Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: regolazioni valvole del gas

mi leggo e vi leggo, quello che trovo su un manuale di una
caldaia a basamento a gas naturale :
La taratura del bruciatore deve essere effettuata con
un manometro ad "U" collegato alla presa pressione
(3) sulla valvola gas. Tutte le operazioni relative alla
regolazione della caldaia devono essere effettuate
da personale qualificato.
Tutti gli apparecchi sono stati tarati in fabbrica per un valore 
determinato di pressione e di portata per un solo tipo di gas. E' 
possibile ridurre la portata gas al bruciatore adeguandola
al fabbisogno dell'impianto.
---------------
fin qui mi è chiaro tutto il discorso, ora incominciano i dubbi
ossia mi han detto che siccome i manuali riguardano in genere tutta
una serie di modelli con optional o varianti , li fanno in questo
modo, ma a me che pur mi sento qualificato ad effettuare la regolazione,
mi sento in dubbio
-----------
. Regolazione del bruciatore delle caldaie Ares -
Ares MA. Tale operazione va eseguita sul
servoregolatore di pressione della valvola gas
agendo sull'apposita vite (1) posta sotto il cappellotto
di protezione. La taratura del bruciatore deve
essere fatta attenendosi al valore di pressione riportato
nella tabella delle potenze variabili
. Regolazione della potenza termica nominale. La
regolazione si effettua intervenendo sul regolatore
di pressione posto sotto il tappo (1). Ruotando la
vite in senso orario, la pressione, aumenta in senso
antiorario, diminuisce. I valori di pressione cui
tarare il bruciatore sono riportati nella tabella della
potenza termica variabile.
----------------------
queSTO MANUALE, MI DICE E PARLA DI
REGOLAZIONE DEL BRUCIATORE DELLE CALDAIE ARES - ARES MA
E
REGOLAZIONE DELLA POTENZA TERMICA
SONO LA STESSA COSA. HO APPURATO che la mia è una ares, non una
ares ma, sia che regolo il bruciatore che regolo la potenza termica
vado a fare la stessa cosa  ? GIUSTO ?
qui poi, ho le tabelline, con pressione ugelli bruciatore, m bar e mm h2o
portata del gas bruciatore in m3/h e la potenza termica utile
EBBENE IO NON HO TROVATO UN MANOMATRE A U, con cui regolare la pressione
e i consumi di gas a metro cubo orario, però ho bisogno di regolare
la mia caldaia da stimo 24000 kcal/h a 19000 kcal/h , ossia voglio
portare al minimo la potenza termica
in questo caso :IL MANOMETRO NON MI SERVE,  intervenendo sul regolatore
di pressione posto sotto il tappo (1). RuotO in senso
antiorario , ARRIVO ALLA FINE CORSA E LA PRESSIONE è diminuiTA AL PUNTO
PERFETTO 19000 KCAL/H
giusto ?  sto ragionando bene , da ottimo manutentore e responsabile del 
mio impianto termico, nonchè qualificato operatore ?
( il conto della potenza termica che devo aggiustare mi esce
da 137057 m3 in 37 anni termici , media 3701 metri cubi, intervento 
coibentazione, consumo ridotto a 3400 metri cubi ma molto inferiore
alla attese, per cui il colpevole è la caldaia che è tarata sempre
a 24000 kcal/h
mi avevano prospettato un risparmio di 1000 m cubi, per cui
portando la pressione da 24000 a 19000 ci arrivo, passerei
da 3.3 metri cubi all'ora a 2.7 metri cubi all'ora, ossia -20%
da 3400 scenderei a 2700 ossia 1000 meno al pre intervento.
e corrisponde al vero apporto di cui ho bisogno, ovviamente sarò sempre 
sovrastimanto,  ma avendo il limite minimo a 19000 posso scendere solo 
fino a quel punto, ho riscaldato con mandata 36 gradi a mantenere
20 gradi interno con esterno a -21 .
in base alla discussione, come esce e va avanti, mi serve un piccolo
consiglio pratico sulla regolazione, ossia come si toglie quel cavolo di 
cappellotto di protezione della valvola del gas e poi come e quando
regolare la vite, ossia a cadaia accesa col pilot ? spenta ? o con 
bruciatore in azione ?
ciao mario

 bruciatore in azione ?
   prima di togliere pressione devi cercare di togliere tanta acqua che 
scaldi, hai tubi grandi che portano tanta acqua e questo gi� te l'ho detto
   Mario ma quanto pu� volere un tecnico per attaccare il manometro e girare 
una vite? massimo mezz'ora di lavoro
-- 
   Edy  ;o)
  41.882950, 12.534775
"La felicit� non dipende da quante cose tu abbia da godere. Ma da quanto tu 
godi di quelle che hai."
 

