Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Info valvole termostatiche

Chiedo l'opinione degli esperti del NG per quel che riguarda le valvole 
termostatiche dei radiatori. Ho un impianto a tubo unico , non so il 
nome tecnico ma mi è stato detto che l'acqua passa dalla caldaia al 
primo radiatore, poi al secondo e così via fino all'ultimo che, se 
l'impianto non è a regola d'arte, può essere il radiatore più freddo. 
Adesso la domanda: esistono valvole termostatiche per questo tipo di 
impianto? Sono più care delle altre? Ho fatto delle foto dello spazio 
che c'è adesso tra valcola/radiatore/muro che magari vi può aiutare
http://img407.imageshack.us/my.php?image=img4524dn6.jpg
http://img515.imageshack.us/my.php?image=img4525qy2.jpg
http://img515.imageshack.us/my.php?image=img4526ur8.jpg
http://img267.imageshack.us/my.php?image=img4527de2.jpg
http://img515.imageshack.us/my.php?image=img4528pw5.jpg
Come vedete addirittura per sostituirne una rotta si è dovuto fare un 
buco sulla parete...
Grazie a tutti!

 impianto?
Si, esistono, e non costano più delle altre.
Visto che quelle che hai sono FAR, vai pure su
http://www.far-spa.it/home.html
, cerca di sopravvivere all'oscena musichetta
del flash introduttivo e cerca le "valvole mono-bitubo termostatizzabili".
Non è escluso (anche se improbabile) che possa esistere anche la sola testa
termostatica per quelle che hai già su.
Saluti             Archi

Archimede ha scritto:


 termostatica per quelle che hai già su.
Scusa l'ignoranza, ma cosa cambia tra quelle "singole" e quelle "doppie"?

 Il termine tecnico esatto è "impianto di merda"... :-)
Un altra domanda: con il mio impianto di m***a ha senso mettere le 
valvole termostatiche?

 Scusa l'ignoranza, ma cosa cambia tra quelle "singole" e quelle "doppie"?
Cosa intendi per "singole" e "doppie"?
Saluti          Archi

 valvole termostatiche?
Altrochè!
Forse ancora più che con un impianto normale!
Se infatti il tuo impianto è mal bilanciato, ed hai (per esempio) il
calorifero a monte rovente e quello a valle gelato, con la valvola
termostatica ad un certo punto il calorifero rovente verrà bypassato ed un
po' di tepore arriverà finalmente anche all'altro...
Saluti           Archi

 
Alcune hanno un solo pezzo, altre due pezzi. Perchè?

 Alcune hanno un solo pezzo, altre due pezzi. Perchč?
Dipende dal calorifero a cui sono collegate: se ha un solo ingresso/uscita
(ed allora si usano le prime tre valvole a sinistra, in un solo pezzo),
oppure se hanno ingresso ed uscita separati (ed in questo caso le valvole
hanno il detentore separato)
Saluti            Archi

 ha scritto nel messaggio 
news:fb438l$h7j$1...@nnrp-beta.newsland.it...

Sicuro ?
Ma monotubo non vuol dire che i caloriferi sono in serie?
Se fosse cosi' se strozzi il primo li strozzi tutti.
Ma forse mi sbaglio io, chiariscimi nel caso.
ciao

 Ma monotubo non vuol dire che i caloriferi sono in serie?
In serie si, ma nel senso che la valvola dirotta l'acqua calda nel
calorifero, l'acqua attraversa il calorifero, esce e va verso il calorifero
successivo. Se la valvola non dirotta l'acqua verso il calorifero, la
bypassa direttamente nel tubo verso il calorifero successivo.
Esistono invero degli impianti primitivi in cui succede quanto ipotizzi tu,
ma sono delle bestialità rare, e si spera che chi li ha realizzati abbia
darwinianamente lasciato il posto ad altri... :-)
Saluti           Archi

 darwinianamente lasciato il posto ad altri... :-)
Bene, visto che non so chi ha fatto l'impianto, come faccio a sapere che 
non è il mio caso?

 hanno il detentore separato)
Grazie!

"linux_van_pelt" <figuratisemif...@da.te> ha scritto nel messaggio 
news:46d672d2$0$36439$4faf...@reader5.news.tin.it...

Questo e' semplice: chiudi il primo radiatore, se gli altri restano
freddi hai un impianto da buttare.

> del flash introduttivo
skip intro e via:) 

Sulla scala del pollaio della grande vita nel giorno di nostro signore Allah 
il
fedele linux_van_pelt dal paese di figuratisemif...@da.te

disegna il percorso dei tui tubi, entrata uscita nei termosifoni e loro 
disposizione poi LORO sapranno consigliarti, visto cosi..auguri eheh :) 

 freddi hai un impianto da buttare.
Non si butta nulla :)
Se fosse un impianto monotubo del tipo indicato da archimede si risolve il 
problema togliendo le valvole e allacciando i termosifoni direttamente a dei 
raccordi a gomito.
Per migliorarne l'efficenza si puo' sostiture il circolatore.
ciao 

 ciao
Non avevo visto la foto...come non detto.
Il malfunzionamento dell'impianto potrebbe dipendere da alcune impurita' 
presenti sulla valvole o sul fondo del termosifone.
Forse basta procedere con una semplice pulizia.

 disposizione poi LORO sapranno consigliarti, visto cosi..auguri eheh :) 
????????????
:-0

 Non avevo visto la foto...come non detto.
Puoi spiegare meglio?

 Puoi spiegare meglio?
Riguardo la pulizia di valvole e termosifoni?
Dovresti smontarli e sciacquarli semplicemente con acqua...
Le valvole e in special modo quelle che hai tu si sporcano facilmente 
perche' presentano delle strozzature in corrispondenza del passaggio 
dell'acqua.
A me non piace quel tipo di allaccio perche' favorisce l'accumulo di 
depositi sulla valvola.
Gli impianti "monotubo puri" utilizzano sezioni piu grandi di tubazioni e in 
alcuni casi non prevedono affatto l'utilizzo di rubinetti 
d'intercettazione...questo perche' l'acqua, che transita da un elemento 
scaldante a un altro, deve fluire il piu' possibile libera e senza 
resistenze.

E' vero non ho letto tutto....
E' molto probabile che la spinta della pompa che invia l'acqua nelle
tubature, non si sufficiente per la lunghezza delle tubature.
Per ovviare a questo problema, alcune caldaie montano di serie una pompa di
circolazione. Questa pompa, puň essere montata anche a valle dell'impianto
per favorire il ricircolo dell'acqua
Ciao
Luca
Il 30 Ago 2007, 20:51, linux_van_pelt <figuratisemif...@da.te> ha
scritto:

--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 tubature, non si sufficiente per la lunghezza delle tubature.
Grazie!

 Dovresti smontarli e sciacquarli semplicemente con acqua...
Grazie!