Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: HELP impianto elettrico

Salve,
mi sto trasferendo nella mia nuova casa, e oggi ho cominciato ad ispezionare
l'impianto elettrico, che e' stato rifatto da poco e, a dire dei
proprietari, E' A NORMA.
Ora aprendo le varie scatole ho trovato una spiacevole sorpresa. L'impianto
di terra e' completamente scollegato. In pratica in ogni "corrugato" passa
si il filo giallo, ma nelle varie scatole tutti i cavi gialli che
confluiscono sono scollegati. Ora non riesco a capire SE e DOVE entra il
filo principale di terra, ovvero quello a cui collegare tutti gli altri.
Nell'ipotesi in cui questo non ci sia proprio, cosa posso fare?
Posso collegare tutto ad un tubo del termosifone, del gas, o dell'acqua?
Cosa comporta l'assenza di impianto di terra? E' pericoloso? Posso lasciare
tutto cosi' o debbo rimediare in qualche modo?
Grazie anticipatamente per qualunque consiglio.

 tutto cosi' o debbo rimediare in qualche modo?
Devi rimediare, certo che è pericoloso!...
Ciao,
Enrico.

Posso collegare tutto ad un tubo del termosifone, del gas, o dell'acqua?
Questa è una delle tante cose che proprio NON puoi fare.
Se sei in un condominio (dal messaggio non si capisce) puoi (devi)
collegarti all'impianto di terra condominiale che, starei per dire, a
quest'ora non può non esserci (ma, date le premesse...). Altrimenti, se non
c'è un impianto di terra, puoi crearne uno, ma conviene a quel punto che lo
fai fare ad un elettricista.
Ciao.

*** post for FREE via your newsreader at 
post.newsfeed.com
 ***
grazie per le info, aggiungo qualche dettaglio:
Si sono in condominio. per scatole intendevo sia derivazioni che prese. In
quanto alla terra ho controllato nella prima scatola di derivazione e ci
sono vari fili gialli. A monte di questa c'e' una scatola salvavita e ancora
a monte di quest'ultima il contatore. Ora dal salvavita alla prima scatola
di derivazione NON c'e' un filo giallo. Tanto meno dal contatore al
salvavita (che sono tra l'altro collegati da due fili abbastanza "piccolini"
(1.5 credo anche se sono molto vicini).
L'unica speranza e' che uno dei fili gialli della prima scatola di
derivazione sia l'ingresso della terra dalle scale, ma mi pare strano.
Grazie per avermi distolto dal proposito delle tubature, mi suonava un po'
pericoloso (del tipo apro l'acqua e ci rimango attaccato).
T
 -----= Posted via Newsfeed.Com, Uncensored Usenet News =-----
http://www.newsfeed.com
 - The #1 Newsgroup Service in the World!
-----== 100,000 Groups! - 19 Servers! - Unlimited Download! =-----
 



 Devi rimediare, certo che è pericoloso!...
questo è poco ma sicuro.

 E' pericoloso?
statisticamente no....... Con il differenziale efficente, 30 mA (0,03A) anche se
sono avvertibilissimi come "scossa", non rappresentano certo un pericolo per un
ragazzone di 75kg in perfetta salute, al contrario persone cardiopatiche,
fisicamente debilitate o bambini molto piccoli, possono non rientrare nella
protezione offerta dal dispositivo.
Le condizioni descritte sopra si intendono per un "contatto standard"
mano-piede/i e non per condizioni particolari di contatto (schiena, natiche) o
particolari per presenza di acqua (pavimento bagnato), altamente sconsigliato
quindi,  l'uso del phon a piedi nudi, dopo aver fatto la doccia.......
ciao max
--
Attenzione togliere NO_SPAM dall'indirizzo di posta elettronica Grazie.

 un bel casino!
non voglio far scattare un altro flame ma se permetti un consiglio, procurati
una copia delle 64-8 e leggile bene troverai scritto che la terra deve essere
unica....... checche` siano presenti postille su contratti di assistenza
ecc..... un atto amministrativo (contratto) non puo` in nessun caso inficiare
una legge (64-8 in virtu` della 186/68 regola dell'arte).


 una legge (64-8 in virtu` della 186/68 regola dell'arte).
nemmeno io voglio fare polemica
ma vai a leggere le sezioni minime delle linee di terra e poi ne riparliamo
le linee di terra per le luci scale sono cavi da 1,5 o 2,5 max
se 12 appartamenti si collegano a terra a tale linea sai che bella
sicurezza?

 sicurezza?
nell'impianto condominiale, se presente il collettore di terra unico, deve
avere sezione non inferiore a 16mmq, in alternativa si possono disporre calate
singole di pari sezione a quella di fase, naturalmente una per ciascuna
alimentazione privata o servizio condominiale (centralino TV luce scale ecc..)



