Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: gruppo termostatico dispettoso - per idraulici e non..

salve, ho smontato un gruppo per doccia termostatico, esattamente un 
Groheterm 1000, per la pulizia dei filtri, in quanto mi accorgo che 
l'acqua calda usciva pochissimo, mi accorgo che nei tubi dell'acqua 
calda e fredda vi sono infilati 2 aggeggi, esterno in gomma ed interno 
in plastica dura.. che definirei dei riduttori di portata o di 
pressione..è così ??
avevo pensato di toglierli, ma ho il dubbio che il termostatico possa 
funzionare..e cmq ho tolto dei filtri a retina metallici dato che erano 
tutti intasati...
qundi la mia domanda è questa, potrei trogliere anche i 2 "strozzatori"
oppure il termostatico non funziona più ??
dato che devo dire che neanche ora funziona benissimo.. sembra che 
l'acqua alcune volte esce calda poi si raffredda, poi riprende calda...
forse è la caldaia ??
-- 
Joe_at_home


-------------
nessuno sà rispondere a questo interrogativo ?^?
 
-- 
Joe_at_home


Più nessun idraulico monta gruppi termostatici. Perché cessano quasi 
subito di funzionare e perché sono difficilmente compatibili con le 
moderne caldaie a funzionamento rapido.
Ammesso che i flussi siano ottimali (rimettendo filtri puliti), dovrai 
anche cambiare la molla bimetallica, con ogni probabilità. Ammesso di 
trovarla... E' una specie di farfallina che ottura l'acqua calda e 
fredda, di solito composta di due parti metalliche di diversa 
composizione. I rivetti che la uniscono, dopo un po' prendono gioco...

 composizione. I rivetti che la uniscono, dopo un po' prendono gioco...
 
come dicevo i filtri li ho proprio eliminati...ma avevo tolto per 
pulirli, quegli aggeggi infilati direttamente ai tubi in uscita dal 
muro, tipo cilindretti in gomma, che suppongo ottimizzano il flusso per 
il termostatico..
non mi accingo neanche a trovare questa molla bimetallica....al prossimo 
problema probabilmente
cambio gruppo con uno normale..
Ciao
 
 
 

 cambio gruppo con uno normale..
 
Beh, non è un oggetto introvabile (nel rubinetto, come ricambio non 
saprei). Di solito è una specie di bilanciere che ottura 
alternativamente l'acqua calda e quella fredda. E' composto quindi di 
due tappi (con guarnizioni) che vengon mossi da un componente che resta 
immerso nell'acqua miscelata. Questo componente è fatto di due metalli 
diversi, che espandendosi in modo differente provocano una diversa 
disposizione dei tappi.
Negli Zetamix (piuttosto diffusi 30 anni fa) ce n'era uno che sembrava 
una doppia ala di farfalla, con rivetti sulle punte, su cui erano 
fissati i tappi. Fino a 37 gradi la farfalla era messa "(" così, mentre 
quando si superavano i 37 gradi prevaleva l'altro metallo e la 
farfalla... clic! diventava così: ")".
Tappando quindi alternativamente l'acqua calda e la fredda.
A tutto ciò si aggiunge una regolazione di base (quella della manopola), 
che sposta il punto di partenza della farfalla, lasciando quindi passare 
più acqua calda o più acqua fredda.
Sin qui, non so se mi HO spiegato... :)
 
Per finire: i modelli migliori avevano, esterne, delle viti di 
regolazione singola dei flussi dell'acqua calda e fredda, di solito 
nella zona dell'attacco del rubinetto ai tubi d'adduzione.
 
Io ho buttato il termostatico che era installato dai miei meno di 10 
anni dopo l'installazione. Cioè intorno al 1980. Ne ho visto di recente 
uno, ricordo di fine anni '70: anche lui ha garantito lunghi anni di 
docce scozzesi al proprietario. Infatti, pur avendo più di 80 anni, non 
ha problemi di circolo periferico!!!! :-D
 
Forse è il caso di rivalutarlo???

 Forse è il caso di rivalutarlo???
 
in sostanza mi dici di insistere ;.)))
-- 
Joe_at_home

 in sostanza mi dici di insistere ;.)))
 
Io ho sempre letto, in tutte le estrazioni cui ho partecipato: "Ritenta, 
sarai più fortunato"... :)
 
Scherzi a parte: se hai ancora tutti i pezzi, rimonta il rubinetto 
ESATTAMENTE com'era. Sostituisci la bimetallica E tutte le guarnizioni 
ed o-ring (guarnizioni ad anello) che trovi. Lubrifica perfettamente il 
tutto con un grasso al litio da nautica oppure con un grasso al silicone 
finissimo (entrambi hanno ottime proprietà adesive).
Rifai la taratura dei 37 gradi aiutandoti con le viti di regolazione ed 
un termometro per misurare la febbre. In bocca al lupo...
 
PS: una volta di Grohe si trovavano i ricambi, anche le singole vitine. 
Una volta... :(