Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: dubbio elettrico

Buonasera a tutti. Ho un dubbio: il cercafase si dovrebbe accendere solo
quando si tocca la fase o anche quando si tocca il neutro? nel caso della
prima ipotesi che cosa potrebbe essere successo se in una presa
perfettamente funzionante su tutte i due i fili si accende la lucina? Grazie
e buona serata.

 ha scritto nel messaggio
news:d0fiqj$dd8$1...@newsreader.mailgate.org...

Il cercafase si accende se c'e' una differenza di potenziale rispetto al
corpo umano (da circa 60 volt in poi).
Il corpo umano in condizioni normali (con i piedi per terra) e' a potenziale
zero, lo stesso che dovrebbe avere il "neutro" della presa.
Per cui se il cercafase si accende anche toccando il "neutro" significa
che e' presente un potenziale che NON dovrebbe esserci.
Spero di esserti stato d'aiuto.
P.S. Per differenza di potenziale volgarmente si intende una tensione
        tra due poli.


Innanzi tutto grazie. Ok, non dovrebbe esserci ma c'č.... adesso cosa faccio
(prima di chiamare l'elettricista)? č possibile quantificare tale tensione?
cosa comporta questa presenza?

 DM> Innanzi tutto grazie. Ok, non dovrebbe esserci ma c'č.... adesso cosa
 DM> faccio (prima di chiamare l'elettricista)? č possibile quantificare
 DM> tale tensione? cosa comporta questa presenza?
potresti anche avere un impianto bifase, comune dalle mie parti, Trieste.

 e buona serata.
Vuol dire che nella centrale di trasformazione non hanno messo a terra il 
neutro. Ti trovi allora nella situazione dello schema fidocad che allego.
I due condensatori attraverso cui passa la corrente reattiva in aria sono 
costituiti per un'armatura dal filo aereo della linea elettrica e per 
l'altra dal suolo sottostante.
Essi formano un partitore capacitivo che tenderebbe a modificare il 
potenziale di terra portandolo a 110 V (La metà della tensione di fase 
perché è un partitore con impedenze uguali), ma poiché la terra è fissa a 
potenziale 0 V, è il neutro ad essere portato a -110V, cioè a 110 V 
alternati con 180° di ritardo rispetto alla tensione di fase. In questa 
situazione non ha neanche più senso parlare di fase e neutro nel caso 
monofase... nel caso trifase invece si perché il neutro è collegato al 
centro stella di un trasformatore trifase con secondario collegato a stella.
[FIDOCAD]
LI 35 40 150 40
MC 65 65 1 0 170
MC 55 65 1 0 170
LI 55 65 55 40
MC 35 65 0 0 750
MC 35 80 0 0 040
TY 75 30 5 3 0 0 0 * Fase
MC 65 80 0 0 040
MC 55 80 0 0 040
LI 55 75 55 80
LI 65 80 65 75
LI 85 45 85 40
SA 85 40
SA 55 40
LI 35 60 150 60
MC 85 45 1 0 170
SA 85 60
LI 85 55 85 60
LI 65 65 65 60
SA 65 60
LI 100 50 115 50
LI 115 50 120 50
LI 100 50 105 50
LI 100 50 105 45
LI 100 50 105 55
TY 120 45 5 3 0 0 0 * Non influente
LI 50 50 50 100
LI 50 100 70 100
LI 70 100 70 75
MC 70 75 3 0 074
TY 75 75 5 3 0 0 0 * Corrente reattiva in aria
TY 95 65 5 3 0 0 0 * Neutro
LI 35 60 35 65
TY 150 35 5 3 0 0 0 * 110 V, fase 0
TY 150 55 5 3 0 0 0 * 110 V, fase 180°
LI 25 75 15 75
LI 25 75 20 70
LI 25 75 20 80
LI 15 75 15 105
TY 15 110 5 3 0 0 0 * Interruttore in centrale di trasformazione

 Trieste. 
O in altre parole hai una trifase  127/220.
Anche da me fino a poco tempo fà era così.
Ciao

 Anche da me fino a poco tempo fà era così.
Quindi non sarebbe un mio problema ma del fornitore... Non dovrebbe creare
problemi, giusto? Per sincerarmente mi conviene provare fra il contatore e
il salvavita. Potrebbe essere per questo che alcune lampadine elettroniche a
basso consumo ogni tanto, anche se spente, lampeggiano, giusto?

 lampeggiano, giusto? 
Si. Per capire meglio la situazione avresti bisogno di un tester per 
misurare la tensione tra i due poli è la terra. Se sei collegato a una 
trifase 127/220 troverai 127V su entrambi i cavi.
Ciao.