Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Disposizione scarichi bagno

Prima che taglio tutto a misura, vorrei chiedere agli esperti se ci sono errori di base in una disposizione simile
 
https://1drv.ms/i/s!Ak1xBLnncsa5jNAJbK9qMJJmlL7SRA
 
 
Partendo da sinistra c'è lo scarico lavatrice, lavabo, doccia e poi continua a destra entrando in cucina dove c'è lavello e lavastoviglie.
Sono tutti tubi da 40.
 
Devo prevedere una pendenza da destra a sinistra (e quanto) o è sufficiente che la pendenza ci sia nel braccio che porta alla piletta doccia ?
C'è il rischio su questa tratta che la depressione di qualcuno degli scarichi (escludendo il water che ha un discorso a parte) svuoti il sifone degli altri ?
Grazie in anticipo.

 C'è il rischio su questa tratta che la depressione di qualcuno degli scarichi (escludendo il water che ha un discorso a parte) svuoti il sifone degli altri ?
 
quello lo risolvi con la colonna d'areazione poi se prenderai dei sifoni 
  non commerciali, (basta spendere un euro di più e prendere un geberit 
invece del cinese) avranno tutti un battente ampiamente idoneo
 

Si, scarica da destra a sinistra. 
Non mi hanno consigliato, ci sto provando, ma ho il vincolo di non attraversare il pavimento e rubare il minor spazio possibile a perimetro (riscaldamento a pavimento, ricordi ? :-)
Sto però pensando (qui mi hanno consigliato proprio oggi) di sdoppiare e fare due linee, una per lavatrice e lavabo (i primi due a sinistra) e un'altra per doccia e lavello cucina con tubi da 50.
La colonna di areazione sta vicino al water, a due metri rispetto all'angolo sinistro della foto. Mi chiedevo, se scarica il lavello ad esempio, come fa a beneficiarne la doccia o la cucina che stanno a monte. Quando scarica il water ok, ma quando scarica chi c'è molto a monte come fa l'aria ad arrivare lì per compensare ?




Non ci arriva e quasi certo che avrai i sifoni che gorgogliano.

 Mi chiedevo, se scarica il lavello ad esempio, come fa a beneficiarne la doccia o la cucina che stanno a monte
 
se son tutti collegati allo scarico del wc, l'aereazione funziona che 
quando arriva l'acqua evita il risucchio dai tubi o detta in maniera più 
civile, la ventilazione dello scarico impedice il formarsi di 
depressioni o pressioni dovute alla caduta di una massa di acqua
 


A me risulta che la maggior parte delle otturazioni sono proprio negli
scarichi di lavastoviglie.
Si formano dei grumi bianchi dovuti proprio all'agglomerarsi di olii
e grassi delle stoviglie con i detergenti.



 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

Si, forse tutto 50 era più saggio, ma pensavo alla pendenza: ho 8cm utili, su una tratta totale di 3+2=5mt con il tubo da 40 posso fare un dislivello di 4cm, meno del 1% e me lo devo fare bastare ...
Ho il terrore di ritrovarmi con gorgheggi e puzze. Domani ragiono su come aumentare le linee, forse la doccia è il punto più basso e più a rischio e ci vuole una linea solo per lei. 
 

 Vuoi realizzare la tenuta stagna per gli odori ?
Scusa ma che domanda é ? I sifoni servono per quello. Neanche immagino uno scarico SENZA 
sifone.
 
-- 
Franco
 
 

> dovute alla caduta di una massa di acqua
 
 


Ho deciso: linea 40 per lavatrice e lavabo, linea 40 per doccia e linea 40 per lavello e lavastoviglie. Anche il bidet va per conto suo. 
Franco hai un link per farmi vedere come sono questi aeratori ?

 link per farmi vedere come sono questi aeratori ?
 
Eccolo
http://www.valsir.it/it/prodotti/sistemi-scarico/ventilo
 
 
Se fai con questa disposizione puoi andare anche di 32 per linea singola e passare a 40 
quando si riuniscono.
 
-- 
Franco
 
 

Grazie. Ma con un paio di questi potrei fare a meno della colonna di areazione? ....

 areazione? ....
 
Loro dicono di si ma io non mi fiderei...
 
