Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Tariffa bioraria e timer per scaldabagno elettrico

Tra pochi giorni mi entra in vigore la tariffa bioraria e vorrei
montare un timer per lo scaldabagno elettrico 220V 1500W, non i soliti
tipi esterni con spina/presa ma qualcosa di inseribile nella scatola
dell'interruttore (serie bitic.light) o magari una schedina o un
modulo da inserire dentro la calotta dello scaldabagno. Il mio
scaldabagno non ha spina, e' collegato direttamente all'interruttore
nella scatola. Qualcuno ha esperienze? Consigli? Vendono gia' gli
scaldabagni col timer incorporato o lo posso brevettare? :-)

Nel suo scritto precedente, Arrangiologo ha sostenuto :

Non ho il catalogo bTicino, però ho sfogliato il catalogo Vimar per la 
serie Idea, che è grossomodo dello stesso taglio della Light, e il 
codice 16582 (ma ne esistono altri con colori, potenze e canali 
diversi) è un orologio programmabile da incasso, con un relè a 8A 
quindi giusto per la tua utenza. Immagino esista anche il bTicino 
analogo.
Alla peggio, prendi quello Vimar e lo incassi nella scatola, tanto 
basta cambiare la cornicetta e una serie vale l'altra.
Non puoi brevettarlo, come idea, perchè ad esempio il mio scaldabagno 
Buderus è programmabile (anche se è a gas).
Ciao
Alberto

 Non ho il catalogo bTicino, però ho sfogliato il catalogo Vimar
Grazie, dovro' farlo anch'io. Ho postato sperando che qualcuno lo
avesse gia' fatto, ma dal numero delle risposte, credo siano tutti
impegnatissimi a comprare scaldabagni programmabili, che nel frattempo
ho scoperto esistere gia' anche in versione elettrica. Pazienza,
diventero' ricco la prossima volta... :-)

 Buderus è programmabile (anche se è a gas).
Volevo farlo anch'io, il mio sull'etichetta dice W 1200 A 5,6, siamo 
sicuri che non faccio danni?
Grazie
Marco
-- 
[cut off the capital B to reply]

 sicuri che non faccio danni?
Con un rele' 8A e carico resistivo 5,6A potrebbe durare poco e col
tempo arrivare a incollare i contatti, ma nel caso interverrebbe
comunque il termostato dello scaldabagno che impedirebbe il
surriscaldamento; per tranquillita' si puo' pilotare tramite i
contatti del rele' da 8A la bobina AC220V di un rele' piu' grosso
(contatti da 16A o piu', ce ne sono anche da 30A) in serie ai contatti
del quale si colleghera' lo scaldabagno, e non ci pensi piu' (io faro'
cosi').

 cosi').
Scusa, non sono esperto: il relč lo potrei mettere nel terzo spazio 
libero della scatola? (sorry se dico una castroneria).


 libero della scatola?
Non sono esperto neanch'io, non conosco le normative che riguardano
l'installazione di un rele' all'interno di una scatola, lo faro'
usando esperienza e buon senso. Un rele' 16A e' attorno ai 30x30x15
mm., dovrebbe starci, se saldi; se usi lo zoccolo (contatti ad
avvitare) forse no, dipende dal rele', dallo zoccolo e dalla scatola
(ce ne sono di diverse profondita'); e' possibile scavare un po' nel
muro per fare spazio, o montare una scatola piu' larga. Anche montarlo
all'interno della calotta dello scaldabagno, se c'e' spazio e non
scalda troppo, credo sia una possibilita', soprattutto se nella
scatola c'e' gia' il modulo temporizzatore che occupa due spazi e
l'interruttore dello scaldabagno che occupa il terzo. Attendo
critiche, soprattutto per quanto riguarda scavare nella scatola e/o
montarlo all'interno della calotta (e' una modifica non autorizzata al
progetto originale dello scaldabagno).

 progetto originale dello scaldabagno).
Esistono i relè da scatola. Però non so che potenze abbiano.
Alberto

 Esistono i relè da scatola. Però non so che potenze abbiano.
Quelli della serie biticlight sono da 10A resistivi (4A induttivi).
Grazie ancora della partecipazione.

Arrangiologo ha scritto:

Questo potrebbe andare bene senza montare altro, giusto?
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4225590


 Questo potrebbe andare bene senza montare altro, giusto?
Si, e' gia' inscatolato e c'e' anche in versione 24 ore (un po' piu'
caro) se si vogliono intervalli piu' corti. Il settimanale puo' essere
utile per diversificare giorni lavorativi e finesettimana. Un po' caro
ma meno dei timer elettronici da scatola portafrutto, decisamente un
lusso. Sto valutando anche l'idea di un temporizzatore simile da pochi
euro inscatolato artigianalmente. Interessante, grazie.

 ma meno dei timer elettronici da scatola portafrutto...
... che del resto non arrivano a sopportare 20A, giusto?
Quindi dici che col mio scaldacqua da 1200 w posso montarlo tranquillamente?
grazie


 Quindi dici che col mio scaldacqua da 1200 w posso montarlo tranquillamente?
Hai un fattore 3 abbondante di sovradimensionamento, 1200W di carico
resistivo (scaldabagno) sono 5,5A e quello ne regge 20. Niente di
strano che si rompa prima il motorino che lo fa girare piuttosto che
gli si bruci il contatto. Per la linea che va allo scaldabagno usa
cavi da 2,5 mmq (meglio abbondare) e stringi bene i morsetti (io pelo
sempre il cavo per due centimetri con l'ultimo centimetro ripiegato su
se' stesso per poter stringere bene senza danneggiarlo) che se si
surriscaldano ti friggono il contatto.


Grazie davvero, sei stato molto esauriente e preciso.
