Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lampada al neon... sostituzione fai da te?

Premetto che sono nuovo e inesperto!
Ho in casa una stanza illuminata da una lampada al neon. Ultimamente la
suddetta lampada ha un problema: ci mette moltissimo ad accendersi (qualche
minuto!). Un amico mi ha detto: semplicissimo, devi cambiare lo starter!
La domanda è questa: è una operazione facile? non pericolosa? Come si fa?
                                  E dove lo compro questo starter ?
Scusate l'ignoranza!
Grazie, ciao

 ha scritto nel messaggio
news:cciT9.98939$Ou4.3...@twister2.libero.it...

L' unico pericolo sarebbe se cadi dalla sedia o dalla scaletta.
Spegni la luce (o MEGLIO ANCORA togli tensione con l' interruttore
generale),
Apri la plafoniera,
Individua lo starter (è un cilindretto beige o grigio o bianco delle
dimensioni di un tappo di sughero)
Ruotalo in senso antiorario di pochi gradi e vedrai che si sfila
Inserisci quello nuovo ruotandolo in senso orario
Ridai tensione e se la colpa era dello starter la luce si appiccia.
Se il difetto non è scomparso allora va sostituito il tubo fluorescente.
Se è vecchio e vedi le estremità annerite all' interno ti conviene
smontarlo subito e comprarlo nuovo insieme allo starter.
Se poi ancora ci sono problemi la colpa è del reattore, ma a questo
punto passo la mano agli esperti elettrici.
Dove si acquista: centri Brico, negozi che vendono mat. elettrico, iper,
ecc.
Attenzione alla sigla sul tubo: specifica il tipo di luce, più o meno
calda, fredda, tiepida ecc.
Fabbrogiovanni.

 
       Giacche' e' sulla sedia perche non gli permetti di
       sostituire,se necessario,il reattore?ciaofelix 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

        sostituire,se necessario,il reattore?ciaofelix
Non sappiamo l'età e l' esperienza di Gio, e da come ha postato il
quesito direi che per ora si limiti alle sostituzioni facili:-))
Fabbrogiovanni


Forse perche` i sintomi indicano che non e` il reattore? :-))
ciao max

 ciao max
 
          GRRRRRRR......odio i neon (pardon le lampade fluorescenti)
          se no me ne becco un'altra! :-))


          se no me ne becco un'altra! :-))
Sempre pronto a mordere.
-- 
Bye
      Vitt

 Ridai tensione e se la colpa era dello starter la luce si appiccia.
Grazie!
Son riuscito a cambiare lo starter...!!!
Sono felice :)
............anche se la lampada non funzia lo stesso !  :)))
Non è un problema del tubo, che è ancora nuovo e bello.
In realtà lo starter che ho comprato ha una potenza diversa dal precedente
(è più potente del vecchio)... Può essere un problema, oppure essendo più
pontente va bene ugualmente?
Grazie lo stesso per le indicazioni!

 pontente va bene ugualmente?
A questo punto le mie scarse conoscenze nel ramo elettrico non mi
permettono di stabilire quale possa essere la causa.
Rimani qui che sicuramente arriveranno ulteriori spiegazioni.
Adesso hai uno starter di scorta.
Fabbrogiovanni

FabbroGiovanni wrote:



        Sono in Italy le 4,36......a Giova'...a Lei..e'piaciuto? ciaofelix


         Sono in Italy le 4,36......a Giova'...a Lei..e'piaciuto?
ciaofelix
Non sono ancora ridotto al punto di sentire la mancanza di compagnia
alle 4.36
Ti stai sbagliando di 1 ora,  l' invio è stato effettuato alle 05.36.
Fabbrogiovanni.

FabbroGiovanni wrote:



     Vista l'ora ti pensavo reduce da un po' di ginnastica,ho visto
      i salumi,volevo chiederti:chi ti ha fatto quel bel recinto in
      ferro lavorato? ciaofelix



Lo starter deve essere coordinato con la potenza del tubo....... o lo 
prendi uguale al vecchio, o ne metti uno universale.
ciao max

 Fabbrogiovanni
Miiii!! ma davvero, e' prestissimo!!! Devi ancora andare a dormire o ti sei
appena alzato?
Paola che prima delle 9 non e' in se'...

