Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: filo elettrico esterno 2,5 mm è rame 1,5mm e x quanti watt

un filo elettrico se esternamente � da 2,5mm internamente il rame � 1,5 mm?
plastica quindi 1 mm?
 
una sezione da 1,5mm x quanti watt va bene?
fino a 10metri serve considerare anche la resistenza del cavo stesso?
 
 
idem x filo elettrico da 3,5mm  internamente il rame � da 2,5mm?
e x quanti watt va bene?
 


ciao Dati insufficienti, devi spelare con attenzione i fili , Poi misuri 
il diametro bene, e calcoli la sezione,
 
	DIAMETRO mm	SEZIONE mm quadri
	1.450		1.650
	1.150		1.038
 
altrimenti fai pasticci.
 
ciao primula
 

una sezione da 1,5mm x quanti watt va bene?
 
Se e' sezione, sara' mmquadri.
Se non sono quadri, sara' la misura del diametro e non della sezione.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

 e x quanti watt va bene?
 
Se e' rame direi fino a 3 chilowatt, sempre in condizioni normali di 
utilizzo.
Comunque, se hai a disposizione un calibro, faresti meglio a spelare un cm 
di cavo e procedere alla misura di un reoforo ed, eventualmente, tornare in 
argomento.
 
 
-- 
 
Ciao, Renato
 
 

una sezione da 1,5mm x quanti watt va bene?
 
Spannometricamente, 1,5 mmq --> 10A
                    2,5 mmq --> 16A
                    4,0 mmq --> 25A
 
Guarda che sono mmq (sezione), e non mm (diametro).

 
"anver" <NOS...@NO.SPAMMS> ha scritto nel messaggio 
news:1fj015tmj528l.m5vaf60edh9t$.dlg@40tude.net...

Se hai usato cavo normalmente in commercio le sezioni normalizzate sono 
proprio quelle che hai esposto:1, 5 e 2,5 mmq.
Dalle tabelle dei costruttori puoi rilevare la densita' di corrente MASSIMA 
per il tipo di isolante impiegato (oltre quella il calore rovinerebbe 
l'isolante), per i cavi isolati in PVC la corrente massima in regime 
permanente dei cavi Prysmian e' 22A per 1,5 mmq e 29A per 2,5mmq (dipende 
molto dal tipo di posa).
La potenza che puoi trasferire dipende dalla lunghezza della linea (oltre 
che dalla corrente massima e dal tipo di posa), atteso che la caduta di 
tensione non deve essere maggiore del 4 per cento (norme CEI).
Ammesso che l'isolante sia PVC e la lunghezza della linea 10 m le potenze 
massime (carico monofase) possono essere rispettivamente 5kW e 6,6 kW, la 
limitazione e' dovuta solo alla portata massima del cavo in regime 
permanente, perche' la caduta di tensione per quella lunghezza rimane 
abbondantemente sotto il 4 per cento.
Naturalmente e' un calcolo abbastanza grossolano, per fargli le pulci 
occorrerebbero molti piu' dati.
In ogni caso se il cavo e' usato per le portate massime di corrente la 
temperatura puo' salire molto, anche 70/80 gradi.
 
Cordialita'
Liberty Kid 
 
 

 
 
Ma fai cos� tanta fatica a leggere sul fianco del cavo da quanti mm^2 �???
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?

 
Rendo noto che nella maggior parte dei casi sul fianco non c'è scritto, 
anche se magari su quei 2-3 fili che hai maneggiato era stampigliata la sezione.

 
 
Ho in mano fili dalla mattina alla sera al lavoro. Direi che ne ho
maneggiato una quantit� pi� vicina a 2 - 3000. E' vero che ce ne sono
alcuni che non riportano la sezione, ma sono una minoranza. Tutti gli
unipolari FG7 che ho visto la riportano, i N07V-K ce l'hanno in rilievo
e non stampigliata con un colore, I multipolari FROR, FG7, H05VV-F,
H07VV-F ce l'hanno...
 
Pippo torna a giocare con Topolino, va!


 H07VV-F ce l'hanno...
 
+ 1000
 
-- 
 
Ciao, Renato
 
 

Se il rame di un cavo elettrico e' nero cosa vuol dire ?grazie 

Che ha preso acqua e si è ossidato. Non va bene...


che si e` scaldato parecchio e la plastica (PVC) che gli sta intorno ha 
prodotto qualche sostanza (ad es. acido cloridrico) che lo ha aggredito.
 
bye


PER IMPIANTI CASALINGHI 1,5 MM E PER USO COMMERCIALE NORMALE 2.5 MM VANNO BENE SENZA PERDERE TESTA NEGLI CALCOLI

PER IMPIANTI CASALINGHI 1,5 MM E PER USO COMMERCIALE NORMALE 2.5 MM VANNO BENE SENZA PERDERE TESTA NEGLI CALCOLI
 
Buono a sapersi, dopo 5 anni al buio e al freddo possiamo iniziare i
lavori elettrici.



Signora Pamela, perche' URLA ?
 
Ed in ogni caso, la sua e' una frase senza senso.
Prima di tutto, cosa sarebbero gli impianti "casalinghi" ?
Quelli fatti fai-da-te ? E quelli "commerciali", quelli
fatti dagli elettricisti ?
Oppure voleva dire domestici, ovvero per la casa ?
Ma in una casa non ci sono forno elettrico, lavatrice,
lavastoviglie, stufette elettriche, bollitori di
potenza, piastre elettriche, pompe di calore/condizionatori
etc. E tutto questo lei lo alimenta con cavi da 1,5 mmq,
magari tutto insieme  ? Stiamo freschi, anzi "caldi".