Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia in blocco causa vento

Ciao a tutti. Ho un problema che sta cominciando a farmi inca***re. E' 
da un pò di giorni che la mia caldaia (Vaillant VCW 242) va in blocco. 
L'ultima manutenzione è stata fatta poco più di 3 mesi fa, e a parte la 
pulizia non è stato fatto nient'altro perché è sempre andata bene. Il 
blocco si è sempre verificato con forti raffiche di vento. Telefonando 
al servizio manutenzione e spiegando il problema, mi hanno detto che in 
quel caso c'è poco da fare. Se la causa è il vento, qual'è il motivo per 
il quale la caldaia va in blocco? Cosa succede quando tira così forte? 
Se anche voi avete lo stesso problema, come siete riusciti a risolvere 
(se ce l'avete fatta?).
Ciao e un Buon 2012 a tutti voi.

(se ce l'avete fatta?).
 
Forse mettere un riparo all'uscita della canna, oppure uno di quei
cosi girevoli che piu' vento c'e' piu' girano.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 


Ottima idea....ne avevo gia visti in giro, ma non sapevo a cosa servissero.
Grazie ancora.
Ciao.
 


 
Pochi giorni fï¿œ avevo letto in rete che erano vietati.
Se fosse vero, qualcuno sï¿œ il perchï¿œ ?
 
-- 
Ciao
Michele

 Se fosse vero, qualcuno sà il perchè ?
 
Se ritrovi il link di dove l'hai letto possiamo approfondire.
Esprimo il dubbio che forse-magari-può darsi si tratti di quelli a 
funzionamento elettrico.
 
In tal caso il motivo è semplice, una canna fumaria che per tirare ha 
bisogno di un aggeggio elettrico potrebbe non funzionare in caso di mancanza 
di corrente o di errore umano.
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 


Eccolo il link:
http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=65113&hl=
 
 
messaggio #15
 
Riassumendo dice: "....non hai un buon tiraggio, specialmente se come 
terminale fumi ci metti l'esalatore classico,
sulla canna fumaria adopero sempre cappelli cinesi.
Ci sarebbe un modo per aumentare il tiraggio naturale alla tua canna,ma 
non è legale (la mitra elicoidale ossia cappello girevole)"
 
-- 
Ciao
Michele

:

E' il famigerato sensore fumi, che altro non e' che un pressostato
differenziale, che sente la differenza tra pressione atmosferica e
pressione nella canna fumaria. La canna fumaria deve essere in leggera
depressione, cosi' i fumi vanno nella canna e non nell'ambiente.
Questo sensore manda in blocco la caldaia quando questa condizione non
si verifica. E' per la tua sicurezza. 
O si installa una ventola che forza il tiraggio, magari con la
corrente derivata dalla caldaia stessa, o si regola diversamente il
pressostato. 
Poi, in modo del tutto astratto (leggasi, non so se esista come
soluzione commerciale) a me verrebbe in mente di usare un tubo di
venturi orizzontale a fine camino in modo che l'eventuale vento
*aumenti* il tiraggio del camino....
 
-- 
Ciao, | R: Perche' incasina l'ordine con cui si legge un messaggio
Speck | D: Perche' quotare sotto da' cosi' fastidio?
      | R: Quotare sotto.
      | D: Qual e' la cosa piu' seccante su usenet e in e-mail?

 non è legale (la mitra elicoidale ossia cappello girevole)"
 
Visto.
Non conoscendo l'autore dell'affermazione non possiamo escludere che sia un 
addetto ai lavori e che abbia ragione.
 
Se però vediamo cosa dice chi li produce, sembrerebbe di capire che siano 
progettati nel rispetto di una norma UNI appostamente per le canne fumarie.
http://www.perfetto.it/Comignoli_Eolici.htm
 
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

Esistono caldaie a gas senza il ventilatore o estrattore fumi ?
 
Si', le caldaie di tipo B, a camera aperta e canna fumaria a tiraggio
naturale, vedi 
http://it.wikipedia.org/wiki/Caldaia_(riscaldamento)
 
Le mie vaillant sono cosi'.



Ok. Mi dovr� informare presso qualche installatore la prossima 
settimana, perch� le ditte sono ancora chiuse per ferie fino dopo 
l'epifania. Grazie del consiglio.
Ciao.