Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Funzionamento caldaia

Salvea tutti,
la mia caldaia (Vailant) di circa 5 anni, da un paio di giorni funziona 
in modo anomalo: mettendo il termostato (ha solo quello sulla caldaia) a 
circa metà corsa, la caldaia si accende ma subito dopo si spegne ed io 
in casa muoio di freddo. Se invece giro il termo a circa tre quarti, in 
casa fà un caldo boia perche' cosi' la caldaia funziona bene. Appena 
provo ad abbassare si spegne di continuo...
Cosa posso fare se non chiamare un tecnico??
grazie a chi mi aiuta.
Ciao

 Cosa posso fare se non chiamare un tecnico??
A parte sostituire il termostato caldaia, credo che la cosa meno costosa e
più efficace per il tuo confort termico sia mettere al massimo il termostato
caldaia (o addirittura escluderlo) ed installare un termostato ambiente
dentro casa.
--
Cinghiale (30, 54 RM)
'94 Punto 6 speed driver

 provo ad abbassare si spegne di continuo...
Apparte mettere un termostato ambiente da due soldi?...
Controlla se la pompa di circolazione si accende... Occhio che se la caldaia
e` in condizioni appena decenti la pompa e` silenziosissima.
Se con il termostato alto sia ccende e con il termostato e a meta` no...
potrebbe essere l'interruttore termico della pompa...
Ciao
Paolo

 --
Gentilissimi. Ancora una opi basta: pensate che montare un termostato 
ambiente
dentro casa sia un operazione abbordabile da chi di caldaie non ne capisce
molto, oppure conviene chiamare il tecnico??
Grazie ancora.
Ciao

 ha scritto nel messaggio
news:3E38D7F7...@yahoo.com...


 molto, oppure conviene chiamare il tecnico??
Di caldaie puoi non capirne un'acca; l'importante è che tu sappia fare due
fori col trapano e non sia completamente digiuno di elettricità.
Punto 1: scelta del posizionamento del cronotermostato ambiente
Compatibilmente con la necessità di nascondere il più possibile il cavetto
di collegamento cronotermostato/caldaia, l'ideale è posizionarlo nella
stanza più soggetta a variazioni di temperatura (di solito c'è sempre una
stanza che d'inverno è più fredda e d'estate è più calda). Personalmente
sconsiglio stanze centrali tipo corridoi, perché hanno una temepratura
piuttosto costante che si traduce in risposte lente.
Punto 2: passaggio del cavo dalla caldaia al cronotermostato
C'è poco da dire...
Punto 3: collegamenti elettrici
Occhio che spesso i termostati caldaia lavorano a 220V, quindi evita di
toccare i fili scoperti. Detto questo, devi collegare il cronotermostato
ambiente in serie a quello caldaia. Vedi disegno sotto:
----------------O-------
__________________|            configurazione originale: "O" è il termostato
caldaia a cui arrivano due fili
----------------O-------Q---
_____________________|     si intercetta uno dei cavi, lo si porta al
termostato ambiente poi si torna a chiudere il circuito
"Q" è il cronotermostato ambiente, ovviamente.
Ti consiglio di lasciare il termostato caldaia per sicurezza, ma se si
dovesse guastare del tutto potresti completamente escluderlo con un by-pass
(un ponticello fra i due morsetti del termostato).
Punto 0 (avevo dimenticato): se hai già un orologio dentro casa, che comanda
gli orari di accensione e spegnimento della caldaia, salta i punti 1 e 2 e
collega il cronotermostato ambiente al posto dell'orologio o, se preferisci
mantenere l'orologio esistente, compra un semplice termostato e collegacelo
in serie.


 ambiente in serie a quello caldaia. Vedi disegno sotto:
[cut]
Grazie a tutti. In settimana passo da MrBrico compro il termo e vi 
faccio sapere.
Siaete stati gentilissimi.
PS: quando sarà il momento di usare il cacciavite terro' per sicurezza 
gli occhi ben chiusi! ;)

 (un ponticello fra i due morsetti del termostato).
NO NO NO non diamo consigli scellerati escludere il termostato di caldaia è
una manomissione IRRESPONSABILE e fà andare in blocco la caldaia e/o aprire
la valvola di sicurezza o escludiamo anche quella????

 ha scritto nel messaggio
news:_Ne_9.14594$%p6.12...@news.edisontel.com...

Vabbè calmati... ho scritto anch'io "ti consiglio di lasciare il termostato
caldaia per sicurezza".
E poi se il cronotermostato funziona il termostato caldaia non entra mai in
funzione; quindi perché fidarsi della situazione attuale (solo il termostato
caldaia) si può, mentre non ci si può fidare del solo termostato ambiente?
Oltretutto c'è sempre la valvola di sicurezza, quindi...


 wrote in message 3E3817C...@yahoo.com...
