Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sfiatare termosifone in ghisa senza sfiato

Salve, con arrivo del freddo mi sono accorto che un termosifone in 
ghisa rimane tiepido a differenza di tutti gli altri che sono 
bollenti. Volevo fare sfiato dell'aria ma il termosifone è vecchio ed 
ha solo la valvola manuale in alto all'ingresso e un dado sul tubo in 
uscita in basso.. come si fà a sfiatare in impianto centralizzato? Grazie
-- 
Per rispondere TOGLISPAM dall'indirizzo email. Bye Mike

in basso.. come si fà a sfiatare in impianto centralizzato? Grazie
 
Chiudi la valvola d'ingresso, quella in alto, prendi uno straccio per 
proteggerti la mano sinistra (se non sei mancino) dall'acqua bollente 
(l'intervento lo devi fare quando è in funzione), con l'altra mano sblocca 
molto lentamente il dado prossimo al primo elemento. Ad un certo punto 
comincerai a sentire uscire acqua e insieme lo sfiato dell'aria. Quando non 
sentirai uscire più aria o l'acqua sarà troppa stringi bene il dado.
Riapri la valvola e attendi una decina di minuti, quindi verifica la 
diffusione del calore sul calorifero.
Se ancora parzialmente freddo ripeti l'operazione; fai la verifica anche il 
giorno dopo, l'acqua nel circuito si sarà nel frattempo "assestata", se non 
è caldo omogeneo ripeti.
Penso comunque che dopo il primo intervento sarà a posto.
Gi 
 

 ha scritto:

Ci sarà una valvula da qualche parte dell'impianto 
Seno bisogna sostituire la copertura che chiude il calorifero in
 alto a sinistra con una forata in cui sia avvitata una valvolotta
 di sfiato 
https://it.wikipedia.org/wiki/Calorifero#/media/File:C
 
alorifero.JPG
-- 
GR
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 


..no.. c'è la valvola manuale all'ingresso ed il detentore 
all'uscita.. non ci sono altre valvoline..


 Gi
 
..scusa ma qual'è il "dado prossimo al primo elemento"? ..io ho una 
valvola manuale all'ingresso in alto a destra ed il detentore in basso 
a destra sul tubo di uscita.. non ho altri dadi o valvole..


 uscita in basso.. come si fà a sfiatare in impianto centralizzato? Grazie
 
..può essere che non ci sia la valvola di spurgo perchè è un primo 
piano di due?..ed in questo caso come si fà?


 .ed in questo caso come si fà?
 
si fa una foto di quello che si sta guardando e si posta qui chiedendo aiuto

 ha scritto:

Ci.
Si va al secondo piano e si aprono tutte le valvole al secondo
 piano e dovrebbe spurgare anche giù 


tubo di uscita.. non ho altri dadi o valvole..
 
Allora, dal muro avrai un tubo che esce a cui è attaccato il corpo su cui è 
innestata la valvola.
Questo corpo è attaccato al tubo tramite un dado, giusto?
Alla sua sinistra, visto che l'attacco ce l'hai a destra, lo stesso corpo su 
cui insiste la valvola si attacca al calorifero, Giusto?
E come si attacca se non con un altro dado?
Ecco quello è il dado che dovrai smollare.
Leggendo l'altra tua risposta parli di valvole di sfiato; io ho dato per 
scontato che l'operazione di sfiato del montante, cioè all'ultimo piano, sia 
già stata effettuata. Diversamente prima si procede con quella, se non si 
risolve, si farà l'operazione che ti ho suggerito.
Gi 
 

 Gi
 
..ok..ho capito che dado cercare..
perchè deve essere stato fatto lo sfiato dell'ultimo piano?..la casa 
ha due piani, io sono al primo ma abbiamo teleriscaldamento con un 
tubo di ingresso per ogni unità abitativa.. non credo che siano 
collegati i due piani..


 ha scritto:

Forse un tempo era centralizzato? Cmq ti conviene chiamare un
 idraulico e far mettere almeno una valvola di sfiato anche al tuo
 piano, se non su tutti i radiatori...
-- 
Giulietta


Giulia <cont...@giulia.none.invalid> ha scritto:

Una  volta avevo alcuni radiatori freddi, ho risolto mettendo la
 pompa dell'acqua al massimo per un po, la corrente impetuosa ha
 rimosso tutte le bolle d'aria, poi ho rimesso la pompa a girare
 più lenta.



