che è partita.
Il salvavita "scatta" in una frazione di secondo.
Occhio che non sia il magneto-termico che salta per troppo assorbimento.
 
Se il motore parte per un poco... sale la pressione e quindi scatta 
"qualcosa"...  probabilmente sarà il condensatore che non fa la sua funzione 
(fare la terza fase) e il motore si diede.
 
 Buon elettricista.