Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Bassa pressione impianto riscaldamento. Come risolvere?

Ciao a tutti,
 
  ogni tanto impesto anche questo Ng, spero possiate aiutarmi anche
stavolta. :-)
 
  In una casa in collina ho la pressione dell'impianto di riscaldamento
(termosifoni) particolarmente bassa, prossima allo zero. Se tento di
aprire la valvola di "carico" la pressione non subisce modifiche. Ho
anche molta aria nei termosifoni (forse e' una conseguenza di questo?)
e spurgarla e' un problema perche' poi non ho pressione per riempire di
nuovo il circuito.
 
  La pressione dell'acquedotto e' in effetti bassa, l'acqua esce debole
e gracilina dai rubinetti e anche quando mi informai per una irrigazione
mi dissero che con quella portata era meglio lasciar perdere.
 
  Ad una chiacchierata veloce col caldaista si e' parlato di aumentare
in qualche modo la pressione e mi ha ventilato l'ipotesi di mettere
una cisterna nel sottotetto oppure un accrocchio diverso, forse
un'autoclave.
 
  La mia impressione e' che una eventuale cisterna nel sottotetto (non
si arriva a tre metri di altezza, per cui a naso direi 0.3 atmosfere
circa) non serva a molto, per cui eventualmente sarebbe meglio la
seconda ipotesi.
 
  L'altra mia impressione e' legata al fatto che l'acqua dai rubinetti
comunque esce, quindi supporrei (dall'alto della mia ignoranza) che
almeno un'atmosfera di pressione nei tubi dovrebbe esserci e almeno a
"1" dovremmo arrivare, invece rimaniamo ben sotto.
 
  Considerato che l'aumento di pressione mi servirebbe giusto per
rabboccare il circuito di riscaldamento, preferirei una soluzione
semplice e magari economica. :-)
 
  Che ne pensate?
 
  Grazie. Un saluto,
 
-- 
Gianfranco Bertozzi

 semplice e magari economica. :-)
 
Se te la cavi con giratubi e canapa una possibile soluzione:
https://www.amazon.it/CYBERNOVA-autoadescante-Pressione-Pressostato-Integrato/dp/B08G8BHSLQ/ref=sr_1_51?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2B3MKSJJMS6EH&keywords=Pompa+manuale+idraulica&qid=1642417924&sprefix=pompa+manuale+idraulica%2Caps%2C74&sr=8-51
 
 
La pompa la fai pescare in un secchio, o un mastello.
Scolleghi il tubo che ora porta l'acqua alla caldaia e ci colleghi 
l'uscita della pompa.
 
Per alimentare la pompa inventati una soluzione volante, una batteria, 
magari presa dall'auto.
 
-- 
Fabbrogiovanni


Svuota completamente dell'aria il vaso di espansione della caldaia.
Apri la mandata dell'acqua fino al riempimento completo (la pressione in 
caldaia scenderà praticamente zero.
Chiudi la mandata dell'acqua e gonfia la membrana del vaso di espansione 
fino a 3 bar. (**)
Riapri la mandata dell'acqua, la pressione in caldaia aumenterà un po' 
mentre diminuirà la pressione dell'aria nella mebrana del vaso di 
espansione. Se necessario ripeti il ciclo: chiudi l'acqua di mandata, gonfi 
nuovamente la memrana del vaso di espansione fino a 3 bar, riapri la mandata 
dell'acqua, ecc.- ecc. Poi svuoti l'impianto dell'aria e riporti la 
pressione, con l'ennesimo  precedente ad almeno 1,5 bar.
 
(**) ho trovato questa pompa di gonfiaggio che dovrebbe fare al tuo caso:
 
http://www.8fly.it/Compressore-Portatile-12V-8-bar-116-PSI
 
 
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

Gianfranco ha scritto:

circuito a vaso aperto o chiuso?
senza questa info è impossibile ottenere delle soluzioni valide
 

 senza questa info è impossibile ottenere delle soluzioni valide
 
  Non ne ho la piu' pallida idea. ;-)
 
  Cosa devo controllare per saperlo?


   Cosa devo controllare per saperlo?
 
