Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: convivenza termoconvettore e termosifoni

Ciao
chi ha costruito la mia casa ha sottodimensionato i termosifoni del
salone e in inverno fa un freddo cane. Posso anche mettere la caldaia
al massimo ma non e' che faccia molto, oltre che al fatto che dovrei
star sempre a giostrare con i termosifoni delle altre camere.
Ora, visto che non e' possibile aumentare il numero di elementi ne' la
loro dimensione, volevo sostituire un radiatore con un termoconvettore
di quelli ad acqua.
La domanda e': come posso far coesistere il fatto che la caldaia si
accende e spegne con un cronotermostato con il fatto che anche la
parte elettrica del termoconvettore va accesa e spenta
contemporaneamente?
il rele' che comanda la caldaia chiude un circuito a 220v (e quindi
posso usare lo stesso in parallelo per comandare anche il
termoconvettore) oppure semplicemente chiude un circuito on/off che e'
separato dalla rete elettrica?
Grazie

 contemporaneamente?
Puoi usare un termostato poggiato sull'arrivo dell'acqua calda del 
termoconvettore stesso, avrà anche il pregio di non far vento se non c'è 
acqua calda nel termoconvettore, e si spegnerà non appena l'acqua si sarà 
raffreddata.
Ti piace l'idea? 

Fammi capire... vuoi mettere un fan coil al posto del termosifone?
Non e' piu' semplice mettere un termosifone con piu' potenza radiante?
Magari uno di quelli verticali da 2 m di altezza?
Gli idraulici costano, ma il fan coil mi sembra ancora piu'
complicato.... a meno che non sia l'assistenza muraria a pesare o
veramente li non ci sia spazio.
Preso in considerazione di mettere uno split come impianto ausiliario?
Sono insospettabilmente economici per riscaldare, basta premere un
tasto e in estate fanno pure il fresco!
Questa del termostato poggiato non lo sapevo... interessante. I fan
coil che abbiamo in unfficio quando non c'e' acqua calda nel circuito
soffiano aria gelida come dannati congelandoci e provocandoci paresi...
e non c'e' un modo per spegnere o abbassare la ventola, ci siamo dovuti
arrangiare tappandoli con libri e riviste :-(
Ora so che e' un impianto ancora piu' fatto con i piedi di quel che
pensassi!

 ha scritto nel messaggio 
news:c06c32dd.05040...@posting.google.com...

Io avevo un  problema simile in camera da letto e senza togliere il 
termosifone ho aggiunto un termoconvettore ad acqua e vero che c'è il 
problema dell'aria fredda ed ho risolto con un relè che comandato 
direttamente dal termostato  dave corrente sia alla caldaia che al 
termoconvettore a cui però ho aggiunto un termostato a contato di quelli 
regolabili in modo che facesse passare la corrente solo dopo che l'acqua 
ragiungeva i 40 gradi questo risolveva tutti i problemi dell'aria fredda sia 
alla partenza della caldaia sia al suo spegnimento perche il relè toglieva 
al corrente 


Dei miei cugini l'anno messo in bagno il termoconvettore al posto del 
termosifone un bagno mhhhhh 4x5 (non vorrei dire una ca**ata) !!Quando e 
acceso ci sono i cammelli che vanno avanti indietro :)))))))))))))))))
                                 By Adry (Ryo Saeba)


Per la parte elettrica basta il termostato rovescio, come gia\ ti ha 
correttamente suggerito "PP"
per quella idraulica il problema è di poter riequilibrare le pressioni 
del cirquito..... insomma il fan-coil lavora con portate piu' elevate 
dei radiatori...... quindi per far si che dentro di esso circoli la 
giusta quantita' di acqua, si devono strozzare i detentori dei 
radiatori, ammesso e non concesso che la pompa offra la prevalenza 
necessaria e che il tubo di alimentazione del fancoil non sia troppo 
risicato....... nel qual caso si deve installare una pompa ausiliaria ed 
in cirquito primario in uscita dalla caldaia........ insomma potrebbe 
diventare un piccolo problema, nulla che un buon idraulico non possa 
risolvere....... ma i buoni idraulici sono rari :0))
ciao max

 di quelli ad acqua.
Visto che hai intenzione di spendere una certa cifra, perche' non prendi 
in considerazione di migliorare l'isolamento ? Con una spesa una tantum 
aumenti la temperatura nel salone senza aumentare i consumi di 
combustibile. Tieni oltretutto presente che le previsioni per fine 2006 
sono del petrolio a 120 dollari al barile. Se anche usi altri 
combustibili, e' probabile che rincarino anche essi. Vedi tu...
Prova a descrivere la costruzione (cosa c'e' al piano di sotto, come e' 
fatto il pavimento, cosa c'e' al piano di sotto, come e' fatto il 
soffitto, le finestre, le sottofinestre, le pareti (doppie o semplici, 
muri pieni o forati), etc. che qui sicuramente qualcuno ha qualche 
suggerimento da fare. Dimenticavo precisa anche a che piano ti trovi 
(per il fai-da-te "esterno" sarebbe meglio se ti trovassi al massimo al 
primo piano ;-)
Pekilan