Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Casa nuova - magagne

Sono appena entrato nella casa nuova e, ovviamente, saltano fuori le magagne 
che non avevo notato al momento delle visite per decidere di acquistarla. 
:-)
Per il momento sono due:
1) l'impianto elettrico è tutto in canalina e con regolare cavo di terra 
(che non ho ancora visto come sia collegato), e c'è il regolamentare 
salvavita, che però non funziona (ho provato con il pulsante di test). Lo 
cambio io?
Il mancato funzionamento può dipendere dalla terra fatta male?
2) in cucina ho una ventina di piastrelle del muro che si staccano. suonano 
cave e sono piuttosto instabili. Pensavo di staccarle con delicatezza e 
riattaccarle, ma con che cosa? E per rifare le fughe?

 Il mancato funzionamento puň dipendere dalla terra fatta male?
Se non sai *molto* bene quello che fai ti conviene rivolgerti ad un 
elettricista che sappia il  fatto suo per far dare un'occhiata 
all'impianto. Poi magari č solo il differenziale guasto, ma non si sa 
mai
ciao
Davide
-- 
~ ------------------------------- ~
http://www.cogitamus.it/
L'inutile tensione verso l'infinito
~ ------------------------------- ~


Cambiareun differenziale non č certo complicato. Di sicuro lo faccio dopo 
aver staccato l'interruttore generale :-)
Perň non sono un elettricista e volevo sapere se il mancato funzionamento 
del pulsante di test poteva dipendere da altri fattori che non fossero 
interni al salvavita. 

 dopo aver staccato l'interruttore generale :-)
certo :) e sicuramente cambiandolo con uno nuovo di danni non se ne 
possono fare!


 Il mancato funzionamento può dipendere dalla terra fatta male?
no, il pulsante di test non verifica l'impianto di terra, ma mette
semplicemente un carico da 30mA (circa 7500 ohm) tra la fase prima del
differenziale e il neutro dopo il differenziale (o viceversa), come da
schema che in genere è presente sul differenziale.
la messa a terra serve solo per far intervenire il differenziale in caso di
dispersione verso le parti metalliche esterne di forno, frigo, lavatrice,
ecc. prima che qualcuno possa toccarle e quindi intervenire dopo la scossa.
per controllare la messa a terra in pieno spirito faidate, basta collegare
una resistenza da 7500 ohm tra la fase e la terra.
se il differenziale interviene, l'impianto di terra è collegato bene.

 interni al salvavita.
il pulsante non interviene in tre casi:
1. differenziale non alimentato
2. circuito di test del differenziale rotto (pulsante ossidato o resistenza
scollegata)
3. differenziale rotto
se il differenziale è collegato e alimentato (potrebbero averlo messo lì
solo per "bellezza", mi è già capitato una volta - forse impiantisti
cottimisti - ) e il test non funziona, è da buttare.

 riattaccarle, ma con che cosa? E per rifare le fughe?
Non riuscirai mai a staccare le mattonelle instabili senza romperle.
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


Veramente le ho già staccate :-) Ora come le riattacco? Tolgo la malta 
vecchia oppure uso una colla tipo Millechiodi? 

 
Forse la cosa migliore è eliminare la colla vecchia e reincollare le 
vecchie piastrelle con la colla apposita (seguita dalla boiacca).
