Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Radiatori nuovi, troppo caldo....

Ho appena ristrutturato il mio appartamento, sostituendo fra le tante cose,
anche tutto l'impianto
termico radiatori compresi. Il riscaldamento è ancora di tipo centralizzato
condominiale.
Ovviamente ho gia predisposto tutto per passare all'autonomo... il problema
è il seguente:
in precedenza c'erano dei vecchissimi termo-convettori, che emettevano un
calore irrisorio
in casa difficilmente si superavano i 19° .... ora con i nuovi radiatori in
alluminio arriviamo a
24-26°.....troppi !!!
Come gestire la cosa visto che nonsono io a controllare la caldaia ?
Come vanno quelle valvole termostatiche che a volte publicizzano in TV ?
Grazie !

"Andrea" <expert67...@LEVARElibero.it> ha scritto nel messaggio
news:bn2nf6$vpt$1...@lacerta.tiscalinet.it...

In questo caso le valvole termostatiche sono la soluzione migliore.
Se l'installatore dei radiatori è stato intelligente ti deve aver inserito
già delle "valvole manuali termostatizzabili". Costano piu o meno come
quelle normali ma con il vantaggio che puoi togliere il volantino manuale ed
inserire il bulbo sensibile della valvola termostatica. Il tutto in 5 minuti
e senza fermare l'impianto.
Altrimenti devi fermare l'impianto, svuotare l'acqua dell'impianto (fino
all'altezza dei tuoi radiatori)  o solo della tua zona se hai delle
saracinesche che isolano l'appartamento.
U na cosa migliore ma con un costo superiore puo essere una valvola di zona
motorizzata a 3 vie messa in entrata dell'appartamento e comandata da un
cronotermostato. Ma forse per questa soluzione devi avere il permesso del
condominio.
Gildo

 ha scritto nel messaggio
news:bn2p6j$red0h$1@ID-> In questo caso le valvole termostatiche sono la


 Come vanno quelle valvole termostatiche che a volte publicizzano in TV ?
bene....  offrono il vantaggio di poter regolare la temperatura ambiente 
per ambiente.
ciao max

 Come vanno quelle valvole termostatiche che a volte publicizzano in TV ?
non puoi montarle....
l'impianto è centralizzato non autonomo pertanto sono azioni illegittime

 l'impianto č centralizzato non autonomo pertanto sono azioni illegittime
se l'azione e` migliorativa, ed in questo caso lo e`, puo` montarle come 
e quando gli pare..... dato che alla fine si otterra` un risparmio di 
combustibile.
ciao max

combustibile.
il punto da chiarire piu' che altro e':
ma ha chiesto al condominio l'autorizzazione per cambiare i corpi
scaldanti, perche' mettendo corpi scaldanti diversi (o di piu', piu'
potenti, insomma qualcosa di diverso dal preesistente) cambi la tua
quota di "consumo", e, se non lo hai chiesto...
-- 
nebbia

 quota di "consumo", e, se non lo hai chiesto...
esatto..... ma mi pareva sott'inteso, data la resa esagerata dei nuovi 
termosifoni, che questa non ci fosse.
ciao max

 combustibile.
vero, se avesse operato sulla situazione preesistente
ora invece è tenuto a chiamare l'amministratore affinchè il tecnico del
condominio non allinii la sua unità ai criteri definiti dal regolamento
condominiale
a meno che non faccia approvare un diverso criterio di contabilizzazione del
calore (leggasi termoautonomo centralizzato) con apposite valvole
regolatrici in ingresso

 vero, se avesse operato sulla situazione preesistente
infatti il problema non erano certo le valvole.. :-))
ciao max