scusa ma se stiamo dicendo la stessa cosa.
io parlavo di allacci abusivi alla cordina presente nella canalina destinata
unicamente al servizio di luce scale , che notoriamente č insufficiente per
carichi anche di una sola abitazione figuriamoci per piů di una.
Tu parli giustamente della linea servizi , ma č altra cosa .
concordo pienamente che se il condominio si č attrezzato per la messa a
terra probabilmente ha predisposto una linea per usi privati, ma non sempre
č cosě
e nella pratica, adeguando impianti vetusti con canaline insufficienti, si
passa a malapena la cordina da 1,5 , e l'antenna la ci collega abusivamente
alla linea dell'ascensore (che passa poco distante),
convieni che in tali situazioni se un condomino si collega a tale cordina e
magari  non lo fa' da solo qualche problemino lo provoca?
invece strano a dirsi a parte i problemi di usura dei tubi, collegare al
tubi dell'acqua č permesso (al di sotto di una certa potenza), ed inoltre
dato che l'autoclave deve essere collegata a terra in assenza di idoneo
impianto č preferibile utilizzare tale forma.

 impianto è preferibile utilizzare tale forma.
sempre che la resistenza di terra del dispersore di fatto sia coordinata con il
differenziale....


 delle nuove norme 11-1 che danno pari dignita` ai dispersori di fatto
Dalle mie parti stanno rifacendo l'acquedotto con tubi in plastica.
Secondo te come si comporterà come dispersore?    ;-)
Saluti                Meneldil

 Secondo te come si comporterà come dispersore?    ;-)
in maniera pessima..... :-))


*** post for FREE via your newsreader at 
post.newsfeed.com
 ***
Dunque,
le possibilita' mi sembrano:
1-entra il filo di terra (appurero' dall'amministratore). Allora debbo
semplicemente collegare la rete interna. Facilissimo.
2-Non entra il filo di terra. In questo caso posso o no accontentarmi del
salvavita? Non e' che prendo la scossa ai fornelli al frigo ecc....
2-Se non posso accontentarmi del salvavita, posso collegarmi alle tubature
oppure no?
3-Se no, posso attaccarmi alla terra delle scale o no?
Grazie ancora,
gyru


E' uno scherzo? :-D

 in maniera pessima..... :-))
La sai quella dell'autista di autobus che dà fuori di testa, investe un
corteo ammazzando 50 persone, e che poi cercano di ammazzare sulla sedia
elettrica?
Senza riuscirci, ovviamente, perchè era un CATTIVO CONDUTTORE... ;-)
Saluti            Meneldil


ROTFL!

e la garanzia assicurativa
Mi pareva che tempo fa si diceva che nonostante questo succeda, in
realta' non ci sarebbe motivo di tenere la terra dell'ascensore
separata.
Ricordo male?
E ad ogni modo, perche' andrebbe tenuta separata?
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo
--
To reply via email write the correct sum (in letters)
in the email address

impianto di terra, questo non accade.
Tu ovviamente lo sai, ma magari per qualcun'altro che legge e' meglio
chiarire: il fatto che dici tu di non sentire nemmemo la scossa se c'e'
l'impianto di terra vale per delle dispersioni su dei supporti metallici
(tipo la lavatrice, frigo, ecc...), ma se tocchi la fase... la senti
anche se c'e' l'impianto di terra!


 E ad ogni modo, perche' andrebbe tenuta separata?
l'impianto "terra" dell'ascensore viene progettato appositamente il relativo
progetto viene sottoposto a certificazione da apposite ditte ogni
alterazione dello stesso farebbe venire meno tale certificazione.
dato che l'assistenza , l'assicurazioone e garanzia dell'impianto escludono
manomissioni allo stesso da parte dell'utente, tale semplice intervento
farebbe venire meno gli accordi suddetti.
se uno ha la pazienza di leggersi le infinite postille e clausole
contrattuali qualcosa trova di sicuro.
è possibile mettere in comune solo la parte terminale della linea a livello
di puntazza per capirci, ma sempre collegandola ad altri punti di messa a
terra.

> E' uno scherzo? :-D
no
leggiti le condizioni contrattuali.


Gli impianti a prova di sbadato si fanno e funzionano bene....... quelli a prova di
sciocco non li hanno neanche progettati....  Questo per dire che:
a) l'energia elettrica e` una cosa pericolosa, che va trattata con il rispetto che
si merita, come qualsiasi altra attivita` a rischio elevato......fare sport
estremi, maneggiare serpenti velenosi, trattare sostanze tossiche.
b) non esiste dispositivo o barriera o tecnologia che ci metta in salvo dalla
nostra incoscenza...... cernobyl insegna.


terra.
Ok.
Ma quale sarebbe il motivo per tenere la terra separata?
