Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Calderina immergas iono

Ciao,
ieri pulendo la caladaia da ragnatele ed affini una bella soffiata,
metti acqua nel circuito,un po' di spray per i contatti elettrici, una
cartavetratina sui piezoelettrici e via discorrendo ho notato che la
velocità della pompa del riscaldamento era su 3 allora mi son detto la
metto su 2 che tanto il percorso e' breve e cosi d'inverno risparmio
un po' sulla corrente.
Ma successivamente provando ad aprire l'acqua calda in bagno la
caldaia non partiva piu'.Ho provato anche a velocita' 1 e niente
neanche li'.
Da cosa puo' dipendere? come mai la caldaia produce l'acqua calda solo
a velocita della pompa posizionata sul 3? Mistero?
Che faccio provo a smontare lo sportellino di plastica della pompa e
butto un occhio?
Se qualcuno sa' parli.
Ciao
Stefanino

 ha scritto nel messaggio 
news:0dfb1392-035c-4513...@f15g2000pro.googlegroups.com...

Non conosco la tua "pompa" ma in genere trattasi di un "Circolatore" che è 
una cosa "leggermente" diversa da una comune pompa...
Il "Tappo" trasparente che c'è sul fondo del motore serve per "vedere" se 
l'albero motore ruota oppure no...
Nel caso non ruoti... lo si svita e lo si toglie (non dovrebbe uscire 
acqua... solo qualche goccia).. si prende un Cacciavite piatto a lama molto 
larga...  si infila nello spacco e si "ruota" nel senso della freccia (se 
c'è).
In genere c'è qualche "crosta" di ruggine o calcare che si "incastra" tra la 
girante ed il corpo.
Questi circolatori sono a "Velocità variabile" ma (generalmente) funzionano 
meglio alle velocità maggiori... (salvo "udire" gorgoglii durante il 
funzionamento).
Che giri lento o veloce il consumo sarà pressoché lo stesso...  lento per 
tanto tempo oppure veloce per minor tempo!
Bye.
 

 ha scritto nel messaggionews:0dfb1392-035c-4513...@f15g2000pro.googlegroups.com...

Ciao Gustavo,
si lo so che è una pompa circolatore ( che serve per far circolare
l'acqua nei termosifoni) ma non capisco come mai (ora il riscaldamento
e' ovviamente spento ) se non è sulla velocita' 3 non mi funziona
l'acqua calda? cosa dovrebbe centrare la pompa del riscaldamento con
l'acqua sanitaria? e' una pompa grundfos e non ha il tappo trasparente
ma di metallo con un intaglio come per ricevere una moneta o
cacciavite per poter essere svitato.
Ciao
Stefanino

 ha scritto nel messaggio 
news:32342e5f-647d-4d61...@r35g2000prj.googlegroups.com...

E' la stessa cosa....
togli il tappo e "alza" il termostato o quello che usi per farla girare.
Con un cacciavite molto largo... cerca di far ruotare l'albero.
Se "senti duro" significa che c'è qualcosa di incastrato oppure son partiti 
i cuscinetti o boccole o altro.
Comunque... se senti che fa "difficoltà" a ruotare dovrai smontare il 
circolatore e "farlo" controllarlo.
Il motore ha un dispositivo di regolazione della velocità con una 
rotellina...Non ho presente il sistema che utilizza ma dovrebbe inserire 
delle resistenze a scalare per ridurre i giri.  (ne ho uno di smontato in 
magazzino ma non scendo a controllare!)
In ogni caso il motore del circolatore "dovrebbe" rendere meglio ad alte 
velocità...
Non saprei se c'è qualche "sicurezza" in linea che impedisce l'accensione 
della caldaia se il circolatore non ruota... potrebbe pure esserci 
"qualcosa" come sicurezza...  Non lo saprei. Cerca sul manuale.
Ciao..
 

 - Mostra testo citato -
Ok Gustavo, il problema che adesso il riscaldamento non parte di certo
e' sotto termostato.
Forse posso provare ad aumentare la temperatura di accensione del
termostato per riuscire a far partire i termosifoni e controllare se
la pompa gira anzi provo a farla girare manualmente col cacciavite
come hai detto tu.
Ciao
Stefanino


DEVE ruotare "libera" senza alcun "strisciamento".
Internamente è fatta come le pompe di scarico delle lavatrici... quelle 
stagne a traino magnetico.
Occhio che ha una potenza "irrisoria"... giusto per "smuovere" il flusso 
d'acqua dentro i tubi...  l'acqua "dovrebbe" pure circolare da sola per il 
semplice effetto "termosifone" (la Calda sale e la Fredda scende...)

 ha scritto nel messaggionews:63bf5021-0da3-4eb1...@e8g2000vbz.googlegroups.com...

Fatto una prova or ora.
Se svito il tappo che c'e' sulla pompa piscia acqua in quantita' e va
a finire sulla roba elettrica cosi' lo ho richiuso subito.
Ho allora forzato il termostato ambientale a 29 gradi il massimo che
puo' raggiungere e ho fatto partire il riscaldamento.
La pompa gira bene, si sente dalla vibrazione appoggiandoci la mano
sopra.
Il riscaldamento resta acceso sia con velocita' pompa 1 sia 2 sia 3.
Se metto la pompa ad una velocita' inferiore di 3 l'acqua calda
sanitaria pero' non parte.
Mah?
Credo che rimarra uno dei misteri misteriosi della vita.
Ciao
Stefanino

 ha scritto nel messaggio 
news:aae28180-af1d-4658...@p6g2000vbn.googlegroups.com...
