Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Corrugati elettrici sotto terra

Dovendo collegare elettricamente una casetta di legno che ho costruito in 
giardino, ho aperto il pozzetto in cui confluiscono i corrugati che ho fatto 
preparare in fase di costruzione della casa; nella parte di corrugato che va 
dal pozzetto alla casa in legno e che passa sotto il giardino ho trovato 
parecchia acqua e molto probabilmente ce ne è ancora più oltre.
Mi domando:
- dovendo passare un cavo 2P+T avete qualche consiglio particolare, marca, 
modello di cavo o quantaltro da darmi?
- tenuto conto del carico massimo da applicare (non superiore a quello di 
casa che è di 3 KW) e dal fatto che gran parte del corrugato corre in zona 
fresca, sono indeciso tra cavi di sezione 2,5 o 4; tenuto conto della 
differenza di costo, cosa suggerite?
- prima di passare il cavo è necessario che asciughi tutta l'acqua?
- sapendo che l'acqua, qualora asciugata, tornerà sicuramente, devo fare 
qualcosa?
- potrebbe essere una buona idea quella di passare un corrugato più piccolo 
all'interno di questo in modo che quest'ultimo vada, direttamente e senza 
interruzioni, da casa alla casetta in giardino (ammesso che riesca a farlo 
passare)?
Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi. 

 passare)?
Non vedo il motivo di complicarsi la vita ...
Luca

 modello di cavo o quantaltro da darmi?
Dimenticavo ... ti allego le caratteristiche del cavo che ho menzionato.
N1VV-K; N1VC7V-K; N1VV-R; N1VC7V-R
Cavi per energia, comandi e segnalazioni isolati con polivincloruro non 
propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi.
Cavi unipolari e multipolari con conduttori rigidi o flessibili con o 
senza schermo sotto guaina di PVC.
DESIGNAZIONE/ SEZIONE
N1VV-K
Con conduttore flessibile
Sezioni nominali 1,5 – 240 mm2
N1VC7V-K
Con conduttore flessibile
Sezioni nominali 1,5 - 95mm2
N1VV-R
Con conduttore rigido a corda
Sezioni nominali 16-150mm2
N1VC7V-R
Con conduttore rigido a corda
Sezioni nominali 16-150mm2
RIFERIMENTI NORMATIVI
Norma CEI 20-14
Norme CEI UNEL 35755-35755-35756-35757
CONDIZIONI DI IMPIEGO PIU' COMUNI
Per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni o 
esterni anche bagnati.
Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e 
strutture metalliche o sospesa; adatti anche per la posa interrata 
diretta o indiretta.
Le presenti informazioni si completano con quanto prescritto nella Norma 
CEI 20-40 (sforzo di trazione nella posa, raggio minimo di curvatura e 
portata di corrente)
CARATTERISTICHE DI REAZIONE AL FUOCO
Non propagazione della fiamma Norma CEI 20-35/1 (HD 405.1)
Non propagazione dell'incendio Norma CEI 20-22/2
Bassa emissione di acidi alogenidrici Norma CEI 20-37/2
MARCHI DI QUALITA'
IMQ


CUT
si ok. Ma siccome non lo trova perchè obsoleto, consigliamogli cavo FG7...
ciao
giorgio

 Sezioni nominali 1,5 - 240 mm2


 Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi.
Ricorda che la nuova linea va protetta. Da sovraccarico e cortocircuito con 
interruttore magnetotermico. Da contatti indiretti tramite interruttore 
differenziale ( =salvavita).
Soluzione economica: deriva la nuova linea da magnetotermico 
16A+differenziale esistente in casa (o da un'altra linea prese esistente). 
Se la linea tra casa e casetta non è lunga allora tutto ok. Se è lunga 
occorre valutare se nella casetta vada installato automatico 6-10A (o 
fusibile) per la derivazione del circuito luce (che avrà sezione inferiore).
Soluzione migliore: installa nel quadretto in casa un 
magnetotermico/differenziale (In=16A  Idn=0,03A) dedicato per la casetta 
(ovviamente non derivato da altre protezioni). Visto che le linee esterne 
hanno maggiore probabilità di guasti/dispersioni/topi mangiacavi/...  così 
ti garantisci da blackout di tutta la casa per colpa della casetta.  Se la 
linea è lunga .... (idem come sopra)
Ci sono anche soluzioni migliori. Più complesse e costose.
ciao
giorgio

