Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Canna fumaria con seri problemi

Oggi in visita a un parente mi ha fatto vedere una cosa oscena :(
Immaginatevi una villetta carina tirata su con sudore e soldi messi da parte 
di una vita e 2 liquidazioni, qualche anno e serve fare una canna fumaria 
esterna per il cambio di tipologia di caldaia, la canna vecchia era in cotto 
è ha preso fuoco :( risparmi alla mano hanno fatto fare una canna fumaria 
esterna, accio in tubi incamiciato dentro i blocchetti quadrati in cemento 
vibrocompresso isolante in granuli attorno, sono saliti sulla parete esterna 
per i 2 piani fin sul tetto, quindi forato passanteo lo spiovente del tetto 
e poi montato il camino....la caldaia è a fuoro rovesciato a legna prima era 
a GPL.
Ora a distanza di meno di un anno un vero disastro, per una buona meta 
dell'altezza della colonna (intonacata come la casa a quarzo bianco) stanno 
uscendo grosse macchie di fuli/ri/ggine, sono nella parte da appena sotto lo 
spiovente del tetto a scendere :( uno scempio da vedersi....
Ovviamente è gia stato sentito il muratore che ha fatto il lavoro il quale 
ha decretato che la colpa è.....dei tubi in accio che si saranno 
bucati!!!!(l'unica cosa che non ha comprato lui eheh)
In pratica lui sostiene che tuttè è stato fato a regola d'arte che se deve 
montare un'impalcatura andare a rompere chi paga? Io ho chiesto ai mie 
parentilumi sulla giunzione dei vari elementi dei tubi, su come è stata 
fatta collarini a vite? fascettoni? non mi ha dato risposta non ne ha idea, 
ora stava cercando el fatture per verificare se capiamo qualcosa in piu, 
escludo uno scivolamento di tutta la tratta perchè in basso c'è il pezzo 
basso per la raccolta ceneri sotto al T in uscita dal muro e li appoggia a 
terra con il suo terminale fatto a taffa apposito col 
basamento.....escludendo il tubo in accio BUCATO che mi pare fantasioso :) 
io propendo per un isolamento fra l'uscita del tubo e bordo su nel camino 
fatto a passero di jacck russel .....oppure una giunzione fra i tubi mal 
fatta che ha ceduto appena appena, ma tanto da far filtrare qualcosa, ma qui 
non mi torna...cosi a occhi vedendo il tubo nella parte bassa e calcolando 
20 30mm di intonaco sui moduli, fra tubo in accio e pareti del 
vibrocompresso ci sono almeno 12 15cm, possibile che l'isolante in granuli 
sia cosi inzuppato da portare il liquame che filtra sulle pareti del modulo? 
insomma a me da l'idea che di roba ne passi per bene piu ch euna leggera 
filstrazione, cmq domani vado con la digitale e vi posto delle foto...
Avete possibili ide, magari esperienze?
Se no prendo la calibro 9 e vado io a parlare col muratore che ha fatto 
tutto a regola d'arte :) 

 tutto a regola d'arte :) 
Argh ... allora e' stato proprio il muratore ?
Dunque questi tubi sono muniti di un rilievo all'interno, una sede in
cui si inserisce una guarnizione (un'anello che sembra di gomma/plastica
morbida). Non e' che il muratore si e' dimenticato (o non sapeva della
loro funzione) ?
-- 
Roberto Deboni
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

 Avete possibili idee, magari esperienze?
1) Hanno messo i tubi al contrario ,ma è difficile , sarebbe un errore 
troppo grossolano.
2) L'acqua si infiltra quando piove alla sommita del camino e cola 
nell'intercapedine trascinando con se la fuliggine e macchiando il muro 
(questo è successo a me).
John Doe®

 troppo grossolano.
Si tratta di:
"canna fumaria esterna, acciaio in tubi incamiciato" ...

Ciao.
Su ogni tubo inox e' indicato il verso di montaggio, se si usa la
guarnizione. Senza guarnizione, i tubi vanno montati al contrario.
In pratica, l'opposto dei pluviali.
Poi magari un giorno mi spiegheranno perche' nessuno ha le guarnizioni.
  Roberto

 Poi magari un giorno mi spiegheranno perche' nessuno ha le guarnizioni.
Io mi fiderei abbastanza poco della durata di guarnizioni di GOMMA in 
presenza di un focolare a legna (fumi MOLTO caldi). A me (che non ho 
canna fumaria e caminetto) viene in mente una cosa così...
-- 
Ciao!
Stefano

 loro funzione) ?
Se sono come i mie poco male.... la prima cosa che ho saputo è che se non le 
metti è meglio...tanto con una stufa a legna o caldaia si bruciano dopo poco 
tempo...io difatti ho seguito i saggi consigli e non li ho mai messi, mai 
avuto problemi, su quelli ad avvitare, su quelli a collarino invece hanno 
delle fasce piuttosto ampie, ma non vengono a contatto col fumo diretto...
Nel caso qui invece non si sa :( oltretutto l aditta dove ha preso i tubi è 
un grosso GROSSO rivenditore Inox del Piemonte, li ha presi li perchè con 
amicizie di traverso gli han fatto un prezzone e in quel posto non vendono 
di certo tubi cinesi simil inox che si bucano ;) anzi....il problema opposto 
è che sentiti al tel loro hanno piu serie di tubi simili e di conseguenza 
piu tipi di attacchi....senza la fattura non sanno dire nulla...

 (questo è successo a me).
Esatto, cosa pensavo io, quando ho scritto fatta male la parte di isolamento 
sulla fine del tubo nel camino, io ho montato una spece di imbuto come 
terminale nel camino e poi raccordato con malta...ma qui se non si sale sul 
tetto e si va  vedere.....ammesos che basti una semplice ispezione solo 
visiva cosi e che il camino non abbia gli elemnti murati :(

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele Roberto Deboni DMIsr dal paese di 
ne...@analisienergie.it

esatto e fra il tubo e i moduli di cemento c'è un siolante in granuli....

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele Robby dal paese di ads@asd

Perchč si bruciano dopo poco. a me han sempre detto cosi e difatti mai 
montate, ma un problema....
ma se il muratore, pirla, avesse montato seguendo i segni ma senza 
guarnizioni, che di solito se non le chiedi non le danno e se le chiedi 
iniziano con emhh umhh aehmm ma...., che cosa potrebbe succedere? che il 
fumo non esce, ma un posibile ritornod i condensa si? 

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele Cordy dal paese di 
stefano...@tiscali.it

Difatti, sempre detto MAI montarle, se no quando bruciano prende gioc il 
tubo....mai montate e mai avuto problemi difatti :)