Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Funzionamento salvavita

il salvavita salta soltanto se succede qualcosa dopo di esso (in casA) 
oppure può saltare anche se succede qualcosa prima (tra la casa e il 
contatore enel)?
 
Stamattina è successa una cosa assurda: salta la corrente, mia madre la 
riattacca, risalta, la riattacca, risalsta.. alla quarta volta, senza 
toccare nulla, non è più saltata...
 
Da quando c'è il salvavita nuovo salta più spesso ma non capisco cosa 
possa essere perché non salta per un elettrodomestico specifico, salta 
quando gli pare.

 ha scritto nel messaggio 
news:K8nFq.109339$GZ3....@tornado.fastwebnet.it...

Un "falso-contatto" o una "saldatura fredda" o "umidità" o "condensa" 
dentro-su qualche parte elettrica.
Una volta "evaporata" l'umidità il salvavita non salta più.
Una volta "bruciato" il falso contatto il salvavita non salta più. 
 
 

 Una volta "bruciato" il falso contatto il salvavita non salta più.
 
Quindi o c'è umidità in casa, o è stato montato male il salvavita 
(perché prima la corrente saltava molto raramente).
Ma il falso contatto come lo si scopre? Non dovrebbe esserci sempre?
 

 ha scritto nel messaggio 
news:wgnFq.109341$GZ3.1...@tornado.fastwebnet.it...

Hai presente le "vecchie" intermittenze dell'albero di natale?
C'era un filo che si scaldava col passaggio della corrente e quindi 
"fletteva" staccando l'alimentazione.
Una volta raffreddato.. tornava a far passare la corrente.
 
Un "qualcosa" del genere".
 
Anche una "giunzione" fatta male o mal "nastrata".
 
Anche un filo di rame "ricotto" per sopraccarico o età o ossidazione.
 
Una "saldatura fredda" è una "stagnatura" che "sembra" ben fatta mentre è 
soltanto "appoggiata". basta un movimento o uno spostamento termico che il 
contatto "sballa".
 
I Costruttori di Motori Elettrici... dopo il montaggio... danno una"botta" 
di corrente a 1.000 o 3.000 Volt per "testare" l'isolamento elettrico" degli 
avvolgimenti.
Se ci fosse qualche "difetto" salterebbe subito.
 
Come testare il "tuo" impianto?
Un "bravo" elettricista con pratica ed esperienza.
 
Ciao.
 
PS.- A volte vasto un semplice... TOPO oppure una Cimice tra i contatti!
 
 
 

Ma il falso contatto come lo si scopre? Non dovrebbe esserci sempre?
 
I falsi contatti fanno perdere la testa a tanti riparatori di roba
elettrica.
E' come quando hai un problema all'automobile, ma quando la porti dal
meccanico funziona benissimo e lui ti dice: ce la porti quando il
problema si fa vedere.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4ee60648$0$1381$4faf...@reader1.news.tin.it...

A volte anche l'ossidazione dei contatti crea una differenza di potenziale 
che fa intervenire il 'differenziale' così detto anche  'salvavita' 
 
 

 quando gli pare.
 
mi piacerebbe sapere che cosa c'era prima e cosa c'è ora.
 
hai marca e modelli?
 
ciao.
 
Lo 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:K8nFq.109339$GZ3....@tornado.fastwebnet.it...

Anch'io mi trovo come te.
Ho il salvavita che ogni tanto scatta senza motivo o senza motivo valido:
- può scattare durante l'uso del forno elettrico della cucina
- può scattare proprio quando accendo o spengo la ciabatta che alimenta il 
computer
- può scattare durante un temporale, dopo un tuono
- può scattare appena collego un carico anche piccolo e senza terra (
p.es
. 
una radiosveglia)
Tutto questo è incredibile.
Mi hanno consigliato di mettere un salvavita del tipo "ad alta immunità" o 
"ad immunità rinforzata".
 
GF
 
 

 assolutamente impossibile.
 
Possibilissimo invece. P.es. può scattare durante un temporale, dopo un 
tuono.
 
GF
 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4ee61f1c$0$1386$4faf...@reader1.news.tin.it...

Si. E' "sensibile" al RUMORE!    :-) 
 
 

 tuono.
 
caso mai scatta a causa di uno sbalzo di tensione.
 
Causato da un fulmine che magari cade anche a qualche kilometro di distanza 
ma avvertito anche a valle della protezione differenziale.
 
ciao.
 
Lo 
 

Si. E' "sensibile" al RUMORE!    :-) 
 
Si spaventa.


 quando gli pare.
 
o è guasto o hai una dispersione al limite della sensibiità
del salvavita.
Attenzione: le dispersioni si sommano, per cui se hai 2 elettrodomestici
con 2 leggere dispersioni quando li accendi insieme il salvavita
potrebbe scattare.
 

 distanza ma avvertito anche a valle della protezione differenziale.
 
Ma il salvavita non dovrebbe scattare per quello. Il salvavita agisce per le 
dispersioni verso terra, non per le sovratensioni.
 
