Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ancora guai con gli inetrruttori

Ciao a tutti,
sicuramente vi ricordate di me e dei problemi con deviatori/
invertitori ecc. Sono ancora alla ricerca degli invertitori magic TT
che sembrano essere introvabili (qualcuno mi dice che si tratta di
"roba vecchia".
Ieri sera ho provato a monatre le lampade per il terrazzo. Il
montaggio e il collegamento non ha dato alcun problema ma non arriva
la corrente. Qui ho salvato qualche foto dei deviatori che comandano
(dovrebbero comandare) le luci sul terrazzo.
http://picasaweb.google.it/albertosimone1971/LuciTerrazzo
Nel salone ci sono due deviatori per via delle luci del salone è c'è
uno strano ponte che spero si intraveda in basso. La scatola
fotografata è stata spostata qualche tempo fa e ho trovato strano
anche che il deviatore che accende e spegne le luci della sala è posto
verso il balcone (a destra) mentre quello che dovrebbe accendere le
luci del terrazzo è posto a sinistra, diciamo verso la sala. In
entrambe le cassette ho fatto la prova con un cercafase e la corrente
arriva, sul terrazzo, in nessun caso, arriva corrente.
Come detto non so molto di corrente, posso fare qualcosa da solo o è
meglio chiamare un elettricista?
Grazie
Alb

meglio chiamare un elettricista?
Direi che č meglio.
Visto che esce, consiglierei di fargli provare, con gli appositi strumenti, 
l'impianto di terra ed il funzionamento dell'interruttore differenziale.
Le premesse dell'impianto (almeno stando alle foto) non sono buone.
-- 
Giorgio

 Le premesse dell'impianto (almeno stando alle foto) non sono buone.
E si... mi tocca chiamare l'elettricista, c'è poco da fare.
Grazie
A

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sono d'accordo anch'io.
Dalle foto mi sembrerebbe la serie Matix (Ticino) che non č vecchia!!
Comunque stamattina in un negozio che non aveva quella serie mi hanno 
risposto la stessa cosa.
Nel negozio successivo ho trovato tutte le prese che cercavo.
VitT 

 VitT
No, non è la serie matix, è sicuramente la magic TT ma non si trova.
Se riacchiappo quel disgraziato che mi ha spostato la scatola nella
sala...
Sul deviatore della sala pranzo c'è sicuramente qalcosa che non va,
chi sa che diavolo ha combinato?
Alb

 ha scritto nel messaggio 
news:3a668348-941a-402b...@d77g2000hsb.googlegroups.com...

allora...
lo schema del deviatore e' il seguente:
chiamiamo L la lampada, F la fase, N il neutro D1 e D2 i due deviatori
                       ____________
F --------- D1____________D2------
                                                                L
N --------------------------------------
il neutro arrivera' direttamente alla lampada esterna, probabilmente
tramite un filo azzurro (ma non e' detto)
la fase dovra' entrare nel deviatore D1 in un morsetto che dovra' essere
contrassegnato in modo diverso dagli altri due
poi dagli altri due morsetti devono partire due fili, entrare negli altri
due morsetti dell'altro deviatore D2 e da quest'ultimo, in particolare
dal morsetto "diverso" uscira' la fase che andra' a collegarsi alla lampada.
potrebbe essere che nella situazione esistente il marrone che e' in
cucina sia quello che va fuori alla lampada
in soggiorno invece potresti avere che il celeste e' la fase che arriva
dall'impianto , andrebbe collegata al comune del deviatore
e riportata a sua volta al comune dell'altro deviatore
mediante il ponticello...  ripeto, tutto con beneficio del dubbio,
non essendo la presente...
la presenza di fase la controlli col cercafase? hai guardato se
il celeste e' in tensione a prescindere?
alberto 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Probabilmente i supporti della serie Matix sono gli stessi della Magic TT 
(anche perchè anche la Matix è Tutto Tasto).
Riguardando le foto: il ponticello fra i 2 deviatori ha un senso solamente 
se sono i deviatori lato Fase (collega i 2 morsetti centrali dei 2 deviatori 
alla fase).
Devi seguire i cavi e al deviatore dove arrivano i 2 fili laterali (di 
questi deviatori) dovrà avere il morsetto centrale che va alla lampada che 
vuoi accendere.
Tieni presente che solo per il fatto che i cavi sono uniti nelle stessa 
canalina dove uno è collegato alla fase, il cercafase si accende comunque, 
(escluso i fili che sono COLLEGATI al neutro o a terra).
Non guardare al colore dei fili: evidentemente l'impianto è stato fatto con 
rimanenze di magazzino, vedi filo azzurro e corrugato da esterno e tubo 
grigio da esterno nello stesso impianto.
La logica che ogni "frutto" comandi la luce nella direzione del frutto 
stesso: cioè guardando la scatola il primo frutto a sinistra dovrebbe 
comandare la lampada che sta più a sinistra ecc. evidentemente non interessa 
molto agli elettricisti odierni. In casa mia li ho spostati quasi tutti per 
dargli un senso: erano stati montati a caso.
VitT