Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pressione ballerina della caldaia

Salve,
ho una caldaia vecchio stile (con fiamma pilota)ferma da un po', la
produzione di acqua sanitaria funziona correttamente, oggi ho provato
ad attivare il termosifone e prima sorpresa la pompa non gira.
Ho sbloccato la pompa seguendo le istruzioni, poi ho notato che la
pressione dell'impianto era a 0 quindi messo l'impianto in pressione a
0,5 bar, il minimo indicato da libretto.
Ho tolto l'aria dai termosifoni e poi ho riportato a 0,5 la pressione,
ho tolto anche l'aria dalla caldaia essendo questo il punto più alto
dell'impianto e stranamente non ne ho trovata per niente.
Quindi finalmente ho acceso la pompa e la caldaia è partita
correttamente ma immediatamente la pressione ha iniziato a salire.
Sinceramente non mi aspettavo che portare l'acqua a 60-70°C facesse
salire così tanto la pressione, ho quindi sospettato che ci fosse
ancora aria nell'impianto ma niente. Ho lasciato salire la pressione
perchè sul libretto è scritto che a caldo la pressione può arrivare a
2,5bar,invece la lancetta del manometro continuava a salire ed è
arrivata a 3bar punto in cui è intervenuta la valvola di sfiato
automatico. Dopo aver spento pompa e bruciatore la pressione è
iniziata a scendere fino a 0.
Chi mi aiuta a capire dove sta il problema?
Grazie


Vaso di espansione: membrana forata o pressione insufficiente lato aria.
 
-- 
Paolo "Spino"

 Grazie
 
 
secondo me ... o hai l'acqua che scalda molto più di 60-70 ...
quindi termostato interno rotto
 
oppure hai un problema al vaso di espansione.. magari scarico.
 
ciao mario

 wrote:

Il rubinetto di riempimento è manuale e non perde.
Il termometro segna tra 60 e 70 gradi e basandomi sulla max
temperatura dell'acqua calda sanitaria misurata a mano ci dovremmo
essere.
La pressione la leggo dal manometro installato sulla caldaia e
comunque per aprirsi lo sfiato automatico dovremmo essere ad una
pressione maggiore della nominale oppure vuol dire che è rotto sia lo
sfiato automatico sia il manometro.
Potrebbe essere il problema al vaso di espansione ma non ho idea di
dove sia, di come sia fatto e di come posso fare a capire se siano
presenti i problemi che mi avete indicato.
Grazie
Ciao

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 
Clicca "Vaso di espansione" su Google immagini, per vedere com'è fatto.
Ce ne sono diversi tipi.
Poi devi gonfiarlo: in alto c'è una valvola come nelle biciclette (o moto) è 
sufficiente una pompa a mano per arrivare a 1 bar di pressione o poco più.
Mentre lo gonfi devi togliere acqua da un termosifone, per fare spazio 
all'aria.
Se la membrana non è rotta hai risolto il problema.
VitT
 


Grazie dei consigli.
Ho controllato il vaso di espansione ed era sgonfio, ho pompato fino
ad 1 bar e ed ho tolto acqua dal circuito finche sia il manometro
dell'acqua che quello dell'aria segnavano 1 bar.
Ho potuto provare solo per poco tempo il sistema, adesso la pressione
dell'acqua sale lentamente quando accendo la caldaia, devo verificare
se supera o meno i 2,5 bar. Lasciando raffreddare l'acqua la pressione
non va più a zero ma si stabilizza intorno ad 1 bar, questo mi lascia
pensare che la membrana non sia rotta.
Quindi se ho capito come funziona il circuito l'aumento della
pressione quando sale la temperatura è dovuto non tanto alla
dilatazione dell'acqua quanto a quella dell'aria nel vaso di
espansione.
Vi terrò aggiornati.
Saluti

 Vi terrò aggiornati.
 
Ottimo.
 

 espansione.
 
No, non è "colpa" dell'aria.
L'aria nel vaso agisce "da molla" in quanto è più comprimibile
dell'acqua.
Il circuito è chiuso e senz'aria, cosa provoca l'innalzamento della
pressione con l'aumento della temperatura dell'acqua.
--
ziggio
 


 
Nella mia caldaia ho messo un palloncino da gavettoni (di mio figlio)
infilato sulla valvola, così se la valvola perde si vede al volo.
Quando una volta lo vide l'addetto della manutenzione mi chiese perchè
avevo messo il goldone alla caldaia...
--
ziggio

espansione.
 
Fuochino, ci sei vicino ma con una piccola differenza.
Riscaldandosi l'acqua si dilata e aumenta di volume ma lo fa a spese 
dell'aria, che č costretta a comprimersi e a farsi piccola piccola.
 
 
-- 
 
Fabbrogiovanni