GF
 
 
P.S.= Avete letto l'altro mio messaggio poco piů sotto? Riuscite a spiegare 
quelle cose pazzesche che ho riportato?
 
 

 Si spaventa.
 
Gustavo e Bernardo, voi fate gli spiritosoni, ma quello che ho detto puň 
succedere davvero.


 spiegare quelle cose pazzesche che ho riportato?
 
 non l'ho visto, me lo sono perso. 
 

 non l'ho visto, me lo sono perso.
 
Eccolo:


 GF
 
ciao.
 
Lo 
 

quelle cose pazzesche che ho riportato? 
 
Purtroppo la tua frase "l'altro mio messaggio poco più sotto" per me
non ha molto significato.
Di cosa stai parlando in tale messaggio? Quale e' il suo titolo?



Sono dei differenziali con filtri tali da discriminare i disturbi di rete 
dai guasti reali, molto utili.
 
Cordialita'
Liberty Kid 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4ee63385$0$1381$4faf...@reader2.news.tin.it...
 
Ti ringrazio per le interessanti interpretazioni/spiegazioni dei fenomeni 
che ho riportato.
Circa la radiosveglia... il mistero rimane. Il mio salvavita sembra scattare 
(anche) quando aggiungo un carico, anche piccolissimo. Davvero inspiegabile.
 
GF
 
 

 lo fa da sempre o ad un certo punto s'è messo a fare questi scherzi?
 
Sono in questa casa da due anni. Mi sembra ci abbia fatto da sempre.
 
GF
 
 


 
Un "Lampo" o "Fulmine" o "Saetta" sono una... "scarica elettrica"!
 
Un "TUONO" è un.... "Effetto Sonoro"!
 
Potrà "scattare" per una "infinità" di motivi... MA NON certamente per un... 
TUONO!
Comunque... MAI SENTITO parlare di "Correnti Vaganti"?
Eppure ne abbiamo scritto e parlato a lungo pure qui.
Prova ad "abitare" lungo una Ferrovia e mi saprai dire...  :-)
 
Ciao. 
 
 


prova a metterne un altro

 un... TUONO!
 
Ma si, senza dubbio, scatta per questioni elettriche e non acustiche. Mi 
sono espresso male. Il fatto č che, stando chiuso in casa, di solito non 
vedo il fulmine, perņ il tuono lo sento sempre e quindi ho istintivamente 
associato il rumore del tuono allo scatto del differenziale.
 
GF
 
 

 mi piacerebbe sapere che cosa c'era prima e cosa c'è ora.
 
Piacerebbe anche a me...
Cioè. Ho scoperto che tutte la casa va sul megnetotermico da 10A e 
quello da 16 è praticamente staccato.
Vorrei sapere cosa ha fatto l'elettricista...
 


Puo' scattare anche in certe condizioni, specialmente se e' troppo sensibile 
o difettoso, tipo il classico cantiere edile nelle vicinanze, quando 
attaccano certe macchine puo' saltare, quando in cabina enel c'e' un cambio 
di montante puo' staccare, su certi differenziali alcuni disturbi in rete 
possono sganciarli, capita abbastanza spesso e ne abbiamo parlato 
altrettanto spesso qui, ricordo che quello dei miei saltava molto spesso 
durante i temporali, sostituito con uno dalle stesse caratteristiche non 
salta piu'.
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
 
-- 
 
Non esiste un politico onesto
ma solo un politico meno avido. 
 
 

 inspiegabile.
 
non e' inspiegabile.
 
o e troppo sensibile ai disturbi (io, che lavoro con i computer, ho 
dovuto cambiarlo con uno immune ai disturbi perche' quello "normale" 
scattava in continuazione) oppure hai qualche apparato che quando carica 
i condensatori di filtro (quando gli dai corrente) genera una corrente 
sbilanciata sufficiente a far scattare l'accrocco.
 
in prima battuta prova a cambiarlo con uno immune ai disturbi elettrici 
(e' sempre da 30 mA, quindi salvavita, chi sa fare il mestiere capisce 
cosa gli stai chiedendo) e se continua a farci comincia a porti il 
problema della qualita' e sicurezza del "piccolo carico" che attacchi ... 
 
ciao
 
luh
 
-- 
 
Satellite Computer HW&SW Multimedia Audio Video Foto Ottica 
 
http://www.drl.it
 - 
http://www.derosaluciano.it
 

 problema della qualita' e sicurezza del "piccolo carico" che attacchi ...
 
Il bello č che la radiosveglia... non ha la terra!!!
E adesso come la mettiamo? :-)
 
GF
 
 

 mettiamo? :-)
 
la mettiamo che potresti avere la presa difettosa :-)
 
o magari montata (collegata) male ...


 quando gli pare.
 
puo' essere che qualcunaltro l'ha gia' detto, ma non ho tempo di leggere
tutto:
anche piccoli animali, o insetti tipo formiche, che in vista dell'inverno
sentono il calore dei cavi elettrici e transitano sottotraccia, possono far
scattare il salvavita.
-- 
Se per un punto passano infinite rette, per due punti se ne perde il
conto...