Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pannelli solari occlusi

Salve a tutti, 
da un po di tempo i pannelli solari che ho mi davano problemi.
Per farla breve, ho trovato 3-4 volte il pannello a 138°C, e pressione
alta.
 
Chiamato l'idraulico ha trovato molta aria nel circuito, che non si
sfogava poichè l'installatore non aveva messo una valvolina automatica
sul tetto.
 
Vuotato l'impianto, montata la valvola automatica sul pannello lo
riempiamo, togliamo bene l'aria  e......
 
1) Nonostante la pompa di riempimento giri, non riesce a caricarlo a
più di 1 bar.
2) Dando il via all'impianto (che comunque ha 1 bar di pressione
quindi l'acqua c'è a sufficienza ) il circolatore non riesce a far
circolare il glicole. E' come se fosse "intasato" il circuito.
 
Il circolatore funziona bene, l'abbiamo testato e fatto testare
dall'esperto.
 
Abbiamo provato a verificare i pochi congegni meccanici (valvola di
ritegno) che sono sul circuito, ma non cambia.
 
Avete idee?
 
E' possibile che il glicole abbia causato un intasamento nei pannelli
o nei tubi?
 
MA poi perchè tale intasamento si è presentato solo dopo le nostre
operazioni di svuotamento e riempimento ??? (prima andava)
 
L'impianto è del 2015 messo in funzione nel 2016.
Vi ringrazio
-- 
Mammo, il bello di essere piccoli dentro....
 
Se vuoi scrivermi togli ZIO dall'indirizzo
ziom...@zioemail.it
 


 
non so... ma se hai i pannelli sul tetto.... tu l'impianto ?
solare inteso boiler e centralina circolatore... l'hai dove
c'è la caldaia in cantina piano terra ? ? o lo hai messo sotto il tetto ?
 
perchè se l'hai sotto il tetto.... il programma non può
sbagliare... se l'hai in cantina insieme alla caldaia...
insomma.... possono nascere sti problemi....a girare il glicole
impiega tanto tempo, per cui anche il programma di salvezza
scatta con ritardo se la temp sui pannelli è altissima il
circuito non deve girare e deve portare il liquido termovettore con il glicole
al riparo.
 
mdmdf

 -- 
 
 
cmq in tutta franchezza.... quelli che conosco che hanno
preso il solare a pacchetto.... con la casa... perchè per legge
dovevno averlo o per regolamenti hanno tutti problemi anche
se fanno la manutenzione e tutti .. decidono di dismetterlo
perchè i costi di revisione ripristono sono da sballo apposta...
fino a che c'è garanzia ok... poi ti costa meno rifarlo 
e rifarlo a regola d'arte.
 
gli errori sono nelle centraline , inclinazione dei pannelli,
trattamento pannelli , nessuno va sul tetto a pulirli in inverno
e metterci il sapone bianco.. tipo quello delle serre in estate...
e invece andrebbe fatto.... 
 
se dismetti, il costo per andare di sanitaria con gas
è circa 10 m3 in inverno, aggiuntivi, e 3-4 in estate per 
familia 3/4 persone. ma NON SmONTARE perchè se smonti il
libretto certificazione non vale piu.... e in rivendita casa
ti tocca rifarla, cosa fare del bombolone ? eh ? tanti lo
tolgono per aver piu spazio, a venderlo non recuperi nulla...
lascialo... se puoi.
 
mdmdf


di cosa ai fatti i guarnizioni nel impianto?
qualche volta se stalla tanto ho sentito dire che si 
scioglie i guarnizioni
138 gradi fa male eh ohi ohi fa male ai oring di gomma
non so come si pulisce da quei residui gommosi se ci stanno 
però (spero che te non ce li hai)
 

 familia 3/4 persone. 
 
 
mese ne..... 
 
induzione cucina, gas riscaldamento, pannelli solari acs
stesse villette schiera con pannelli dismessi o funzionanti
e stesso numero utenti.... mio gran lavoro di letture contatori...
non credo proprio che nessun altro possa darti dritti e
numeri se non inventandoli.
 