Nell’impianto termico a vaso aperto è presente una vaschetta, posta nel 
luogo più alto dell’impianto perché il fluido è a diretto contatto con 
l’atmosfera. Sulla vaschetta è presente un coperchio senza nessun tipo 
di ancoraggio, così può alzarsi e far uscire il vapore se si verifica 
l’ebollizione.
 
Se vedi una vaschetta con coperchio da qualche parte (sottotetto o 
posti simili) con un coperchio e con dentro dell'acqua, allora il tuo 
impianto è a vaso aperto.
 
In tal caso l'acqua che immetti come carico non farà mai aumentare la 
pressione, e se insisti tracimerà dalla vaschetta.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 pressione, con l'ennesimo  precedente ad almeno 1,5 bar.
 
  Sembra interessante e se ho ben capito il senso potrebbe essere una
soluzione. Ora devo scoprire cos'e' il vaso di espansione della caldaia
e se ci posso arrivare. Magari ci collego uno dei compressori che ho
gia'.
 
  Una cosa che m'e' venuta in mente: da un paio di anni, praticamente
da quando e' comparso il problema pressione in caldaia, abbiamo anche
notato che talvolta l'acqua sanitaria (quella che esce dal rubinetto,
per intenderci) puzza di zolfo. Ho trovato in rete che, essendo la
pressione in acquedotto troppo bassa, l'acqua dei termosifoni potrebbe
finire nel circuito sanitario. La cosa avrebbe senso perche' mio padre,
nel tentativo di aumentar la pressione, ha spesso lasciato a lungo il
rubinetto "di carica" aperto.
 
  Qualcuno mi dice che e' invece impossibile, visto che i due circuiti
sono separati, pero' mi suona strano visto che il rubinetto che
manda (manderebbe) in pressione il circuito dei termosifoni viene
dall'acquedotto pure lui, quindi comunica con quello sanitario.
 
  Potrebbe esser utile per voi questa nuova informazione?
 
  Grazie ancora. Un saluto,
 
 
-- 
Gianfranco Bertozzi

 pressione, e se insisti tracimerà dalla vaschetta.
 
  Se cosi' fosse, ma non credo, come la potrei risolvere? In una
situazione del genere la pressione non potrebbe aumentare piu' di quel
che e'.
 
  Un saluto e grazie ancora,
 
-- 
Gianfranco Bertozzi

 Se te la cavi con giratubi e canapa una possibile soluzione:
 
  E' suppergiu' quello che avevo pensato io, anche se gestito da
un compressore: un rubinetto a tre vie a intercettare il tubo
dell'impianto, da collegarci un accrocchio "serbatoio con acqua" +
compressore a dar pressione, da usare al bisogno. Non avevo pensato alla
pompa precotta.
 
  Il problema e' che in questo campo sono veramente a zero. Sentiro'
l'esperto poi faccio due conti e semmai vi faccio sapere.


 l'esperto poi faccio due conti e semmai vi faccio sapere.
 
Un esperto che si rispetti si mette a ridere se andiamo a chiedergli di 
realizzare un qualcosa di provvisorio solo per caricare la caldaia.
 
Se davvero il tuo problema è la pressione dell'acquedotto troppo bassa 
va risolto una volta per tutte con un'autoclave.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 che e'.
 
Partiamo dal presupposto che le probabilità che il tuo impianto sia di 
tipo aperto sono meno dello 0,1% :-)
 
Una possibilità, non è sicuro ma potrebbe essere: e se fosse la 
lancetta dle manometro ad essere bloccata?
 
-- 
Fabbrogiovanni


Prova a ripristinare la pressione con impianto freddo, quando la 
pressione in caldaia è minima

 
 
Ti do uno spunto:
Io ho ricaricato a pressione i pannelli solari con la pompa a spalla del
ramato.

Gianfranco ha scritto:

chiedilo all'idraulico ch'è venuto a casa tua...
 


Complimenti! Questa si che è inventiva! 10 e lode!
 
