Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Domande su contabilizzazione calore in condominio

Buonasera,
 
Nel condominio dove abito dobbiamo installare un sistema di 
contabilizzazione del calore con anche la sostituzione della caldaia a 
gasolio con una a metano.
 
Volevo sapere se esistono dei sistemi che permettono di programmare la 
temperatura di ogni appartamento come se fosse un cronotermostato ?
 
O il contabilizzatore si limita a contare quanto calore viene rilasciato 
in ambiente ?
 
Se volessi poter modificare la temperatura, esistono delle valvole 
termostatiche "programmabili" in modo che dalle 6 alle 8 mi scaldano la 
casa , poi usciamo tutti e la casa la lascio scendere un po di 
temperatura per poi scaldarla nuovamente verso le 18 ?
 
Casa in classe G a Milano, ultimo piano.
 
Inoltre , ho la zona notte della casa che rimane sotto ad un lastrico 
solare non isolato, un terrazzo, in inverno nella zona giorno che ha 
sopra il tetto ho una temperatura decente , mentre nelle zona notte al 
risveglio ho meno di 17 gradi.
 
Mi chiedo cosa andro a pagare in questa situazione ?
 
Sapete se ci sono dei coefficienti che vengono applicati per compensare 
le perdite maggiori che ho nella zona notte nel calcolo delle spese di 
riscaldamento ?
 
Ringrazio in anticipo chi dedicherà del tempo per darmi un aiuto.
 
-- 
Saluti
 
 
 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono.
 
Jan-Paul Sartre

 Casa in classe G a Milano, ultimo piano.
 
Sei morto! 
 
 

 temperatura per poi scaldarla nuovamente verso le 18 ?
 
sì, e si chiamano proprio come le hai chiamate tu :)
"valvole termostatiche programmabili"
anche io sono interessato alla cosa, ma non riesco a capire se ci sia un 
reale beneficio o meno e, soprattutto, se l'installazione possa essere 
fatta liberamente o si debba disturbare il gestore della 
contabilizzazione dell'impianto.
 
seguo con interesse la discussione...

riscaldamento ?
 
Le perdite sono affari tuoi. I contabilizzatori contano quanto calore
ha prodotto il singolo termosifone, e quello paghi. Non glie ne frega
nulla se quel calore esce dalla finestra oppure resta nella stanza. 
 
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 riscaldamento ?
 
Si. Sempre per legge, dovrete effettuare uno studio a norma UNI 10200, 
stilato da un ingegnere termotecnico abilitato, per determinare quale 
quota imputare a spesa "dell'edificio" e quale a "consumo volontario", 
da suddividere per scatti dei contabilizzatori. Sceglietevii un 
ingegnere giovane e preparato! ;-)


 giovane e preparato! ;-)
 
Eccomi, ne ho 5 alle mie dipendenze e tutti stanno dicendo " col cazzo! ".
Per legge 10200:2015 con lo studio si ritrova ad evere 3 volte i millesimi 
che ha adesso, pagherà un botto di fisso "dell'edificio", non meno del 40% 
(se è classe g lui lo sarà anche il resto dell'edificio). 
 
 

Roberto ha scritto:

Abbiamo fatto la riunione condominiale , il ragioniere conferma quello 
che hai detto , se il mio appartamento ha una grande dispersione sono 
solo fatti miei :-(
 
Far rifare il terrazzo per aumentare l'isolamento non è pensabile nel 
breve tempo.
 
Confermo che tutto l'edificio , degli anni '30 è in classe G .
 
Tanto per capire, minore è la quota fissa e meno pago se consumo poco , 
giusto ?
 
Credo che per me la migliore soluzione sia di isolare al meglio il mio 
appartamento mettendo dei pannelli di poliuretano al soffitto o ancora 
meglio fecendo un piccolo controsoffitto in carton gesso lasciando aria 
nell'intercapedine che, nel mio caso sara di circa 10 ..15 cm .
 
Corretto ?
 
Grazie ancora per l'attenzione.


Dimenticavo, installeranno la predisposizione per valvole termostatiche 
Honeywell, è una scelta corretta ?
 
Sembra che le Danfoss siano piu comuni .
 
Avete esperienza in merito ?
 
Grazie
 
 
QuelloGrosso ha scritto:


> Corretto ?
 
Si. Meglio ancora se invece della sola aria stipi l'intercapedine con 
lana di roccia od altro ottimo isolante. A parità di spessore, 
l'isolamento aumenta moltissimo. Anche un'occhiata alla qualità 
trasmissiva dei vetri delle finestre diventa una buona idea. In fondo, 
ciò che spendi in isolamento, ora che hai i contabilizzatori ti tornerà 
in spesa futura minore.
Nel mio comune (chiedi nel tuo!) l'altezza minima dei locali è 270 cm. 
Io cercherei di raggiungere il minimo, nella stanza fredda, usando sia 
un cartongesso preaccoppiato con polistirene che tappeti di lana di 
roccia a stipare l'intercapedine.