mdmdf
 

 però (spero che te non ce li hai)
 
mah... neancche tanto alta.... qui da me, nord italia, i pannelli
solari vanno tutto l'anno.... e incidono sui 150/200 m3 poi
ovvio , 3/4 persone , che se sai di avere acqua calda.... fai
la dccia diffententemnte, idem i piatti.. etc etc, l'impianto
tutto in rame... andrebbe fatto proprio per non avere parti
deboli o giunizioni con materiali... se non sbaglio fino a 170/180
i programmi in centralina solare fan girare il liquido termovettore...
cmq la temperaura è sempre in mostra anche con pannello che
è in stand by o in chiusura. 
 
 
mdmdf

 solari vanno tutto l'anno.... e incidono sui 150/200 m3 poi
 
 
in teoria... per i posteri svelo il ragionamento... che veri governanti fecero....
 
imposero iva agevolata 10 % per i primi 480/490 m3
di gas... perchè erano ritenuti i conumi abbondanti
di acqua sanitaria e gas cucina delle famiglie
e un diritto... cazzo... insomma dovrebbero regalarceli
il caldo della cucina e del bagno.... vabbè....
 
altri govrnanti del pd... aiè.. come mi vergogno di quegli esseri
infami 
 
ragionarono poco fa e scelsero con manleva---- scopritelo voi cosa è ----
che piu consumi meno paghi... cazzo da sballati fuori di testa....
 
mdmdf

però (spero che te non ce li hai)
 
Ti ringrazio,
lo smonteremo ma mi pare che non ci siano ORING per nulla. 
 
L'impianto è stato venduto dalla casa produttrice (sunerg) e mi hanno
dato tutti i tubi e raccordi tra cui non ricordo di aver visto ORING
(la cui installazione in effetti non è consigliata....).
 
Cercherò di aggiornarVi dopo che sarà venuto l'idraulico, per adesso
rimane un mistero.


 rimane un mistero.
 
di solito un liquido non gira in un impiato per presenta di gas o per 
presenza di grumi

 presenza di grumi
 
ci sei ? o ci fai ? 
 
di solito non è per l'impianto a circolazione forzata , per cui è stato
chiesto parere idee
 
in un impianto a circolazione forzata ci sono almeno una decina di 
motivi indipendentemente dalle condizioni del circuito termovettore.
in circolazione forzata come si forma il gas ? e il grumo ? eh apt ?
 
mdmdf

 in circolazione forzata come si forma il gas ? e il grumo ? eh apt ?
 
 
che significa..... rispondi apt... fa vedere se ci sei o ci fai.
 
mdmdf
 

che significa..... rispondi apt... fa vedere se ci sei o ci fai.
 
Apteryx, come la stragrande maggioranza qua dentro, utilizza il server
Aioe, dal quale tu sei stato bannato da tempo. Ergo, MOLTISSIMI qua
dentro non ti leggono.

 
 
ed in effetti non lo leggo
 
se il fluido non gira quando si sono scartate tutte le ipotesi possibili 
va valutato l'impossibile
 
e nel caso di specie una bolla d'aria potrebbe essere specie se 
l'impianto è andato in stagnazione, poi ptrebbe essere la girante della 
pompa e poi altre altre cose (sonda, valvole, miracoli, cazzi a mazzi ecc)
 
ma i pannelli solari che non funzionano (oppure che non funzionano come 
pensiamo debba essere) sono un labirinto

 o nei tubi?
 
Il glicole da solo no, ma con qualcos'altro sì.
In campo auto  per esempio si raccomanda di non mischiare mai due
 tipi diversi di liquidi
di raffreddamento, che sono distinti dal colore, a seconda del
 tipo di materiale
del motore e delle guarnizioni.
A me è capitato che in una ditta di cui non farò il nome se non
 per dire che si trattava
di Norauto, mi abbiano fatto un rabbocco - NON richiesto, tra
 l'altro - con un liquido
non compatibile.
 
