Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: stima fai da te WATT RADIATORI

 
 
cerco una parere a questa ipotesi che espongo, SAREBBE CORRETTO ?
 
 
per stimare i watt forniti dai radiatori molto vecchi e fuori
produzione con nulla di simile ora prodotto o certificato come
resa,
 
CHIUDERE VALVOLE E DETENTORI di tutti i radiatori
tranne uno
 
di esso, procedere a misurazioni tipo
 
t + 30 35 40 45 50 60, procedendo di volta in volta
con cronotermostato a temeperatura assurda,
al raggiungimento della temperatura della prova,
verifico per un'ora il consumo di gas al contatore ,
tengo conto di un rendimento stagionale della mia caldaia ,
poi divido per numero elementi del radiatore e mi
trovo i watt per elemento
 
 
oppure come si potrebbe procedere ?
 
  ciao mario
 
 

MARIO.G scriveva il 14/12/2011 :

Porta il radiatore a 70 gradi,
prendi il termometro e misura la temperatura
dello stesso,
poi, con mossa rapida:
INFILATELO NEL CULO
 
e godi.
 
 


 
plonk

 oppure come si potrebbe procedere ?
 
sono in ghisa del tipo a colonne?


sono 1962 alluminio .... nterasse due tipi, da 60 e da 80 ,
con altezza totale 66 e 86
 
sembrano fatti con una colonna centrale, unica... che
si infila come elemento, su una barra porta elementi
di n posizioni costruita apposta, sia superiore che
inferiore
 
l'acqua gira oltre che nella colonna , nella barra a seconda
di come giri l'elemento.
 
 
l'elento ha poi una serie di alette, sempre allumino, che
formano come lo schema di un fiocco di neve... e l'aria passa
tra tutte le alette e sfaccettature...
 
bho... non ho idea della resa, anche perché in un vecchio progetto
della casa, ho riportato , centrale termica 13.000 kcal e in effetti
in varie prove di consumo, sulla mia precedente caldaia a gas, con
valvola del gas regolabile, avevo ottenuto il miglior rendimento
in prossimità del consumo 1.8-1.9 metri cubi all'ora... pressione che
equivaleva a 15 kw e 13000 kcal ---
 
LO SCOPO della mia ricerca , dei watt, per il mio tipo, sarebbe
FARE un giro dei radiatori e con un cambiamento minimo 3
radiatori nuovi in toto portarmi da 9654 w. calcolati sulle
tabelle come fossero dei fondital vox800 a dt30 a 12964
 
 
 
quando avevo il riscaldamenento a gas, a radiatori come sono adesso
storici, riuscivo a scaldare a sotto zero esterna , con mandata 37 gradI
MA lasciando lavorare la caldaia tutte le 24 ore con bruciatore
impostato a 0.67 m3 ora ..... ovviamente il sistema era tiratissimo
e protaedosi il freddo al limite del progetto.... perdevo i 19 - 18
interni... quindi stavo pensando a mandata medio bassa, al dir il vero,
stavo pensando... 45-50 gradi per poter tentare di riscaldare
con un solo carico di legna in caldaia.
 
per me sarebbe importante.. non per il risparmio, che andando
a legna.. l'ho ... ma proprio per la fisicità . fare solo
una carica al giorno.
 
 
 
 
ciao
 
mario

 ciao mario
 
Io farei cosi:
-Metterei un contatore acqua all'entrata o uscita del radiatore
-Misurerei la temperatura acqua in entrata ed in uscita
-Con un semplice calcolo determinerei l'energia scambiata dal radiatore.
-Fine della prova

 -Fine della prova
 
ma che calcolo va fatto ?
me lo indicheresti per favore come si fa, fare ?
 
ciao
 
mario

 me lo indicheresti per favore come si fa, fare ?
 
Il calcolo è semplice:
Per riscaldare un kg di acqua di un grado ci vogliono circa 4186 Joule
Tu misuri la portata d'acqua che attraversa il radiatore, ed il tempo 
impiegato.
Se ad esempio hai misurato 2 litri(circa 2 kg) per un tempo di 30 
secondi avrai una portata di 2:30  litri al secondo,cioè 0.067 litri al 
secondo.
Ora vai a vederti le due temperature in entrata ed in uscita dal 
radiatore; se ad esempio in entrata hai 70 gradi e in uscita 65 gr avrai 
una differenza di 5 gradi
Per sapere quanti watt scambia il tuo radiatore:
 
4186x 0.067x5= 1402 watt
Non dimenticare di riportare la temperatura ambiente,ad esempio se hai 
18 gradi ambiente,puoi dire che il tuo radiatore in queste condizioni 
sviluppa 1402 watt.
Se vuoi puoi ricavarti,per punti, anche la curva della potenza del 
radiatore variando la temperatura in entrata e lasciando inalterata la 
portata.
Oppure  altre curve variando anche la portata,dipende da quello che uno 
vuole ottenere.
Spero di non aver fatto errori di calcolo.....
 


 
baRABAS... FANTASTICO....
 
 
non sapevo come procedere, sarà molto complicato perché
non ho idea di quanta acqua circoli... nemmeno in tutto
l'impianto ....
 
io avevo 132 elementi totali, volevo comprare un pezzo
da 32 della polonia nuovo e poi un pezzo da 20 della
fondital vox 800... in questo
modo innescavo uno scambio termosifoni
 
mettevo 20 al posto di 17 +3
il 17 vecchio ko prendevo e METTEVO al poso di un 14 + 3
mettevo 14 e prendevo 11 +3
mettevo 11 e prendevo 10 +1
mettevo 10 e buttavo elemento da 8 +2
 
aggiungevo 9 elementi elementi vecchi
 
mettevo un calorifero moderno in batteria da 20 con
in assoluto +3 elementi.
 
cambiavo un elemento da 32 con un termosifone monstre,
della polonia, che mi veniva via per 300 euro + trasporto
grazie a una conoscenza fatta in ospedale, la moglie di
un ingegnere di questa fabbrica della polonia
 
io simulando i miei del 1962 come fossero moderni vox800
a dt50 avrei 19660 watt installati,... a dt30 avrei 9650
 
con una minima spesa , che contavo 200 + 300 + spedizione +
valvole e raccori e detendori, mi portavo sui 15000 watt
che avevo sulla mappa millimetrata di casa, scritti in locale
termico caldaia gasolio da 13000 kcal e a quel punto ero a posto , 
avendo 15000 watt a dt 30 mi bastava una carica di legna.. ovviamente 
senza far passare acqua in caldaia.....
 
 
vabbe, da oggi mi sdoppio, CERCO DI ARRIVARE AI WATT E POI
CERCO ANCHE IL PROGETTO DI RISERVA, TEGLIARE L'IMPIANTO IN
DUE CON UNA VALVOLA e lasciare due zone, in modo che di notte
vado con una zona e di giorno con l'altra, però vedevo
meglio il primo progetto per la mia caldaia
 
 
ciao
 
mario