Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia murale a gas

Salve a tutti,
non vorrei fare una domanda del tipo: "qual è la migliore auto del mondo?",
ma avrei bisogno di conoscere marca e modello di una caldaia a gas da
interno che sia veramente buona, soprattutto per quanto riguarda il
fastidioso effetto caldo/freddo.
Non ho assolutamente cognizione di quali siano i parametri da valutare in
caso di scelta perchè ho sempre avuto uno scaldabagno elettrico.
Suppongo che l'effetto caldo freddo sia dovuto al fatto che il bruciatore
attacca e stacca continuamente, per evitare di surriscaldare l'acqua che
passa. C'è qualche sistema per evitarlo, tipo regolare l'intensità della
fiamma o utilizzare un boiler solo come accumulatore per l'acqua già
riscaldata?
Se poteste aiutarmi in qualche modo, ve ne sarei veramente grato.
Tanti saluti,
Lupin 3°


questo e` il sistema piu` semplice e meno efficace (regolazione 
on-off),  una variante e` modulare la fiamma, in modo da abbassarla al 
raggiungimento del set point (punto di regolazione), ma il sistema piu` 
efficace ed efficente e` un sistema di regolazione proporzionale con 
valvola miscelatrice a tre vie.
In alcune caldaie, questo sistema e` realizzato mediante il pilotaggio 
"ad hoc", della valvola a tre vie di commutazione del circuito 
riscaldamento-sanitario, in modo da mandare al piccolo scambiatore, 
acqua alla giusta temperatura, quella impostata sul pannellino pilota.
In particolare ne conosco una, ma credo che sul mercato ce ne siano 
anche di altre marche, che offrono due set point regolabili 
indipendentemente,  uno per i prelievi di normale uso sanitario e 
l'altro per l'uso della doccia, che in genere richiede valori piu` bassi 
del precedente.
Questa funzone viene indicata come "benessere" e richiesta semplicemente 
premendo un tasto sigllato dalla lettera B, non so se ricordi uno spot 
di qualche tempo fa dove una semisconosciuta ma bellissima Stefanenko, 
diceva: "no geli no scotti piu` mano" .... quella caldaia li .... :-))
Inoltre visto che ci si ricorda sempre di premere il tasto benessere, 
quando ormai ci si trova dentro la doccia, c'e` l'opzione di avere un 
telecomando radio, che attivi a distanza il set poit della regolazione 
adatta alla doccia.
ciao max
P.S. mercoledi` mi sostituiranno la vecchia CM andata in avaria...... 
indovina con quale caldaia? :-))


Nel frattempo mi sono documentato un po' sul sito vaillant e ho visto che vi
sono vari espedienti, dal controllo meccanico od elettronico della fiamma al
serbatoio incorporato, fino ad arrivare al serbatoio da 20 litri che sfrutta
la stratificazione ed ha un effetto pari ad uno molto più grande.

Ricordo benissimo il "semplice ingegnere metallurgico", come qualcuno la
definì, in quella pubblicità, ma non riesco a ricordare la marca della
caldaia (lo so, guardavo i suoi occhi...).
Se hai la bontà di ricordarmela te ne sono grato, così come ti ringrazio per
la risposta.
P.S. Sento spesso persone che hanno continui guasti alla caldaia, c'è
qualche marca particolarmente affidabile?
Tanti saluti,
Lupin 3°

 qualche marca particolarmente affidabile?
diceva mia nonna che nella vita meglio essere fortunati che bravi..... 
in parte e` vero, prendi me ad esempio,  domani mi sostituiranno la 
caldaia, che ha una vita operativa di soli 5 anni.... ed e` una marca 
pubblicizzata e nota...... a casa di mia madre una umilissima quanto 
sconosciuta fewergas e` in servizio da oltre venti anni, con al suo 
attivo, solo due interventi per guasti funzionali (termocoppia e perdita 
al regolatore del gas).
ciao max

 al regolatore del gas).
io nel negozio di mio padre ho un eml-leblanc dal lontano 1985 e funza
ancora benissimo  :-))

 ancora benissimo  :-))
come volevasi dimostrare.. :-))
ciao max

ancora benissimo  :-))
La mia elm le blanc dopo circa 10 anni, e molta manutenzione, rischiava
di incendiarsi!
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo

 di incendiarsi!
montata male :-(
l'importante è ogni anno prima dell'accensione invernale verificare
l'impianto ed effettuare la dovuta manutenzione generale

montata male :-(
No, non era montata male.
E non sto' nemmeno dicendo che sono particolarmente scarse, ti sto'
dicendo solo quello che stava per avvenire.
La manutenzione annuale era regolare, anzi era stata fatta pochi mesi
prima. Pero' per come era costruita era successo che una perdita d'acqua
finiva su un mammut con dei fili, che avevano iniziato a scintillare,
con rischio concreto d'incendio.
Comunque su una palazzina da 12, credo che almeno 9, dopo 12 anni di
attivita', l'hanno cambiata.
Non ci sono + le caldaie di una volta!: la caldaia Vaillant della mia
ragazza e' durata 27 anni!


 ragazza e' durata 27 anni!
parole sante :-(