> EBBENE IO NON HO TROVATO UN MANOMATRE A U, con cui regolare la pressione
Perforza non lo hai trovato, non esiste è semplicemente come scritto un tubo 
trasparente
fatto ad "U" e riempito di acqua aperto da un'estremita e collegato alla 
presa di pressione
dall'altra e serve a misurare i mm di colonna di acqua. Questo metodo è piu' 
preciso che
attaccare un manometro con la scala in mbar.
Ciao
Diego 


Esistono,esistono,una volta la scala era in mm col.acqua,ora invece in mbar.
1mbar circa 10mm cda.

 
ok ok , la moglie del mio amico non l'ha il manometro
mi ha fatto entrare ma non ha più niente a livello di attrezzi,
solo documenti e contabilità.
è stata lei , comunque a dirmi che secondo lei bastava girare la vite...
così
ciao
mario

 1mbar circa 10mm cda.
ciao mg, ma di preciso ? ho visto una immagine dal web .. ma come si 
usano ? tanto così.. mi capitasse di recuperarlo, cosa si fa ?
le istruzione hanno in figura, le prese, per il manometro, indicando 
quale è la presa pressione ingresso e quale uscita
se per esempio a 19000 kcal corrisponde un " pressione uelli bruciatore 
" mbar 6.10 ....
cosa devo collegare ? tutte e due ? solo una presa  ?
e poi io immagino che la prova va fatta con la caldaia in funzione è 
giusto ?
ciao
mario

 1mbar circa 10mm cda.
Costano una miseria e li trovi da 50 cm e da un metro circa.
Qui da me funzionano "benissimo" senza alcuna "compensazione!
Venezia � "comoda" almeno per questo!
In Val d'Aosta un p� meno....
Ma non bisogna dirlo.... altrimenti lo imparano tutti!
;-( 


Io ti sconsiglio di fare questa operazione,ma se proprio vuoi provare.....
se hai il manometro ad U,lo colleghi da una parte alla presa di 
pressione e l'altra la lasci libera.Devi misurare la differenza tra le 
due colonne d'acqua che ti danno la pressione rilevata.
Per quanto riguarda la presa di pressione,o c'è una presa di pressione 
nel collettore gas vicino agli ugelli o all'uscita della valvola a gas.
Attenzione quando fai queste operazioni di non escludere il regolatore 
di pressione della valvola.

 di pressione della valvola.
eh eh arabo per me :)
cmq non farò niente, solo così... avessi estremo bisogno, come ultima
risorsa solo per saperlo.
CMQ NEI GIORNI SCORSI, usando quello schemino del link, ho ispezionato
la caldaia ... ho fatto il conto di quello che mi è costata di 
manutenzione, e poi altre osservazioni
LA PROSSIMA VISITA, la assisto di persona, perché :
ho scoperto che per alzare di livello , dal piano terra, tutta
la struttura della caldaia a basamento, poggia su un rialzo, ebbene
non è un rialzo pieno e fisso, esso è a perimetro e mobile, di mattoni
pieni
i mattoni pieni alzano di 8 cm i piedini del basamento, a perimetro,
per tutto il perimetro dando l'impressione che si tratti di una 
piattaforma, invece non so la funzione, bastavano 4 mattoni, uno
sotto ogni piedino
ebbene non ci posso pulire, perché proprio ho l'ostacoloo di mattoni,
un cordolo, ma sotto la caldaia il vuoto ...
NON C'è UNA CHE UNA BRICIOLA
NEL VANO SPORTELLO, HO TROVATO UNA VITE, UN PEZZO DI BUCCIA DI FILO
ELETTRICO, UN PEZZETTO DI PLASTICA, UNA RONDELLA, QUALCUNO HA LAVORATO
E LASCIATO QUELLE COSE DENTRO IL VANO SPORTELLO
ma orca loca, la pulizia del bruciatore .... possibile non lascia
un millimetro di ossidi a terra ? un minimo di fuliggine  nulla ??
io dal 92 ad oggi, di manutenzione e controllo cosa ho pagato
800 euro ? 1000 ? cosa fanno di preciso se non ho nemmeno l'idea
che abbiano mai aperto lo sportello ?
mah vedremo
ciao
mario

 che abbiano mai aperto lo sportello ?
L'anno scorso ho visto l'intervento di manutenzione su una Vaillant a 
camera aperta,il tecnico ha smontato lo scambiatore principale e l'ha 
pulito con l'aria compressa,be è uscita tanta di quella polvere che se 
me l'avessero raccontato non ci avrei creduto.

 me l'avessero raccontato non ci avrei creduto.
voglio proprio vederlo ....
secondo quando ho visto e scoperto
questi si chiudono dentro in locale caldaia, dopo
una mezza oretta se ne escono e mi ciucciano 90 -120 euro
se non 130 :( ho tutte le fatture
secondo me non è mai stata smontata
mai stata aperta
mai stata svuotata
mai stato pulito il bruciatore
mai nulla
ciao mario