Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: corrente galvanica negli impianti

Vi inoltro un Quesito sulla propagazione della corrente galvanica negli 
impianti di un mio amico..magari gli possiamo dare una mano:
Grazie
Agostino
Premessa: ho una salinità dell’acqua di 5000 ppm ed un serbatoio in 
pressione di acciaio inossidabile ed altra strumentazione collegata tipo 
manometro, pressostato, valvole varie e le linie di alimentazione e 
scarico tutte in polietilene.etc…
Problema: in alcuni componenti presenti lungo la tubazione si creano dei 
buchi causati dalla corrosione e dalla corrente galvanica vagante.
Domanda: se inserissi un generatore di corrente galvanica in questo 
primo stadio del serbatoio, riuscirei a salvare il resto dei componenti 
presenti successivamente lungo la linea dell’impianto
Oppure sarebbe più efficace inserire un tratto di tubazione in ferro 
all’inizio o alla fine della linea?

buchi causati dalla corrosione e dalla corrente galvanica vagante.
Non ho compreso bene dove si verificano le corrosioni se hai tutte le
tubazioni in materiale plastico.
dove si manfesta esattamente la corrosione?
-- 
Paolo "Spino"

 dove si manfesta esattamente la corrosione?
ho appena chiesto al mio collega,dice che si corrode l'attacco del 
pressostato e le elettrovalvole



Probabilmente si tratta di raccordi in ghisa o acciaio al carbonio
cromati, in quelle condizioni di salinita' sopravvivono a lungo solo i
materiali plastici o l'acciaio inox.
-- 
Paolo "Spino"

 pressostato e le elettrovalvole
Non e che per caso c'è un cattivo accoppiamento tra materiali di dioverso 
metallo? ricordo che tra acciaio e rame ci fa messo l'ottone senno la 
giuntura presto o tardi va a fasri friggere.
Ciao.
Lo 

Spino ha scritto:

sono in acciaio inox ...ma fanno ugualmente una brutta fine

Loris_ro ha scritto:

ho appena chiesto al mio collega e mi dice che gli hanno detto che nei 
raccordi c'è una piccola percentuale di acciaio al carbonio



Per esperienza diretta posso dirti che la maggior parte degli accessori
(pressostati, manometri, ecc.) hanno le parti interne (molle, membrane,
leve, ecc.) in acciaio inox mentre le parti esterne sono in acciaio meno
nobile.
Secondo me il tuo collega dovrebbe verificare che tutte le parti a
contatto con l'acqua siano in acciaio inox. 
-- 
Paolo "Spino"

 o alla fine della linea?
Non ho mai avuto occasione di provare ma anni fa lessi che in questi casi si 
faceva un ponticello con un metallo meno nobile e nel caso specifico con lo 
zinco,e ho avuto occasione di montare anodi sacrificali di zinco nelle 
strutture metalliche delle barche, a contatto con acqua salata (chiglia e 
albero dell'elica)
              Ciao Edy   ;-))) 

 contatto con l'acqua siano in acciaio inox.
Preciso, cosi come per gli impianti di terra va valutato il tipo di metallo 
quando si accoppia con altro metallo, altrimenti propio per effetto delle 
correnti galvaniche le reazioni chimiche a lungo andare faranno il loro 
sporco lavoro, poi andrebbe valutato se e come è collegato al sistema di 
terra, l'intervento di relazione fra i possibili picchetti degli scaricatori 
li vicino, infine se li attorno passa la ferrovia o peggio c'è una centrale 
di conversione...ma qui mi sto informando pure io sulle distanze che possono 
rappresentare un reale problema

 
si a quello ci avevo pensato anche io dato che lo faccio con la barca.
P.S. ho scoperto che anche alcuni perni dei motori marini sono in zinco 
e sono messi lì apposta per farli corrodere :-D

 sono messi lě apposta per farli corrodere :-D
mi avete anticipato sulla risposta.
i tradizionali anodi sacrificali vengonomolte volte  sostituiti con 
appositi bulloni montati sul silentblock.
il dado ha dimensioni maggiori di quelli originali ed č ricoperto di 
mateirali a base di zinco.
hanno una particolare colorazione che si modifica con il deterioramento ed 
incida che il bullone deve essere sostituito.
ciao Abele 

 all'inizio o alla fine della linea?
Probabilemente per effetto della soluzione salina e dei diversi
metalli si crea una elettrolisi.
Il problema si dovrebbe risolvere andando a variare i potenziali dei
vari metalli in maniera opportuna in modo da bloccare la reazione.
Non posso essere più preciso ma ti consiglio di porre la stessa
domanda in un NG di chimica, probabilmente li ti sapranno dare più
informazioni.

vi aggiungo sotto un altro quesito del mio collega sul problema in oggetto
Grazie
Agostino
Premessa: avendo accertato che due metalli di differente natura: acciaio 
e zinco hanno un potenziale differente tra loro in cui lo zinco funge da 
ANODO, quindi cede elettroni rispetto all’acciaio cosa succede se 
installo un sistema di protezione così (malamente) congeniato.
Disponendo di 2 serbatoi distanti tra loro 3 metri . Il primo in 
polietilene, non soggetto ad alcun tipo di corrosione in cui introduco 
il mio ANODO di zinco ed il secondo in acciaio in cui NON posso 
introdurre il mio anodo di zinco,  i serbatoi sono collegati fra loro 
tramite una tubazione in polietilene dove al cui interno scorre l’acqua 
tramite una pompa elettrica.
Domanda: Con questa configurazione anomala, riesco a proteggere 
ugualmente il serbatoio di acciaio ?
Inoltre ottengo qualche risultato se collego il serbato di acciaio 
all’impianto di messa a terra ?
Cosa succede se collego anche il polo di zinco all’impianti di messa a 
terra ?
Forse la soluzione migliore sarebbe introdurre lo zinco all’interno del 
serbatoio di acciaio e collegare quest’ultimo alla messa a terra, vero?