 cavo sarà di 10-15 m circa
Di niente ..
Leggi anche quello che ti dice Giorgio ...
Probabilmente non troverai facilmente il cavo con questa sigla, perchè 
come dice lui è obsoleto ... Ti consiglia un equivalente.
Sono certo comunque che se vai da un rivenditore di materiale elettrico, 
e chiedi del cavo doppio isolamento PVC da esterno, o magari ti stampi 
direttamente le caratteristiche e le porti, non avrai problemi a reperirlo.
Per 10-15 metri puoi tranquillamente usare il 2,5 mmq fino a 1 / 1,5 Kw 
di assorbimento, oltre vai sul 4 mmq, per evitare cadute di tensione ed 
eventuale riscaldamento del cavo !!
Luca

 4 mmq) ....
il 4mmq è d'obbligo perchè è una linea esterna interrata?
a quanto mi risulta per una linea da 3KW in interni(lunghezze normali per un 
appartamento), i 2,5 mmq bastano e avanzano.
mi sfugge qualcosa?
ciao e  grazie 

 ha scritto nel messaggio 
news:_ne7j.195512$U01.1...@twister1.libero.it...


 mi sfugge qualcosa?
Appunto perchè non sono 'lunghezze normali per un appartamento', ma 
stavamo parlando di 'casetta di legno in giardino' !!
Pensando alla mia situazione, la linea che alimenta il giardino e la 
casetta di legno è di circa 50 metri.
Se fai una linea di 200 metri da 2,5 mmq, e poi ci attacchi 3 Kw, se ti 
va bene, dall'altra parte hai 200 Volt !
Dato che non ci ha detto quanto era lunga, io ho suggerito che se voleva 
assorbire la massima potenza, con 4 mmq avrebbe avuto meno problemi di 
caduta di tensione.
Melius abundare quam deficere !
E' un motto che applico spesso, anche se non va bene in ogni situazione, 
ma nella sezione dei cavi elettrici è sempre valido !!
Poi, se vuoi fare le cose alla 'pene di segugio', ti assicuro che 3 Kw a 
220 volt passano anche sul 1,5 mmq ... Mentre sul 0,75 inizia a fare 
caldo, in tutti i sensi ! ;-)
Luca

 o meno)
Pensaci bene, perchè ti assicuro che il differenziale che interviene per 
una dispersione, e ti impedisce di poter avere anche solo la luce in 
casa, è una seccatura !
La linea esterna, andrebbe sempre messa su un differenziale separato.
E' poi è buona cosa separare anche luce e forza in casa, oppure i vari 
ambienti, proprio per questo motivo ... Quando interviene qualche 
protezione, non resti completamente al buio !
Per tutto il resto, hai le idee ben chiare su cosa fare adesso !
Buon lavoro !!
Luca

 Luca
Paolo 

 apposite con resina che però costano)
scusate, mi aggiungo nel tread...
ok niente giunzioni nei pozzetti, ma, nel mio caso che devo portare
alimentazione al cancello e al citofono, se metto delle scatolette di
derivazione sulla colonna della ringhiera, sono tranquillo? ovviamente
scatoletta deriv. con IP55 e pressacavo (da sotto). a che altezza devo
metterle? è corretto arrivare alla cassetta deriv. con corrugato
(verrebbe esterno), o devo mettere tubo rigido?
grazie
Andrea

(verrebbe esterno), o devo mettere tubo rigido?
Il problema del corrugato è che con il sole (raggi UV) si buca. Quelli a 
doppia parete (rossi/blu/verdi) che andrebbero sempre usati nei tratti 
esterni sono già più resistenti.
Io di solito in queste condizioni salgo con il corrugato ed entro nella 
parte inferiore della scatola usando un raccordo tubo/scatola protetto 
(IP67) di quelli per tubo rigido. Nel tratto a vista del corrugato 
sovrappongo un tronchetto di tubo rigido di diametro maggiore 
(precedentemente infilato), al solo fine di  proteggere il corrugato dal 
sole.
Se invece il tubo arriva da un pozzetto alla base della colonna, sali invece 
che con un corrugato con una guaina spiralata (quelle grigie usate per gli 
aimpianti a vista).
ciao
giorgio

Oggi ho comprato 20 metri di cavo FG7 ... :-)))