Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lampadine che "lampeggiano".

La mia abitazione si trova in un piccolo quartiere insieme ad
alcune piccole fabbriche.
Una di queste, purtroppo non so quale, ha un processo che fa
si' che dalle 7,30 di mattina alle 18.00 di sera le lampadine
accese abbiano un vistosissimo calo di intensita' luminosa
con una cadenza di un ciclo al secondo.
Ho fatto presente il problema all'Enel la quale, dopo una
*accurata* indagine mi ha garantito che tutto e' nella norma.
Nella mia infinita ingenuita' pensavo che il fenomeno fosse connesso
con dei repentini cali di tensione. Per questa ragione mi sono dotato di
un
"registratore" di parametri elettrici (in questo momento di
sfugge nome e modello) e sto cercando di registrare le variazioni di
tensione.
Gli allarmi sono impostati quando la tensione scende sotto i 220 volt e
sale sopra
i 240.
Purtroppo non c'e' concomitanza fra questi allarmi (abbastanza rari
diciamo un paio
all'ora) con la frequenza della variazione di intensita' luminosa.
Cosa devo cercare?
Grazie.

 all'ora) con la frequenza della variazione di intensita' luminosa.
Sai qual è il problema? Che l'Enel è tenuta a fornirti per contratto la
tensione stabilita con uno scarto max del 5 o 10% (secondo zone, e comunque
non ricordo esattamente). Ma già un abbassamento del 5% comporta un calo di
flusso luminoso delle lampadine a incandescenza del 15-20%. Per cui tu noti
il fenomeno perché è evidente, ma la tensione in realtà è all'interno dei
valori normali e l'Enel non è obbligata a porvi rimedio. Non solo: nemmeno
il tuo registratore se ne accorge, perché lo hai tarato all'incirca sul +o-
5%, e magari il flicker che tu noti è dovuto ad un abbassamento del 4%.
Senza considerare che l'effetto ottico è causato dalla differenza delle
tensioni, e non dallo scarto rispetto alla tensione nominale; per cui magari
tu passi continuamente da 221 a 239V (18V, che son quasi l'8%, e in termini
di flusso luminoso fanno circa il 25-30% di differenza).
Prova, se possibile, a ritarare gli allarmi a 221 e 239V, o 222 e 238, o
comunque a restringere l'intervallo ammesso, e vedi che risultati ottieni.
Se non riesci a rimediare altrimenti, puoi sostituire le lampadine con altre
del tipo fluorescente, che sono meno soggette all'effetto "flicker". Oppure,
sempre che la suddivisione del tuo impianto elettrico lo consenta, potresti
installare uno stabilizzatore di tensione solo per l'illuminazione. Però
costa...
-- 
Cinghiale (30, 54 RM)
'94 Punto 6 speed driver
ICQ 49579941

i 240.
Sinceramente mi sembra strano che i cali di luce non siano dovuti a cali
di tensione... non vedo altra ipotesi.
Sei sicuro?
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo
--
To reply via email write the correct sum (in letters)
in the email address


Casualmente Enel e' intervenuta proprio in questi giorni e nel momento
in cui stavo facendo le misure.
MI ha confermato che il contattore funziona regolarmente, mi da scritto di
aver
messo l'impianto sotto controllo fino all'inizio di ottobre, ma altrettanto
casualmente
da alcuni giorni non vedo piu' cali di tensione che arrivano fino a 217
volt.
Quando si dice "il caso"...
Nel frattempo ho ristretto l'intervallo fra i 222 e i 238.  Ora capita piu'
frequentemente
di eccedere i 238.
Saluti e grazie a te e a cinghiale.

 tensione.
Se potessi dotarti ad esempio di un Fluke Scopemeter 123, potresti metterlo
in modalita' strip chart recorder e misurare in continuita' l'andamento
della tensione contro il tempo, se ci sono oscillazioni periodiche della
tensione le vedi subito e graficamente.
B.