 
..no..impianto nato per teleriscaldamento..


 Ecco quello è il dado che dovrai smollare.
 
..basta allentarlo leggermente e poi ristringerlo o potrei avere 
problemi di tenuta successivamente e bisogna sigillare la filettatura?


di tenuta successivamente e bisogna sigillare la filettatura?
 
Lo allenti quel tanto che basta a far fuoriuscire l'aria, poi lo ristringi 
bene.
Non dimenticare lo straccio per semi-avvolgere il punto dove uscirà l'aria e 
l'acqua.
Nessun problema di sigillatura.
 
Gi 
 

 ha scritto:

E se non si allenta causa calcare o dopo gocciola ? 



 
..infatti..appena parlato con fontaniere che mi ha detto di non 
volerci mettere le mani..l'impianto ha una 50ina di anni..la valvola 
manuale potrebbe non tenere e muovere il dado potrebbe poi non 
tenere.. mi sconsiglia di farlo ad impianto acceso e da me..


sconsiglia di farlo ad impianto acceso e da me..
 
Cioè, fammi capire, il tuo idraulico ti sconsiglia di fartelo e lui non ci 
vuol mettere le mani?!
E chi dovresti chiamare l'ortolano?
Ad ogni modo, tu hai chiesto e io ti ho detto quanto succede a casa mia.
Io ogni anno sono costretto a farlo su un corpo radiante, gli altri non 
hanno necessità; all'inizio lo facevo da solo poi per problemi miei lo 
faccio fare. La casa è ei primi anni '70.
Cordialità
Gi 
 

 Gi
 
..esatto.. così.. mi ha risposto.. dice che su un impianto degli anni 
'60 non ci mette le mani.. a suo avviso la valvola ed il dado 
potrebbero non tenere dopo l'intervento e fermare impianto 
significherebbe lasciare quartiere al freddo.. così dice..


Bel modo per lavarsene le mani. Evidentemente non ha problemi di lavoro: ne avrà fin troppo per un rompicoglioni come te. (senza offesa: è per sottolinearle il pensiero dell'artigiano)
 
Le soluzioni sono 2.
La n° 1, che io fermamente sconsiglio ed eviterei, allentare qualche dato. Per poi serrarlo nuovamente. Il problema è che potrebbe poi non tenere e gocciolare. E allora saresti costretto alla soluzione n°1.
 
Soluzione n°2: chiama un idraulico serio che ti ghiaccia un pezzo del tubo, ti cambia la valvola (e ti consiglio anche il detentore e installare la valvolina di sfiato). A quel punto sei a posto.
Se vuoi un consiglio io farei un pensierino sul sistemare il termosifone (staccarlo dal muro, farlo sabbiare e poi verniciare). Se il termosifone non dovesse essere pregiato da meritare quel trattamento (ovvero se non è in ghisa) cambialo direttamente che ti costa enormemente meno.
 
La soluzione non menzionata, che è la n°3, consiste nel tenerlo così e fare il lavoro a fine stagione. Il fatto di ghiacciare il/i tubi sarà da fare lo stesso ma impiegherà meno tempo. Le proposte per sostituzione e/o verniciatura rimangono valide.

in ghisa) cambialo direttamente che ti costa enormemente meno.
 
Lavoro da fare ad impianto spento, quindi a fine stagione.
 
Morale, siccome lui non lo vuole fare e non trova un idraulico degno di tale 
professione, cosa fa, sta li con il calorifero freddo?
Se è un impianto di teleriscaldamento ci dovrebbe essere un gestore della 
manutenzione; quindi suggerisco di chiamare l'
amm.re
 lamentare che ha un 
calorifero freddo e che lui paga per avere il caldo in casa, punto. Che 
chiamino il conduttore/manutentore i quali provvederanno a risolvere il 
problema.
Gi 
 

 professione, cosa fa, sta li con il calorifero freddo?
 
Scelte personali. Io continuerei a cercare contattando prima il gestore dell'impianto come hai suggerito.
 

roberto)
 
Ho provato a rileggere il mio msg almeno un paio di volte ma...
Sarà che l'ho scritto io e quindi probabilmente contino a leggere quello che 
intendevo e non quello che ho scritto ma, in tutta onestà, non mi riesce di 
leggere niente che possa giustificare la tua risposta.
Boh!
Gi 
 

 > 