-- 
Franco
 
 

Concettualmente non fa una piega, mi chiedo perché non dovrebbe funzionare....
Non trovo dove comprarli online

 funzionare.... Non trovo dove comprarli online
Se per quasiasi motivo, a bagno completato, il dispositivo non funziona come dovrebbe ti 
ritrovi ad avere simpatici odorini e rumorini nel bagno.
 
Lo trovi da qualsiasi fornitore di materiale termoidraulico dove si riforniscono gli 
artigiani.
 
-- 
Franco
 
 


Faccio salire la colonna di sfiato fino al cassonetto e ci metto un affare di quelli. Vedo come si comporta e se non soddisfa buca la parete ed esco fuori.
La disposizione finale degli scarichi è diventata questa
 
https://1drv.ms/i/s!Ak1xBLnncsa5jNAaj0StsDQ99XAmnw
 
 
Ho tenuto una linea per lavatrice e lavabo, una per lavello cucina e lavastoviglie, una per la doccia e una per il bidet.
Le pendenze sono poche ma ci sono.
Per quanto riguarda l'innesto della braga nella colonna di scarico, non sono riuscito a farci stare due curve da 45 e ne ho usata una da 90.
Si infila solo per 5/6 cm nella colonna, ho pulito al meglio e ho usato un silicone grigio ad alto potere adesivo della bostik, spero di non avere problemi
 
https://www.bricoman.it/n/siliconi-sigillanti/siliconi-sigillanti/sanitari-cucine/silicone-acetico-sil-pro-power-bostik/10023217/
 
 
Che ne dite ?

 un silicone grigio ad alto potere adesivo della bostik
Boh, questo lo devi valutare te se il lavoro è fatto bene o meno. Fai delle prove di 
scarico, ripetutamente, prima di chiudere tutto e controlla maniacalmente che non ci 
siano trafilaggi sull' innesto alla colonna.
 
-- 
Franco
 
 

Ok

 Franco
 
Ecco, mi accorgo di avere fatto un errore di valutazione.
Le tubazioni di scarico grigie ho creduto fossero in PVC e invece sono in polipropilene. Il silicone che ho utilizzato sulla braga che si innesta nella colonna di scarico (quella è bianca e dovrebbe essere in PVC)
 
https://www.bricoman.it/n/siliconi-sigillanti/siliconi-sigillanti/sanitari-cucine/silicone-acetico-sil-pro-power-bostik/10023217/
 
 
indica NON essere adatto per il polipropilene ....
Ma tutti i siliconi a quanto pare. Sembra esistano dei collanti per il propilene ma non sigillanti morbidi.
Il silicone riempe tutta la giuntura e poi una volta fatta la gettata il tutto sarà inamovibile. A logica credo che anche se l'adesione non è strutturale la massa dovrebbe fare da guarnizione. Poi comunque il tubo è innestato di 5cm, l'acqua dovrebbe risalire per uscire.
L'unico dubbio è se il polipropilene e il silicone acetico possono chimicamente deteriorarsi a vicenda nel tempo.
Certamente farò ripetute prove di scarico prima di gettare, ma ne l tempo ?


 
L'unica complicazione e' che molto probabilmente dovrai fare il 
bicchiere alla colonna di scarico, se non l'hai mai fatto prendi pratica 
su uno spezzone sacrificabile. Fiaccolina o pistola termica, scalda con 
sapienza il bordo del tubo fino a farlo rammollire ma non carbonizzare, 
e poi forma il bicchiere usando il pezzo che successivamente innesterai.
 
 


Grazie. Soluzione interessante. Non ho però spazio di manovra
 
Si presentava così:
https://1drv.ms/i/s!Ak1xBLnncsa5jM8Bu0DQPT0vCRF7kg
 
 
Li intorno la malta è molto dura, penso sia il calcestruzzo dei laterizi della soletta. Se insisto a tentare di liberare rischio di fare danni e rovinare il tubo. Se anche poi riuscissi a infilare quel raccordo mi troverei troppo alto per collocare la curva e rimanere dentro il massetto.
Interessante quanto dici della condensa delle esalazioni. 
La vecchia braga in piombo, aveva in corrispondenza dell'innesto una derivazione in testa con un pezzo di tubo da 3 o 4 cm che si infilava nelle cavità del forato della parete e dopo 20cm moriva li (deduco che è stata una soluzione molto sbrigativa per fare la ventilazione ....).
Osservando la casa da fuori, pochi centimetri sopra dove moriva quel tubo il muro è scrostato ....