Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Bomboletta azoto per pressurizzazione impianto clima

Salute a tutti,
in previsione dell'estate vorrei installare un clima in casa e vorrei
fare un lavoro fatto benino...
l'attrezzatura l'ho quasi tutta (cartellatrice, pompa vuoto, manometri
e manualità) ma mi manca una bomboletta di azoto per mettere in
pressione il circuito e trovare le eventuali perdite.
Qualcuno sa dirmi se esistono delle piccole bombole magari usa e getta
come quelle per la saldatura ossiacetilenica ?
Una ulteriore domanda:
ho letto da qualche parte che qualcuno ha lubrificato le cartelle con
del grasso al silicone... sbaglio o la lubrificazione dovrebbe essere
fatta con olio compatibile con il  gas contenuto nell'impianto?
Grazie per le eventuali risposte

 fatta con olio compatibile con il  gas contenuto nell'impianto?
passo..
Giulia

 Giulia
Può andare bene qualsiasi tipo di grasso in quanto serve solo come 
antigrippaggio e non entra in contatto con il gas.
Al momento del serraggio si ha attrito sia nel cono del bullone che 
spinge la cartella sia tra la cartella stessa ed il maschio a cui si 
accoppia, deformandosi in modo plastico; da qui l'opportunità 
dell'ingrassaggio.
-- 
Saluti,
Bama

 Giulia
Ehm... questo non l'avevo  considerato... anche se una bombola
dovrebbe essere già in pressione, (forse non 30 bar) e quindi fare, in
parte,  il lavoro di ricerca perdite con acqua saponata.

 pressione il circuito e trovare le eventuali perdite.
ciao
da quando c'è azoto nei climatizzatori?
ciao primula

 da quando c'è azoto nei climatizzatori?
E' solo per cercare le perdite.
Per Franzthepanz:
Le bombole da 1 chilo in vendita normalmente sono da 110 bar, piu' che
una pompa serve un riduttore di pressione.
Guarda questo, per esempio:
http://tinyurl.com/yg54xr2

 ciao primula
L'azoto serve solamente per cercare eventuali tenute difettose. Una
volta effettuata la prova, va ricreato il vuoto, eliminando di fatto
praticamente tutto l'azoto presente che dovrà essere rimpiazzato con
le dovute modalità dal gas.
Saluti

 una pompa serve un riduttore di pressione.
Ecco,  mi sembrava strano doverlo pompare dato che nelle bombole in
genere qualsiasi gas è in pressione.
Dato che si siamo, serve qualche riduttore particolare o (dico forse
una eresia) puo andare bene uno per argon che ho gia installato su una
mia bombola che uso per saldare?

 mia bombola che uso per saldare?
Ogni gas ha passi e/o diametri diversi di riduttori, causa pressioni
di carica delle bombole diverse e/o utilizzi dei gas diversi, ma
soprattutto per impedire che ti esploda per sbaglio qualcosa in
faccia; inoltre non so quale bombola prenderai (non so se bombole
piccole come quelle usino riduttori personalizzati). Se leggi il link
che ho postato ne saprai di piu'; puoi chiedere a chi ti vende la
bombola di venderti anche il riduttore. Attento, avrai a che fare con
una vera e propria bomba.

Dopo dura riflessione, Franzthepanz ha scritto :

visto che comunque, alla fine, bisognerà fare il vuoto, perchè non 
usare semplicemente aria compressa?
-- 
Saluti,
Bama

 usare semplicemente aria compressa?
Orrore! Eresia! Al rogo! :-)
Non hai mai letto l'opuscolo Dupont sull'umidita' nei circuiti, vero?
Non riesco a trovare le immagini in rete (e' molto vecchio) ma c'era
una "innocent drop of water" (goccia con occhietti, boccuccia,
gambette, braccine in posizione di preghiera e aureola) alla quale, al
suo ingresso nel circuito refrigerante, spuntavano le corna, appariva
un ghigno satanico e appariva un forcone in una delle braccine.

certo le bombolette usa e getta ci sono e costano poco + di 20 euro ma ti 
serve un riduttore ad alta pressione ed è questo che costa

mia bombola che uso per saldare?
si l'attacco è uguale ma il tuo riduttore per saldare esce a bassa pressione 
per cui metteresti in pressione a pochi bar ed è inutile allora
andrebbe bene per flussare se devi saldobrasare

 andrebbe bene per flussare se devi saldobrasare
Infatti ho detto un'eresia :-)
hai assolutamente ragione, non ci avevo pensato !
Cmq per ricondurmi ad un tuo intervento precedente, non posso
utilizzare l'aria compressa dato che, oltre a evidenziare le perdite,
l'azoto in un certo senso " essicca" l'interno delle tubazioni, cioè
"toglie" l'acqua sotto forma di umidità sempre presente nella comune
aria.

Sembra che Arrangiologo abbia detto :

Avevo premesso:
L'aria, dentro i tubi c'è già e l'umidità pure, quindi comprimerla per 
individuare una perdita non mi sembra un'eresia, visto che poi ci vorrà 
il vuoto e con esso se ne andrà l'umidità....
-- 
Saluti,
Bama

 Bama
Non essendo del ramo non so cosa dire, ma comunque mi chiedo allora
come mai i professionisti del settore ricorrano all'azoto (con costi
non proprio trascurabili per tutta l'attrezzatura) invece della più
semplice aria compressa,
La parola a qualche professionista che di sicuro ci legge...

 
ciao
non sono un professionista, per� di vuoto ho fatto un corso.
per estrarre l'acqua devi arrivare a un vuoto inferiore ai 5 mBar e devi 
arrivarci lentamente altrimenti l'acqua condensa e gela,(prima 
dimostrazione al corso un bicchiere mezzo pieno di acqua una turbo 
molecolare pilotata e in 3 minuti il bicchiere con ghiaccio) secondo 
problema una goccia di acqua sviluppa 5000 litri di fase vapore quindi 
ci vorrebbe tropo tempo per svuotare l'impianto 3 in alcune condizioni 
l0ossigeno dell'aria si appiccica alle pareti ed � pi� difficile da 
eliminare viceversa facendo un "risciacquo con azoto" � pi� facile 
effettuare il vuoto.
ciao primula


se usi l'azoto solo per mettere in pressione l'impianto,butti via i
soldi e snaturi l'uso dell'azoto lo puoi mettere in pressione con
altri metodi senza buttar via soldi
ciao  Edy ;o)

 ciao  Edy ;o)
Se c'è da risparmiare sono tutt'orecchi (o occhi...)
potresti illustrare i metodi alternativi ?
Tnks

aria.
a parte che se sai fare le cartelle e serrare correttamente non ci sono 
rischi di perdite e la semplice verifica della tenuta del vuoto basta e 
avanza
aria compressa no...immaginando che lo split sia ormai a r410a..orbene tale 
gas a 25 gradi ha gi� una pressione superiore a quello del tuo compressore 
(quasi il doppio!!)
ergo presurrizzando con r410a in forma vapore praticamente riempi i tubi com 
pochissimi grammi di refrigerante