Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scarico fumi scaldabagno.

Sbaglio o c'è qualcosa che di "storto"?
http://xs305.xs.to/xs305/06346/Fumi2.jpg
http://xs305.xs.to/xs305/06346/Fumi1.jpg
Scaldacqua intallato da ditta specializzata con tanto di 
certificazione: alla faccia :-(
Che dite, posso sistemare da me, semplicemente togliendolo 
risagomandolo e reinserendolo nel verso giusto?
Ci sono controindicazioni, trucci, segreti....?
-- 
Bye!
Scossa
(togli LaCorrente per rispondermi)

 risagomandolo e reinserendolo nel verso giusto?
    No perche' evidentemente ha invertito tutti i pezzi della canna
   fumaria.   ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 
OK, e all'atto pratico cosa comporta (rischi etc..) tenerlo 
così?


 così?
Non capisco la storia del verso...e' monotubo lo scaldabagno no?
Piu' che altro, riguardo la sicurezza mi interessa sapere (se e' 
possibile)...
1)...se non e' uno scaldabagno a camera stagna (doppio tubo) e' stato 
installato esternamente?
2)Se e' stato installato internamente esiste una presa d'aria che 
mantenga arieggiata la stanza e costante il ricambio di ossigeno?
3) Dove va a finire lo scarico dei fumi...spero non in una cannafumaria 
unica e interna all'edificio.
Te lo chiedo perche' ho saputo di ditte autorizzate italgas che 
collegano gli apparecchi sulle vecchie canne fumarie...e sto pensando di 
iniziare a fare un po di denunce.

 unica e interna all'edificio.
Nella stessa canna (ad hoc) utilizzata dalla precedente 
caldaia (sempre a camera aperta) montata venti anni fa da 
tutti gli appartamento del condominio.


 SI
Allora hanno montato la curva al contrario per avere l'attacco maschio 
sul muro e messo un tratto di tubo dritto per raccordare i due bicchieri.
Se hai dubbi fai una prova di tenuta...spennella un po di acqua e sapone 
in corrispondenza del giunto tra le due curve e poi fai partire lo 
scaldabagno.

Vedo che brancolate nel buio: l'etichetta serve per i tubi messi in locali 
dove non si capisce in che direzione vanno i fumi, se ci fai un segno col 
pennarello per indicare che vanno  dall'altra parte sei a posto, cmq non mi 
pare ce ne sia bisogno.
E' pieno di cani ma non diamo subito la colpa agli istallatori.
FLick 

 ha scritto nel messaggio 
news:44f05c9b$0$13724$5fc...@news.tiscali.it...

chiaramente quando acquisterai un ricambio ricordati che serve opposto, 
l'etichetta praticamente identifica dove sono le flange.
FLick 

 cosě?
    Nessuno salvo eventuale acqua di condensa che scola in casa.


 l'etichetta praticamente identifica dove sono le flange.
le quali trattengono la condensa all'interno del tubo meglio se poste nelal 
giusta sequenza, dopo anni ti accorgerai che nelel giunzioni arruginisce piu 
facilmente.
FLick
ps:  forse ho finito :P 

Flick ha scritto:

???
La bicchieratura nei tubi deve seguire il senso dei fumi...parte 
inferiore maschio, femmina a salire.

     ciaofelix:-)
Nessuno finche le guarnizioni tengono...la disposizione dei bicchieri 


 
Ok, quindi non è urgente!
Ma volendo mettere le cose a posto cosa si deve fare, e 
soprattutto posso fare da me?


 ps:  forse ho finito :P 
menomale! ;)

 soprattutto posso fare da me?
Puoi lasciare le cose come stanno...il tratto della tubazione e' breve e 
se ci fossero problemi di tenuta verresti avvertito dall' annerimento 
del muro in corrispondenza delle giunte.

 
OK! grazie a tutti.


 condensa alla base.
boh non so come è fatta quelal li :D
FLick 

 maschio, femmina a salire.
se non erro ultimamente si era detto il contrario
il senso era quello della condensa che scende

 il senso era quello della condensa che scende
In senso generale io sapevo che il verso dei fumi e' a salire e che 
quindi il bicchiere femmina deve guardare in giu' in modo che non ci 
siano fuoriuscite di "fumo".
Poi nello specifico ci sono indicazioni diverse a seconda del tipo di 
condotti che si vanno a montare(singola parete, doppia parete etc).
E penso che quella freccia che indicava l'amico Scossa e' una specifica 
della casa costruttrice di quella curva che magari segue uno schema di 
montaggio inverso a quello usuale.
***
1) Installare gli elementi secondo il verso dei fumi. Il verso dei fumi 
si intende dalla bicchieratura "maschio" alla bicchieratura "femmina".
***
questo leggo sulla maggior parte dei siti che si occupano di condotte 
per fumi...
E comunque non esiste un problema reale...basta seguire le indicazioni 
della casa costruttrice dei pezzi da sssemblare.
p.s. non ho letto il post sulla condensa e sul verso consigliato dei 
bicchieri...potresti indicarmelo?
ciao