Per sbloccare il radiatore, nonché il radiatorino del
 riscaldamento, ho dovuto
spararci dentro, a rischio di spaccarli, con acqua ad alta
 pressione, prima in un verso
e poi nell'altro.
Sono usciti certi trombi... :-((( 
 
Prima che qualcuno lo chieda, no: non c'era mai stato messo
 nient'altro, tipo protettivi,
turafalle o simili. Solo il normale liquido blu, come da manuale.
 
Bye, G.
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 

 
 
hai soltanto quei racordi tipo conici o a semisfera in 
ottone o rame stretti a secco?
o hai tutto saldobrasato?
é strano che non hai nessuna guarnizione gomma da nessuna 
parte ma se é vero mejo ciai un sospetto in meno di eliminare
e invece come tubi come stai messo? ci sono parti di qualche 
plastica o magari raccordi da poco PP o PVC filettati?
mi sembra strano che é il glicol propio a avere formato porcate
ma se ti è schizato su a quasi 140 gradi, quasi tutta 
racorderia in plastica (no oring proprio il corpo di 
racordi!!) puo' ramollire e magari si strozza
però se hai tutto in metallo questo non succedeva chiaro
 

però se hai tutto in metallo questo non succedeva chiaro
Ti ringrazio per la cortesia.
 
Ho solo tubi in metallo forniti dal produttore italiano e raccordi in
metallo. Niente plastica.
Raccordi ottone stretti a secco e 16 m. di tubo di metallo isolato che
credo sia acciaio o qualcosa di simile: è il tubo da solare che
vendono a rotoli con l'isolante intorno e che va montanto tutto di un
pezzo senza giunzioni (salvo alla centrale ed al pannello).
 
E' per questo che stiamo impazzendo!


 tipo di materiale
 
L'acqua e glicole che abbiamo tolto era quello originale di tre anni
fa. Non ho mai fatto rabbocchi od altro, anche perchè non ce n'è mai
stato motivo.
Grazie


 Grazie
 
Avete provato a spararci dentro dell'aria con il compressore?
 
Dopo aver tolto il liquido, ovviamente.
 


 
lo vendono sfuso a rotoli ??????  dove ? mai visto , io.
 
io so che li vendono a 10 mt e sei consigliato a stare sotto
i 10 etri, e tra i tubi corrono i fili per le sonde e altro,
non so proprio se esistono a corpo unico 16 etri lunghi ...
anzi... il problema potrebbe essere li.... se han messo
un manicotto tra un pezzo da 10 e uno da 6 .
 
CmQ 16 metri per 4m2 di pannelli e un circolatore.... ecco
come mai hai problemi... io te l'avrei sconsigliato 
 
16 metri.. per avere la pressione sono 1.6 bar di acqua
 
mdmdf

 dentro non ti leggono.
 
messo t'ho innanzi: omai per te ti ciba

 mdmdf
 
no 16 metri non è possibile... o se possibili... non sono
di qualità.... mai visto piu di 10 metri di tubi solari
termici

 termici
 
 
a un primo controllo
 
DOPPIA TUBAZIONE PER CIRCUITO SOLARE DN 20 ACCIAO INOX L= 10 MT+CAVO SONDA
 
su ebay 216 con ritiro a mano.... matassa da 10 metri
itm/121694572082
 
per arrivare a 16 .. sempre che poi il rircolatore ha la portanza,
devono che sappia io comprarsi 2 rotoli da 10 metri e poi venderne
un pezetto da 4 .... e trovare il sistema per giuntarli con manicotti.
 
 
tuttavia io un solare termico forzato per 16 metri non l ho mai visto...
han problemi sui 5-6 metri e a saponare in bianco in estate....io 
so questo... poi fate voi.
 
mdmdf


 
ho trovato tubi adatti per pannelli solare diametro 16 mm in 
stanghe da 10 15 20 metri ..... quindi ok sarebbe possibile...
 
ma anche... per ogni metro e immagino ci siano anche i 20mm
perchè so il dato del 20 , sono mezzo litro di liquido a metro
del circuito, e 0.3 litri sul 16mm .... per 16 metri solo di
circuto è un grossa quantità.