Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: HELP - Caldaia a metano - Valvola sicurezza circuito riscaldamento

E' stato dimenticato il rubinetto di "mandata" (quello che si usa per
far entrare in pressione l'impianto) della caldaia così che al ritorno
a casa ho trovato i termosifoni freddi e la caldaia che zampillava
acqua da quella che ho scoperto essere la "valvola sicurezza circuito
di riscaldamento 3 bar". Stamattina, dopo una notte passata con la
termocoperta accesa e il cappello in testa, ho riprovato ad aprire il
rubinettino per controllare meglio alla luce del sole. La valvola non
si "stringe", nel senso che ruotandola fa uno scatto. Stamattina per
farla zampillare la pressione doveva raggiungere circa 1 bar (indicato
sul manometrino) mentre ieri zampillava subito.
In attesa che venga il tecnico, avete idea di quanto possa costare il
pezzo e la manodopera per sostituirlo? La caldaia è una Baltur Fida
CA221E.

 wrote:
L'aggiustatore chiede 68 euro per il pezzo e 40 per la sostituzione,
ivati, più 110 euro per il "bollino blu" da fare.

 ivati, piï¿œ 110 euro per il "bollino blu" da fare.
non capisco i 110 del bollino, che dovrebbe essere giallo.
-- 
Saluti,
Bama

 non capisco i 110 del bollino, che dovrebbe essere giallo.
In che senso non lo capisci? Troppo caro?

 In che senso non lo capisci? Troppo caro?
si.
Per quel che ne sï¿œ costa 12 euri la compilazione del librettino di tipo 
nuovo; evidentemente ti vuole aggiungere 70 euro di pulizia ed un tot 
per l'analisi fumi.
se alla fine ti prende 218 in totale mi pare un furto.
-- 
Saluti,
Bama

 se alla fine ti prende 218 in totale mi pare un furto.
leva, ti pare,  è un furto!
   ciao Edy;o)

 non capisco i 110 del bollino, che dovrebbe essere giallo.
         forse dalle tue parti, come da adamski cos� da noi � *blu*
-- 
   Edy  ;o)
  41.882950, 12.534775
  l'uomo non gioca perch� invecchia, ma invecchia perch� non gioca
 

          forse dalle tue parti, come da adamski così da noi è *blu*
Da noi quelli blu sono per le auto; tutto ciò che è gas è giallo, 
compreso i 'bollini'.
-- 
Saluti,
Bama

 i 'bollini'.
Le manopole dei rubinetti saranno gialle, ma il bollino č BLU.
Carta canta, c'č scritto su internet:-)
http://www.kalorplus-vaillant.it/bollino_blu_caldaie.php
-- 
Fabbrogiovanni

 sul manometrino) mentre ieri zampillava subito.
Aggiornamento: la valvola è tornata a posto da sola e adesso regge la
pressione che deve reggere. Il tennico aveva detto di aspettare prima
di sostituirla perché poteva accadere.

 
http://www.kalorplus-vaillant.it/bollino_blu_caldaie.php
Appunto.
http://www.bonifaciroberto.com/installazione_assistenza_caldaie_a_gas_condizionatori_roma.html
http://www.provincia.cremona.it/servizi/ambiente/puntoen/?ss=16&sv=83&sa=223&ip=2208&pp=1
Come vedi, se ne vedono di tutti i colori; l'Italia è lunga...
-- 
Saluti,
Bama

adamski scriveva il 11/03/2010 :

Sì, forse è quella con le cellule staminali incorporate..
lol
-- 
Saluti,
Bama

 Come vedi, se ne vedono di tutti i colori; l'Italia è lunga...
Mi piace Cremona, tanti bollini con i colori dell'arcobaleno:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 ha scritto nel messaggio 
news:4b98e57e$0$1130$4faf...@reader3.news.tin.it...

Se la molla della valvola non ha subito molti stress è probabile che torni 
in sede senza perdere, in ogni caso stiamo parlando di robetta commerciale
-- 
   Edy  ;o)
  41.882950, 12.534775
"La felicità non dipende da quante cose tu abbia da godere. Ma da quanto tu 
godi di quelle che hai."
 

 si "stringe", nel senso che ruotandola fa uno scatto.
Evita sempre di farla aprire girando la testa, altrimenti ti ritrovi che 
perde, con un soffio d'aria


 in sede senza perdere, in ogni caso stiamo parlando di robetta commerciale
Dev'essere successo così.

Nel suo scritto precedente, adamski ha sostenuto :

Io invece sospetto che non ci sia più aria nel vaso di espansione, e la 
valvola abbia regolarmente sfiatato per evitare lo scoppio dei 
circuiti.
Io controllerei la precarica, che sia ad un bar, altrimenti prima o poi 
risuccederà.
-- 
Saluti,
Bama

 ha scritto nel messaggio 
news:4b9e731d$0$1110$4faf...@reader4.news.tin.it...

Se rileggi bene il post iniziale parlava di dimenticanza del rubinetto di 
carico aperto e sicuramente la pressione di rete soprattutto di notte è più 
alta dei 3 bar di sicurezza, ecco spiegato il patatrac, poi se lamenta 
continui svuotamenti dell'impianto, allora sarebbe imputabile al vaso 
scarico, ma non mi sembra che abbia detto questo


Edy ha usato la sua tastiera per scrivere :

Ma allora, chiuso il rubinetto di carico, riportata la pressione a 1,5 
il problema sarebbe dovuto scomparire.
l'assestamento mi sembra una teoria ridicola.
-- 
Saluti,
Bama