-- 
Fabius

Nell'appartamento che ho abitato dal '73 (nuovo) c'era una caldaia a gas metano appoggiata al pavimento dove l'unica cosa che funzionava a corrente era la pompa.
Sopra la caldaia in alto nello stesso ambiente c'era un vaso di espansione tipo la vaschetta del WC con tanto di galleggiante che era collegato con l'impianto con un tubicino che credo fosse da 3/8". 
Ogni tanto (qualche anno) si verificava che il galleggiante si bloccava col calcare e la vaschetta si prosciugava per cui dovevo intervenire.
Non esisteva manometro. L'unica sicurezza era la termocoppia che chiudeva il gas in caso di spegnimento della fiammellina.
Nella caldaia in questione c'e' un pressostato che la blocca nel caso che la pressione si azzeri?
 
VitT
 


Sicuro al 99,99%
 
Ma altrattanto sicuro al 99,99% dentro il corpo caldaia cìè un piccolo vaso 
ad espansione, di  5 litri.
Se togli la copertura esterna lo trovi senza problemi.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 Se togli la copertura esterna lo trovi senza problemi.
 
  Grazie a entrambi. Non ho mai studiato l'interno di una caldaia, solo
dato un'occhiata veloce senza prestarci attenzione perche' e' un
argomento che non mi ha mai interessato.
 
  Il pressostato a naso direi che c'e' ma non ne sono certo. Il vaso di
espansione pure, mi pare di aver visto qualcosa sulla parte alta.
 
  Appena riesco torno a vedere, cosi' vi faccio sapere.
 
  Grazie ancora a tutti,
 
-- 
Gianfranco Bertozzi

 bassa va risolto una volta per tutte con un'autoclave.
 
  la cosa migliore sia cacciare il soldo e far venire l'omino
dell'autoclave. ;-)


 ramato.
 
  Buona idea. Io avevo pensato al compressore ma in questo modo potrebbe
essere ancora piu' semplice. Grazie. :-)


 pressione in caldaia è minima
 
  Grazie. Gia' fatto. Inutile. Pare proprio che la pressione
dell'acquedotto non riesca a far nulla.
 
  Il manometro (come segnalato in altro messaggio, rispondo qui per
evitare il multiposting) dovrebbe funzionare, come pure i rubinetti e le
tubazioni. Anche per questo, pero', "non v'e' certezza" (cit): secondo
l'idraulico va tutto bene, il problema e' proprio la pressione.


 
 
Ho soltanto preso ispirazione da questa:
https://www.climando.it/it/utensileria/10168-pompa-provaimpianti-verticale-da-60-bar.html
 

 (termosifoni) particolarmente bassa, prossima allo zero. Se tento di 
 
  Mi inserisco qui per aggiornarvi al riguardo. :-)
 
  Venerdi' e' venuto l'idraulico che ha verificato che la pressione dell'acqua nell'acquedotto e' sufficiente a mettere in pressione il circuito dei termosifoni, quindi ha fatto un controllo e pare (pare, speriamo che sia cosi') che il problema fosse dovuto ad una ostruzione nel rubinetto di carico.
 
  A suo dire, adesso non ci dovrebbero piu' essere problemi. Vediamo come va.
 
  Grazie a tutti!
 
-- 
Gianfranco Bertozzi

   Grazie a tutti!
 
Ecco, abbiamo sudato sette camicie a elaborare e progettare polmomi, 
pompe, autoclavi aggiuntive e tutto per niente, era solo colpa del 
rubinetto :-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

 rubinetto :-)
 
  :-)))))))
 
  In effetti vi ho fatto perdere tempo (e me ne scuso) ma la colpa
e' dell'idraulico, che la prima volta che e' venuto aveva escluso
tassativamente che fosse un problema del circuito! =8-D
 
  Un saluto,
 
-- 
Gianfranco Bertozzi
col capo coperto di cenere
(almeno non si vede la pelata)

 tassativamente che fosse un problema del circuito! =8-D
 
Ma quanto giri gli avevi dato alla manopola? Nella mia caldaia, per esempio, 
dopo 5-6 giri indietro ti viene il dubbio, in effetti, che non funzioni il rubinetto...
poi, continuando a girare ad un certo punto senti che arriva l'acqua.

 poi, continuando a girare ad un certo punto senti che arriva l'acqua.
 
  Nel mio caso non era quello, quando funzionava bastavano un paio di giri e comunque avevo gia' provato ad aprire tutto il rubinetto.
 
  Domani faccio un salto su e controllo se davvero tutto funziona come dice l'idraulico. :-)
 
  Grazie. Un saluto,