Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tenuta collegamento gas

Riguardo al tubo flessibile in acciaio che collega il piano di cottura
alla rete del gas...  ho notato in varie occasioni che, a distanza di
tempo dalla installazione,  i dadi esagonali risultano alquanto allentati
e si svitano con estrema facilità, forse anche per via del teflon sulla
filettatura. Esistono guarnizioni "elastiche" più sicure? O si deve
sostituire periodicamente le guarnizioni? Grazie.
SJ

 filettatura. 
      Non ci va il teflon ma guarnizioni tenere metalliche in dotazione.
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

       Non ci va il teflon ma guarnizioni tenere metalliche in dotazione [...]
il look esterno è quello dell'acciaio, ma potrebbe essere rame trattato.
Movimento, zero: il piano è fissato sul granito. Il materiale delle
guarnizioni ha l'aspetto del "cartone pressato". Secondo me si allenta
perché la guarnizione si rinsecchisce e si ritira. Nessuna perdita... ma
potevo svitarlo a mano :-(
SJ

Pan Am ha scritto:



        Stringi ogni tanto, le mie sono una specie di alluminio! :-)


  Esistono guarnizioni "elastiche" più sicure? O si devesostituire periodicamente le guarnizioni?
Se poste in opera correttamente non c'e` bisogno di alcuna sostituzione.
ciao max
P.S.  allego dalle UNI-CIG 9891 alcuni paragrafi relativi a tubo 
flessibile in acciaio e guarnizioni.
per conoscere la designazione degli acciai c'e` una delle ottime lezioni 
di paulhass sugli acciai inox
http://groups.google.it/group/it.hobby.fai-da-te/browse_frm/thread/a3a748ea6caf0dbb/6f37db4362321cde?tvc=1&q=acciai&hl=it#6f37db4362321cde
=======================================================================
Requisiti costruttivi
4.1.1 Materiale
Tutte le parti del tubo a contatto con il gas (guarnizioni escluse) 
devono essere di acciaio inossidabile austenitico.
La parete ondulata deve essere di acciaio inossidabile austenitico,
corrispondente a X2 Cr Ni Mo 1712 (AISI 316L) - X2 Cr Ni Mo N 1712 - X2 
Cr Ni Mo 1713 o equivalenti secondo la UNI EN 10088-2 o la ISO 9328-5.
La giunzione longitudinale della parete deve essere eseguita mediante 
elettrosaldatura con idoneo procedimento dichiarato dal costruttore.
La superficie non deve presentare fessure, scaglie, crateri, punti di 
corrosione o comunque difetti rilevabili a vista.
4.1.4 Guarnizioni
Le guarnizioni per il raccordo a dado girevole femmina possono essere 
metalliche o non metalliche.
Le guarnizioni metalliche devono essere di alluminio P - Al 99,5 (1050 
A) secondo la UNI 9001-2 trattato a ricottura completa dopo tranciatura 
anche sui bordi. Le guarnizioni non metalliche devono essere conformi 
alla UNI 10582.
4.1.5 Rivestimento
Il rivestimento del tubo deve essere tale da costituire una protezione 
continua del tubo contro le aggressioni dell'ambiente circostante e deve 
in ogni caso ricoprire la parte ondulata del tubo.
Esso non deve contribuire al raggiungimento dei requisiti di resistenza
meccanica, di resistenza al calore e di tenuta del tubo e deve essere di 
materiale e di conformazione tale da non causare deterioramenti nel 
tempo al tubo.

         Stringi ogni tanto, le mie sono una specie di alluminio! :-)
oggi ho chiesto a  uno che fa assitenza, dice che vanno strette dopo
un anno e poi non dovrebbero piů allentarsi. Gli ho chiesto due
guarnizioni in alluminio: dice che non vengono distribuite come
ricambi, ma solo in dotazione originaria. Grazie.
SJ