Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: forno a 220 trifase

Mi viene offerto in regalo da una gastronomia (in realtà mio cugino) che lo 
ha sostituito con uno ventilato un bel forno elettrico da pane, pizza ecc.
Il problema è che funziona con alimentazione 220 trifase (???, scusate 
l'ignoranza).
Riesco ad usarlo con un impianto 220 normale?
grazie
rodolfo 

 Riesco ad usarlo con un impianto 220 normale?
La trifase è 380 Volt (industriale). Non lo puoi usare in un impianto 
220 Volt (domestico).


magari con un trasformatore si puo fare

 Riesco ad usarlo con un impianto 220 normale?
Il problema principale è la potenza.
Controlla che *l' impianto normale* con il quale vuoi alimentare
il forno possa reggere la potenza del forno.
Ammesso  che l' impianto possa reggere, bisogna poi controllare
come sono collegate le resistenze elettriche.
Se l' alimentazione attuale è veramente a 220 trifase, e le resistenze
sono collegate a stella, ci sono dei problemi...
Se invece il collegamento è a triangolo, devi ricollegare le resistenze
tutte in parallelo.
Se invece l' alimentazione è 380 trifase, vale l' inverso.
Cioè se il collegamento è a stella, puoi ricollegarle in parallelo a 220
volt, ma se il collegamento attuale è a triangolo, lascia perdere.
Cordialità.
             Paul

 magari con un trasformatore si puo fare
Tutto si può fare a questo mondo. Ma sconsiglio CALDAMENTE di utilizzare 
una macchina concepita per due fasi un un impianto con una fase sola, 
survoltata.
Sei stato avvisato.

Barry Lyndon ha scritto:

Questa affermazione, per me, è sbagliata !
Premesso che la trifase è anche a 220 volt, in certe zone (ormai molto
rare).
Per quanto riguarda adattare il forno, bisognerebbe vedere come sono
collegate le resistenze, probabilmente per funzionare a 220 volt trifase
sono collegate a triangolo, e probabilmente è facilmente possibile
collegarle a stella, per fare si che il forno possa essere alimentato a
380 volt, ma sempre trifase.
Per utilizzarlo in un impianto domestico a 220 volt, la soluzione
potrebbe essere quella di mettere, sempre se è fattibile, le tre
resistenze del forno che adesso probabilmente sono collegate a
triangolo, tutte in parallelo, ma ho il dubbio che la potenza totale
superi i 3 Kw che normalmente hai su un contratto normale.
Ho usato parecchi condizionali, perchè non avendo sotto mano il forno,
vado un po' per ragionamenti, ma credo di non essere lontano dalla realtà !
Luca


... di solito vicino al cavo di alimentazione o alla morsettiera c'è uno
schemino ...
... il più delle volte è sufficiente spostare dei "cavallotti" o dei
ponticelli, per passare da un sistema all'altro ...
... resta comunque valido quanto detto da paulhass ... okkio alle potenze
...

 ha scritto nel messaggio 
news:f6t3le$gn$1...@newsread.albacom.net...

Che marca è?
dodi 


non l'ho ancora io, devo decidere, occorre essere in quattro per 
spostarlo......
ciao
rodolfo 

 resistenze tutte in parallelo.
grazie, vedrò se arrivo a capire come è fatto il collegamento.
Se si risolve paserò ai dubbi su piuzze e stinchi al forno.
ciao
rodolfo 

 spostarlo......
Se il rapporto peso/potenza è indicativo, dubito che sia sotto i 3 Kw.
Quello che noleggiamo per la sagra campestre del mio paese, è 9 Kw (380
trifase, 3 Kw per fase) ... Quello lo sposto da solo, perchè è su ruote,
ma per sollevarlo 4 persone sono appena sufficienti.
Luca

io credo che quel forno come minimo consumi quanto 3 impianti enel 
casalinghi siano in grado di erogare contemporaneamente...sui 10 kw
te lo dico perchè giusto l'altra volta ho visto un fornetto di questi 
nemmeno tanto grande(i panettieri ce l'hanno grosso il triplo come minimo) e 
già stava sui 10 kw... 


ok, verificherò e mi rassegnerò: evevo predisposto un tavolo per lui accanto 
al barbecue sotto alla travà, ci metterò le salsicce.
ciao e grazie
rodolfo 


risposte che concordano: mi sa che continueremo a usare quello della cucine, 
basta ridurre il numero dei commensali.
ciao
rodolfo