Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Risolto il problema del termosifone che rimaneva tiepido

Era già un paio di anni che questo grosso termosifone non scaldava bene e 
già cominciavo a rassegnarmi all'idea che non ci potevo fare niente.
E, invece, la soluzione era a portata di mano.
Due anni fa il tecnico della caldaia mi aveva sostituito la pompa di 
ricircolo e io davo per scontato che l'avesse rimessa come l'altra...
invece mi sono accorto che aveva lasciato il commutatore della velocità
al minimo. Dopo aver provato ad aumentarla gradualmente e visto che 
le cose miglioravano sempre di più, alla fine ho messo il commutatore
della velocità al massimo ed adesso anche quel radiatore scalda esattamente
come tutti gli altri. Lo so, direte, "non ci potevi pensare prima"?
Purtroppo, come spesso accade, alle cose più semplici non si pensa mai.
Poco male, tutta esperienza... e l'importante è aver risolto.
 
 
Giovanni

:)
 
 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 


Mica dovevi pensarci tu..
Normalmente si fa il contrario: si setta la velocità maggiore, e solo se il ritorno risulta troppo alto come temperatura si abbassa.

 come tutti gli altri. Lo so, direte, "non ci potevi pensare prima"?
 
Possibile che adesso che tutto funziona, magari sono state rimosse
sacche d'aria al sistema, se abbassi la velocita' della pompa quel
calorifero continua a funzionare? Una pompa al massimo tipicamente
consuma esponenzialmente di piu'
 
 
-- 
We were born on the night of Apocalypse...

 consuma esponenzialmente di piu'
 
Sulle sacche d'aria, ci sta. Difatti stamani la caldaia non partiva
perché la pressione era scesa a 0.9. 
Considera che il mio è un impianto monotubo (con valvole Giacomini) 
su due piani e, a quanto ho capito, quel termosifone è alla fine
dell'anello.
Ah, approfitto per chiedere un dettaglio sul bilanciamento dell'impianto:
visto che nella zona notte ho tutte le testine termostatiche, che agiscono
sull'arrivo ai termosifoni, perché mai è consuetudine agire per il bilanciamento dell'impianto sui detentori, e cioè sull'uscita dei radiatori?
Certo, se si dice che agire su una vite a brugola è più pratico e preciso 
che agire sulla manopola dell'ingresso, va bene... però ai fini della riduzione del flusso non dovrebbe cambiare niente, giusto?
 
 
Giovanni  


Dimenticavo: riguardo al consumo esponenziale della pompa alla velocità massima, non sono del tutto convinto... Difatti in questo modo se prima 
per arrivare a regime, i radiatori ci mettevano 1.5 ore, ora ce la fanno
in 45 minuti. Per cui considerando tutto: minor consumo di gas, minor 
tempo di attesa per raggiungere il confort nelle stanze, alla fine credo
che se non si fa pari poco ci manca.
 
 
Giovanni

 Era già un paio di anni che questo grosso termosifone non scaldava bene e già cominciavo a rassegnarmi all'idea che non ci potevo fare niente.E, invece, la soluzione era a portata di mano.Due anni fa il tecnico della caldaia mi aveva sostituito la pompa di ricircolo e io davo per scontato che l'avesse rimessa come l'altra...invece mi sono accorto che aveva lasciato il commutatore della velocitàal minimo. Dopo aver provato ad aumentarla gradualmente e visto che le cose miglioravano sempre di più, alla fine ho messo il commutatoredella velocità al massimo ed adesso anche quel radiatore scalda esattamentecome tutti gli altri. Lo so, direte, "non ci potevi pensare prima"?Purtroppo, come spesso accade, alle cose più semplici non si pensa mai.Poco male, tutta esperienza... e l'importante è aver risolto.Giovanni
 
Danni collaterali?
-- 

 nelle stanze, alla fine credo che se non si fa pari poco ci manca.
 
Ci sarebbe da discutere su questa parte ma e' irrilevante.
 
La mia domanda era:
 
- adesso che il problema e' "risolto", sei sicuro che se abbassi la
velocita' della pompa per esempio a meta' non continui a lavorare bene
come ora?



Se hai un impianto monotubo non ci dovrebbero essere i detentori, in 
quanto man mano che si chiude l'acqua verso il termosifone, si apre 
verso l'impianto baipassando il termosifone e mantenendo quasi 
in'alterata la portata dell'impianto. Infatti con tutti i termo chiusi 
l'acqua circola normalmente nell'impianto.
Ciao, Albo


avevo ragione io !!!! :-D