Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia Baxi scalda termo anche in estate

Ciao a tutti
 
 
Problema con caldaia Baxi Luna.
 
Prima di chiamare l'assistenza volevo capire se ï¿œ una cosa risolvibile 
con poco.
 
Il problema ï¿œ che ho messo la caldaia in modalitï¿œ estate,
quella per cui ignora il termostato di casa ed in cui non dovrebe 
riscaldare i termosifoni,
ma quando faccio una doccia calda, si scaldano anche i termosifoni.
 
Questo ï¿œ un cmportamento che non ha mai fatto,
quindi immagino ch ci sia una valvola relativa al riscaldamento che non 
chiude bene
 
QUalche consiglio prima di chiam


Qualche consiglio su cosa controllare prima di chiamare l'assistenza???
 
 
Grazie
 
 
g4nd4lf
 
P.S. Mi ï¿œ partito il messaggio prima che lo finissi....

chiude bene
 
Potrebbe essere la solita valvola a 3 vie, causa di tutti i mali.
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 


 
Confermo, di solito � lei che si rompe.
David 
 
 
 

g4nd4lf scriveva il 13/05/2013 :

C'ï¿œ una valvola a 3 vie, che sostanzialmente da una delle vie riceve 
l'acqua calda, e poi decide quale delle altre due vie (riscaldamento o 
scambiatore dell'accumulatore) alimentare.
Se si inchioda 'a metï¿œ', lascia passare acqua su entrambe le vie, e la 
caldaia viene attivata dalla chiamata di acqua calda sanitaria.
 
Potenzialmente potrebbe anche essere sbloccabile a mano, nel senso che 
dovrebbe esserci sopra un pomellone o una leva con cui muoverla, e 
magari ï¿œ solo incrostata e 'riparte'. Quantomeno, questo ï¿œ quanto ho 
sempre avuto io a casa (ma ho sempre avuto la 3 vie esterna alla 
caldaia, quindi a vista).
Ti suggerisco inoltre di vedere se nella centralina ï¿œ programmabile un 
ciclo di movimento delle valvole periodico per prevenire questi 
bloccaggi. Nella mia, ad esempio, tutti i mercoledï¿œ alle 12 tutte le 
valvole e le pompe fanno un ciclo di azionamento a vuoto.
 
 
 
Alberto
 
 


Grazie a entrambi
 
da ricerche sul WEB confermo che potrebbe essere la valvola a 3 vie.
 
 
Stasera provo a bloccarla.
 
Nel caso dite che si puï¿œ reperire ed eventuamente sono in grado di 
cambiarla io?
Non sono un esperto di idraulica, ma se  la cosa ï¿œ fattibile con 
strumentazione standard,
senza chiavi particolari o altra strumentazione dedicata, potrei anche 
farcela...
 
 
per adesso grazie mille
 
 
g4nd4lf
 
 


Grazie anche te
 
 
Stasera provo a sbloccarla e poi vediamo
Dal web ho visto che dovrebbe esserci una levetta
per il funzionamento in manuale
 
 
Per la centralina, escludo che ci sia un comando di sblocco,
ï¿œ un modello di dieci anni fa che comunica lo stato a led.....
 
 
ciao
 
 
g4nd4lf

strumentazione standard,
 
In teoria si.



 
Ho controllato.
 
Non ci sono switch per passare in manuale,
ma solo un pezzo unico con alcuni sensori come da foto,
 
https://www.dropbox.com/s/qnb474oxrkh0oem/P1130818.JPG
 
 
il pezzo � sulla sinistra dietro al sensore per rilevare l'apertura del 
rubinetto.
 
Dall'alto a sinistra scende l'acqua riscaldata, che poi scende ai 
termosifoni nel pezzo dietro
al corpo tondo, ed arriva infine al rubinetto nel pezzo a sinistra della 
plastica rossa.
(sotto la caldaia ci sono le 2 mandate)
 
In effetti quella del termo si scalda anche se apro solo il rubinetto.
 
Per rimuovere la valvola a 3 vie bisogna sventrare la caldaia,
e poi sono tutti pezzi avvitati
e sicuramente in pressione.
Le probabilit� di riuscire a rimontare il tutto senza perdite
sono molto basse, almeno per le mie limitate capacit� idrauliche.
 
non penso che mi avventurer� in questa impresa.
 
Mi sono comunque divertito ad identificare i vari sensori.
Ho trovato quello di mancanza acqua o pompa bloccata (proprio sulla 
valvola a 3 vie)
la sonda del riscaldamento (filo rosso sul tubo in discesa a sinistra),
la sonda sanitario (immagino ia la traduzione per rubinetto) (sotto la 
plastica rossa, filo verde)
 
 
 
 
 
Grazie comunque per il supporto...
 
 
g4nd4lf
 

 
 
Di sicuro è la valvola a 3 vie... pero, se fosse così, l'acqua alla doccia dovrebbe essere molto più fredda...
 
 
Giovanni

 Giovanni
 
 
L'acqua non � poi cosi' fredda,
tanto che si riesce a fare la doccia tranquillamente.
 
Sicuramente per� i termosifoni diventano bollenti
 
 
 
g4nd4lf

 
Comunque, visto la stagione in arrivo, puoi chiudere la mandata ai termosifoni e per alcuni mesi sei a posto e puoi chiamare con calma il tecnico della caldaia per cambiare la valvola a tre vie....
 
 
Giovanni

 Giovanni
 
Non ho trovato la mandata ai termosifoni.
Almeno sulla caldaia o in uscita dalla caldaia.
 
E ho i termosifoni bollenti!!!!
 
In compenso ho chiamato il tecnico che ha detto che molto probabilmente 
ci saranno da pulire dei filtri e basta....
 
 
Domani viene e scropriamo
 
 
ciao
 
 
g4nd4lf