Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: cronotermostato caldaia piu' altre amenita'

Vediamo se ci riuscite pure stavolta a chiarirmi le idee ; )
casa su piu' piani
nessuna valvola di zona su ogni piano quindi 
richiesto preventivo 
1500 eurini per tre valvole di zona (argh)
a causa di questo preventivo volevo installare al posto delle valvole
di zona  il sitema cm zone della honeywell visto che forse lo riesco a
trovare con parecchio sconto (forse, spero, pare)
veniamo ai problemi:
il mio cronotermostato che ora comanda tutta la casa in un botto solo
e' collegato ovviamente alla caldaia (hermann) ma ne e' parte
integrante nel senso che controlla anche la temperatura di mandata ACS
e tutto il resto
come potrei fare per tenerlo in stand by per quanto riguarda
l'accensione della caldaia ad uso caloriferi ed utilizzare in sua vece
il cronotermostato nuovo?
e inoltre
c'e' rischi odi sovrappressione nelle tubature se ad esempio i
caloriferi di una zona vengono chiusi dal termostato?
che ci vuole? un bypass? un chenneso'?
grazie in anticipo
A

 il cronotermostato nuovo?
Devi guardare sul manuale della caldaia e del cronotermostato. Se il comando 
avviene tramite un "banale" contatto normalmente aperto, oppure tramite un 
bus.
Nel primo caso sarebbe semplice. I due fili attualmente connessi al 
cronotermostato, andrebbero collegati al contatto in uscita dalla nuova 
apparecchiatura.
Se invece la tua caldaia richiedesse un comando bus, dovresti verificare con 
il produttore, o con il centro assistenza, la disponibilità di una scheda di 
interfaccia (contatto -> bus).
-- 
Giorgio 

 interfaccia (contatto -> bus).
grazie gs
ho controllato, il cronotermostato attuale e' collegato con i classici due
fili ma se li stacco per collegarli al nuovo poi non mi funzionano piu' i
controlli ACS e mandata ...
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 controlli ACS e mandata ...
Se con due fili svolge più di una funzione, allora è un bus.
Sul manuale della caldaia non c'è lo schema per l'installatore? Nè sul sito 
del produttore? Eventualmente metti un link che proviamo a dare un'occhiata.
In alternativa puoi provare a riscrivere sul ng f.i.d.caldaie e, in mancanza 
di risposte, chiedere al produttore.
-- 
Giorgio



trovato
http://www.hermann.it/VediMacro.phtml?IDMacro=13070
ma mi pare un po povero di info
comunque grazie per le dritte

 ma mi pare un po povero di info
Quello che hai in casa, non è un cronotermostato. E' un pannello comandi. Il 
collegamento non avviene tramite un contatto normalmente aperto, ma con un 
cavo polarizzato + -.
Non puoi eliminare la funzione comando riscaldamento, se il produttore non 
ha previsto un accessorio specifico. Vedendo lo schema della scheda, 
immagino che sia fattibile tramite una scheda aggiuntiva da collegare sul 
connettore PIZ (ingresso per kit impianti a zone). Se guardi sul listino, 
sono previsti due articoli per impianti a zone (centralina e kit).
Devi chiedere al produttore se/quale è adatto al tuo scopo e se è richiesto 
altro. Ad esempio, nel caso peggiore, potrebbero aver progettato il 
funzionamento delle N zone aggiuntive, in abbinamento a N cronotermostati 
che hanno a listino. Non credo ma accertatene.
-- 
Giorgio 

mille grazie, seguiro' i tuoi consigli