 
Ciao....
Se la tua plafoniera e' in un ambiente molto freddo e' possibile che
e' per il freddo che stenta ad accendersi, normalmente sullo starter
e' scritta la potenza e non penso che uno starter + grosso dia
problemi.
Se la tua plafoniera e' vecchia ti consiglio di acquistarla nuova per
20 euro le trovi da Castorama
Natale
P.s.
Non ti incasinare a cambiare il reattore alla fine ti costa quasi una
plafoniera nuova !

 problemi.
Beh, è il contrario!
Si trova in un ambiente molto caldo (cucina).
Grazie del consiglio!
Ciao

 ha scritto



      Alle 5,00 gia' postava con me! ciaofelix :-)


       Vitt
 
        Le lezioni non le dimentico!comunque con l'attacco edison,giri da
        un lato e si accende,giri al contrario e si spegne....e' una bel-
        lezza!con i tubi e' tutto un mistero!boh.ciaofelix


           se no me ne becco un'altra! :-))
Come mai odi le lampade fluorescenti? Io le trovo molto comode e molto
risparmiose... a studio ho sostituito tutte le vecchie lampade con quelle
fluorescenti a basso consumo... adesso quando accendo tutto sembra
giorno.... e il contatore gira MOLTOOOOOO più lentamente.
Ciao
Marco

 giorno.... e il contatore gira MOLTOOOOOO più lentamente.
Aspetta un poco e vedrai come cominci a vedere la nebbiolina ed avere
gli occhi rossi e stanchi!!!!
La luce emessa dai tubi fluorescenti vibra ad una frequenza di 50 Hz
per l'illuminazione che non sia in dei capannoni e' consigliabile
usare degli speciali tubi che emettono una luce + calda.
Natale

 Marco
            Indubbiamente eurovantaggiose ed anche efficienti oggi,
        alcuni anni fa si facevano detestare perche'si trovavano solo
        con luce bianca,a volte piu'luminose ad un estremo etc etc e mi
        e'rimasta una atavica diffidenza :-)  ciaofelix 


usare degli speciali tubi che emettono una luce + calda.
I tubi a luce più calda non vibrano comunque a 50Hz?
-- 
Ciao.
Pierluigi

 Qualcuno mi può spiegare meglio?
In trealtà ciò che è fastidioso/dannoso dei tubi fluorescenti è l'emissione
di una particolare banda di ultravioletti; tanto che nei negozi di ottica è
disponibile un particolare trattamento filtrante per i cosiddetti UV400,
destinato a chi staziona diverse ore al giorno in luoghi illuminati da
questo tipo di tubi.
--
Cinghiale (30, 54 RM)
'94 Punto 6 speed driver

I tubi a luce piů calda non vibrano comunque a 50Hz?
Dirň di piů: io ho il sospetto che "vibrino" anche le lampade a
incandescenza.
Ciao.

 I tubi a luce più calda non vibrano comunque a 50Hz?
Si', ma *meglio* :)
Capisco che la cosa possa non essere molto intrigante, detta cosi', ma a
descrivere i perche' ed i percome ci vorrebbe un post decisamente lungo.
Ad ogni modo, se la cosa interessasse, un'ottima fonte di informazione sono
un pool di articoli di A.J.Wilkins:
Wilkins, A.J., Nimmo-Smith, I.M., Slater, A. and Bedocs, L. (1989).
Fluorescent lighting, headaches and eye-strain. Lighting Research and
Technology, 21(1), 11-18.
Wilkins, A.J. and Clark C. (1990). Modulation from fluorescent lamps.
Lighting Research and Technology 22(2), 103-109.
Wilkins, A.J. (1986). Intermittent illumination from visual display units
and fluorescent lighting affects movements of the eyes across text. Human
Factors, 28(1), 75-81.
Disponibili su Medline (l'abbonamento me lo regalano, altrimenti non farei
tanto lo spocchioso :))

 incandescenza.
Non è possibile, l'inerzia termica del filamento non può permettergli di
accendersi e spegnersi 100 volte al secondo ;-)
L'unico fastidio che possono dare è, credo, come ha detto Cinghiale... i
raggi UV residui.
Saluti,
Enrico.

accendersi e spegnersi 100 volte al secondo ;-)
Eppure un effetto stroboscopico č osservabile anche con lampade ad
incandescenza. E una certa inerzia l'avranno anche i tubi fluorescenti.
Insomma, io sospetto che il comportamento sia abbastanza uniforme, da
questo punto di vista.
Ciao.

