Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Giunzione corrugato-canalina

Quando ho fatto l'impianto per alcuni lampioni esterni, ho fatto una 
porcata nella giuntura tra la canalina con la quale ho portato il cavo 
elettrico e il corrugato che va sottoterra per alimentare i lampioni. La 
soluzione più semplice e pulita sarebbe stata una scatoletta di 
derivazione, invece, ancora non mi spiego perchè, ho fatto questo:
 
http://www.illuca.com/Vari/20121117_150120.jpg
 
 
Adesso non saprei come sistemare la cosa, perchè una scatoletta sulle 
mattonelle che fungono da battiscopa la escluderei per ovvi motivi (tra 
l'altro le "mattonelle" in questione hanno superficie tutt'altro che 
liscia).
Per fare un bel lavoro dovrei mettere la scatoletta sul muro appena 
sopra la piastrella, ma ormai è tardi perchè il pezzo di corrugato che 
sporge da terra è troppo corto e non ci arriverebbe.
Allo stato attuale, cosa mi consigliate di fare?
 
 
Ciao.
Luca.

 consigliate di fare?
 
Allo stato attuale, potresti montare la scatoletta sulla mattonella: 
certo � che, non � un bel lavoro ma, almeno, blocchi l'ingresso 
dell'acqua all'interno.
 
-- 
Dott.G

 
http://www.illuca.com/Vari/20121117_150120.jpg
 
 
Il problema qual �? Che non puoi usare gli appositi raccordi
http://www.elektrozubehor.it/
 ?  E perch�?
 
 

 Luca.
 
considerando che con gli anni il tubo nero si romperï¿œ facendo entrare 
acqua nel condotto...
io murerei due mattoni in verticale ai lati del tubo nero (lato corto 
sottile contro il muro)... magari usando colla per piastrelle per 
esterni...
in mezzo ai mattoni murerei un bel cassetto dove lascio passare a nudo 
il cavo elettrico...
sopra un bel cappello in cotto (o un pezzo di piastrella della 
pavimentazione...
ovviamente intonacando il tutto...
dovrebbe venire un lavoro carino... preservare il tubo corrugato... 
impedire (con l'aggiunta di un po' di silicone sopra il cappello, 
nell'incavo della canalina uscente) l'entrata dall'alto dell'acqua...
garantire l'accessibilitï¿œ in caso dovessi sostituire i cavi 
elettrici...
inoltre in corrispondenza di uno o piï¿œ cassetti potresti aggiungere 
delle prese di corrente al posto del coperchio dei cassetti...
io farei cosi...
 
saluti
Logan
 
 

 Luca.
 
Io metteri una scatolina ip55 sul muro e il corrugato nero lo rintuberei con un pezzetto di TAZ (tubo zincato) o ancora meglio di inox, se non trovi un pezzettino può andare anche un tubo di PVC rigido. L'eventuale fissaggio a parete dipende un po' dagli spazi che hai dietro il tubo.
Se avessi dovuto farlo da zero avrei messo la stessa scatola, sempre sopra il filo delle mattonelle, ma semiincassata, in modo da attestare perfettamente la canaletta da sopra ed il corrugato da dietro/sotto incassato dietro le mattonelle.
Per informazione,per l'interro cavidotto doppia parete e cavi con guaina protettiva e doppio isolamento.

 dell'acqua all'interno.
 
No, non mi piace proprio. Ad ogni modo cos� com'� � abbastanza riparato, 
non prende acqua. Un'idea potrebbe essere quella di siliconare 
l'ingresso del corrugato, ci penser�.
 
 
Ciao.
Luca.
 

 
http://www.elektrozubehor.it/
 ?  E perch�?
 
Non sapevo che esistessero raccordi da canalina quadra a corrugato 
tondo, cercher�. Comunque nel sito che hai linkato non ci sono.
 
 
Ciao.
Luca.
 

 io farei cosi...
 
E' una soluzione impegnativa ma volendo anche carina, ci penserï¿œ, grazie.
 
 
Ciao.
Luca.
 

 Per informazione,per l'interro cavidotto doppia parete e cavi con guaina protettiva e doppio isolamento.
 
Questa di rintubare il corrugato per farlo arrivare fino a sopra le 
mattonelle mi sembra l'idea migliore.
Volendo potrei anche intubarlo in un corrugato piů grande magari 
partendo da qualche centimetro sottoterra. Grazie anche a te :-)
 
 
Ciao.
Luca.

 contro il muro)...
 
ho sbagliato... volevo dire "due mattoni in verticale, lato LUNGO 
sottile contro il muro"...
praticamente due mattoni, uno a destra e uno a sinistra del 
tubo/canalina... in piedi e perpendicolari al muro...
in mezzo giusto lo spazio della scatola stagna...
 
saluti
Logan
 
 

 
"il Luca" <illu...@SPAMilluca.com> ha scritto nel messaggio 
news:agt19g...@mid.individual.net...

Come mi han detto qui, NO Silicone acetico, se bruciasse produrrebbe fumi 
tossici....
Io ci andrei a bendaggio con un nastro autoaglomerante e sotto 2 giri di 
plastica nylon di quello trasparente o nero che sia, beninteso che non ti 
venga l'ide adi montare una cassettina.....tagliando la plastica dai fori di 
uscita in modo da riuscire a infilarci i fili e poi sigillanto tutto per 
bene...porcata ma gia meglio.