Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tutto sulle Autoclavi

Visto l' interesse per l' argomento e le molte inesattezze che ho letto
proverò a fare chiarezza
Le autoclavi sono sostanzialmente di due tipi
Quelle con membrana che separa l' aria dall' acqua
Quelle senza membrana tipicamente in acciaio zincato (ma anche inox)
collaudate o meno
Le autoclavi con membrana se non sono zincati sono usabili per acqua
potabile a condizione che non si rompa la membrana meglio sono quelle
zincate che assicurano la potabilità dell' acqua anche in caso di
perforazione della membrana
Comunque le autoclavi sono usate per impianti di sollevamento e
pressurizzazione dell' acqua
Le formule per il dimensionamento dell' autoclave e della pompa esistono e
sono legate a molte variabili
Le autoclavi con membrana e lo dicono i costruttori e non io vanno
precaricate fino a 0,2 bar in meno della pressione di attacco della pompa
solo così massimizzano la quantità d' acqua che ad ogni ciclo caricano e
scaricano
Se è precaricato a meno non succede nulla di deleterio es se ho un autoclave
da 50 litri la pompa si accende a 3 bar e il serbatoio è precaricato a 1,5
bar grossolanamente è come se ne usassi uno da 24 litri precaricato a 2,8
bar avrebbe la stessa quantità di acqua per ciclo
Per le autoclavi senza membrana il sistema migliore per mantenere il giusto
cuscino di aria è di dotarle di alimentatore automatico di aria che sfrutta
la depressione della pompa è il sistema migliore autoregolante economico
affidabile per mantenere la giusta quantità di aria
Se la si vuole caricare con il compressore anche le autoclavi senza membrana
andrebbero gonfiate (da vuote) fino a 0,2 bar in meno della pressione di
attacco della pompa in questo modo quando la pompa vi avvia il pelo libero
dell' acqua all' interno dell' autoclave è leggermente sopra alla quota del
raccordo di uscita dell' acqua
Se si carica con una quantità maggiore di aria questa uscirà per i rubinetti
( l' eccesso)
Se si precarica meno stesso discorso di prima
Il concetto di questi ragionamenti è quello di avere la max quantità di
acqua per ogni ciclo così da ridurre gli avviamenti della pompa
Chiaramente se invece si vuole l' autoclave come riserva di acqua in caso di
interruzione della corrente occorre operare diversamente
Infine ricordo che esistono gruppi di pressurizzazione con pompe controllate
ad inverter che garantiscono pressione costante altri dodati di piu pompe
che scalando il funzionamento mantengono la pressione nel renge di
regolazione e questi si che hanno solo alcuni serbatoi a membrana per
evitare i colpi di ariete
Per uso domestico poi esistono dispositivi senza autoclave che mantengono
pressione costante a rubinetto aperto ma per fare questo mantengono accesa
sempre la pompa anche con una minima erogazione di acqua per cui occorre
valutare bene se è il caso di usarlo
Ultima cosa il volume dell' autoclave dipende dalla funzione che deve fare
vi sono impianti in cui vi sono forti erogazioni per periodi limitati allora
si preferisce (o si deve per motivi elettrici o di portata del pozzo o
altro) usare una pompa con una portata inferiore alla massima richiesta
dall' impianto e dotare l' impianto di una generosa autoclave
In altri casi con potenti pompe (tipicamente sommerse) si deve montare
grosse autoclavi poichè i costruttori ( della pompa ) prescrivono un numero
max di avviamenti ora per la pompa (le sommerse profonde hanno elevati
valori di coppia allo spunto e i frequenti avviamenti rischiano di
danneggiarle)
Spero di aver chiarito le idee

 proverò a fare chiarezza
OK, sei un buon concorrente di paulhass, pero' almeno potresti firmarti!
ciao
--
andypi

Visto che c'è chi ne sa molto sulle autoclavi mi intrufolo e faccio
anch'io la mia domanda.
Nella mia autoclave "200 litri senza membrana" ho il problema del
pressostato che trovandosi nella parte "centrale-bassa" dell'autoclave
periodicamente essendo a contatto con l'acqua,si intasa per il calcare
il foro di entrata facendogli dare i numeri.
La mia idea :mettere il pressostato nella parte superiore e farlo
lavorare nel cuscino d'aria.
Meccanicamente non ci sono problemi perchè l'aria ha la stessa
pressione dell'acqua, ma la membrana (del pressostato)si rovinerà a
lavorare all'asciutto?
--
       **** Saluti JoKeR ****
------------------------------------
Chi posta in html danneggia anche te
        DIGLI DI SMETTERE
------------------------------------
 @@@ per rispondere togli il tappo @@@