 Si', e' di circa 1/10 di secondo.
anche io avevo studiato e ricordo questo tempo fisiologico, pero'
volevo citare un paio di "casi":
1 - sul mio pianerottolo del condominio stufo di sostituire ogni 2
mesi lamp a incandescenza accese 24/24 h da 40 W pur se in versione
"scale" (si trovano dai grossisti elettrici a 240 o 260 V) e/o Energy
saving 7 W ogni 3 o 4 mesi :-((( ho deciso di interporre un diodo
1N4007 in serie alla lampada aumentata a 60 W, risultato dura piu' di
un anno lavorando ad una semionda cioe' meta' tensione, vibra un
po'...alla vista; analogamente la luce ambiente per vedere la TV, che
dura ora 4 o 5 anni.
2 - una volta assieme ad alcuni gira-dischi (analogici in vinile)
veniva fornito un disco "stroboscopico" di carta a settori bianchi e
neri su 3 o 4 corone circolari per controllare e regolare la velocita'
meccanicamente (masse centrifughe)rispettivamente a 78, 45, 33 ed
event. 16 giri/min, le istruzioni dicevano di utilizzare luce al
fluorescente o neon, ma io avevo solo la lampadina del cercafase e non
illuminava a sufficienza, cio' nonostante con la comunissima lampada
ad incandescenza riuscii a vedere i settori rallentare fino a fermarsi
e quindi a ritarare l'oggetto.
Questo dimostrerebbe a mio avviso che l'occhio umano e' in grado di
percepire soprattutto con la coda dell'occhio (visione extrafoveale,
se ben ricordo) vibrazioni luminose a frequenza limite.
Scusate la lungaggine...
Buonasera a tutti

 se ben ricordo) vibrazioni luminose a frequenza limite.
Aggiungo un altro esempio: ho un gruppo elettrogeno, che a seconda del
carico ha una frequenza che varia tra i 47 ed i 53 Hz (oltre 53 non va
perché c'č un regolatore di giri, e sotto 47 idem altrimenti "perde il
carico" nel senso che scatta l'interruttore di minima frequenza).
Ebbene, se accendo una sola lampadina vedo chiaramente il flicker.


 se ben ricordo) vibrazioni luminose a frequenza limite.
Infatti lo sfarfallio delle lampade fluorescenti si apprezza ai margini
del campo visivo, cioè "con la coda dell' occhio",e soprattutto con
le lampade vicino ad esaurirsi per fine vita, perchè l' effetto di
persistenza delle polveri fluorescenti è diminuito.
Se ci sono molte lampade accese sulla stessa fase, a volte il fenomeno
può dare un leggero effetto stroboscopico, assai fastidioso.
Se le lampade sono due o multipli nella stessa plafoniera, la correzione
si può fare alimentando una lampada con un reattore tradizionale,
e l' altra con un reattore che incorpora una capacità in grado di
"sfasare" la corrente del secondo.
Meglio ancora, alimentandole con un alimentatore elettronico ad
alta frequenza, che tra l' altro permette anche la regolazione della
luminosità emessa dal tubo.
Cordialità.
              Paul

 luminosità emessa dal tubo.
Scusa se mi intrometto, ma ero interessato all'argomento.
Mi sapresti dare qualche notizia in più che mi interessa particolarmente per
alcune lampade dello studio.
Grazie
Ciao
Marco

per alcune lampade dello studio.
Gli alimentatori elettronici per lampade fluorescenti in effetti sono
molto usati negli studi medici, centri di calcolo e studi televisivi,
in quanto non generano nè induzioni parassite nè rumore.
Abbassano anche leggermente il consumo della lampada, in quanto
più efficienti dei reattori induttivi + starter. Inoltre hanno il vantaggio
che disinseriscono automaticamente la lampada in via di esaurimento,
e così non ci sono più tubi "lampeggianti" che fanno venire il nervoso :-)
Permettono (alcuni) la regolazione del flusso luminoso, da circa
il 25% a piena potenza.
Io utilizzo i Quiktronic della Osram, che però non hanno la regolazione
di flusso. Quelli della Philips invece sì, con un modulo aggiuntivo che
però non mi è mai capitato di usare.
Cordialità.
             Paul

 però non mi è mai capitato di usare.
Grazie per l'informazione, scusa se ti disturbo ancora, ma basta sostituirli
al normale reattore + starter? Sai percaso anche il costo? Si possono
mettere 4 lampade a tubo neon collegate insieme oppure solo singole? E
ultima domanda... quanto costano?
In pratica ho un lampada sopra la poltrona con 4 tubi singoli e visti i
pregi di questi trasformatori elettronici pensavo di cambiarli...
Mi potresti dare qualche consiglio?
Grazie
Ciao
Marco

 Mi potresti dare qualche consiglio?
Mah !!! Non saprei...
Se ora non avverti problemi di sorta, perchè spendere ?
Comunque, se per caso i tubi della tua plafoniera sono da 18 watt,
potrei cedertene a metà prezzo un paio bilampada nuovi che mi avanzano.
Cordialità.
             Paul

 potrei cedertene a metà prezzo un paio bilampada nuovi che mi avanzano.
Purtroppo sono 4 tubi da 36W a luce bianca, potrebbe andare bene ugualmente?
Magari se riesco a passare al mio fornitore di materiale elettrico di
fiducia (ormai mi applica lo sconto installatore) chiedo qualche
informazione.
Grazie Paul
Ciao
Marco