Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: centralina elettronica.. come la controllo ??#2

salve...ho la centralina elettronica digitale del termocamino che 
qualche settimana fa ha deciso di non mostrarmi più i 2 segmenti led 
(lineette) che dichiaravano che la centralina era ok...quindi in questo 
WE ho deciso di smontare la centralina dal muro e misurando con un 
cercafase noto che la corrente arriva normalmente....la mia richiesta 
è... prima di diagnosticare e comperare una nuova centralina, è 
possibile stabilire che la centralina è rotta ?? e come ???
allego una scansione dello schema di collegamento della centralina marca 
Coelte Top..
grazie per i consigli..
http://i38.tinypic.com/xcmyo6.jpg
Giuseppe
 

 
http://i38.tinypic.com/xcmyo6.jpg
Col cercafase fai poco, ti ci vuole un tester. Se non sai cos'è, o non lo
sai usare, rinuncia al fai da te e chiama un tecnico.
Comunque: 
1) verifica col tester se arriva la linea 220 volt ai morsetti "linea 220v"
2) verifica bene l'integrità del fusibile (estrai il fusibile e verificalo
con l'ohmmetro del tester)
3) altre prove implicano bypassare il flussostato (è un semplice contatto)
e la sonda (ammesso che siano montati nel tuo impianto) per simularne il
funzionamento, però in quest'ultimo caso servirebbero i dati della sonda
(che potrebbe essere sostituita, per far prove, da resistenze o da un
potenziometro).
E' tutto molto semplice, ma se non hai esperienza l'unica soluzione
possibile, come detto, è rivolgersi ad un tecnico.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 possibile, come detto, è rivolgersi ad un tecnico.
certo... almeno per il controllo ritengo anche io una cosa semplice...
in sostanza, dovrei sentenziare, che se arriva corrente alla linea 220v
la centralina è guasta ??
ps... cmq ora sono al lavoro e stasera provo se arriva corrente.. domani 
faccio
sapere...
Ciao giuseppe

>

-------------
Ciao Sepp... ieri ho controllato la centralina con il tester ed arriva 
la corrente
220v ai morsetti...cosa altro potrei fare ??
Ciao

 220v ai morsetti...cosa altro potrei fare ??
Sei proprio sicuro che la centralina non sia dotata di un fusibile? Se la
risposta è affermativa io scollegherei completamente la centralina e con
un po' di cautela cercherei di aprirla. Fatto questo, procederei ad un
esame visivo del circuito stampato, alla verifica delle saldature, magari
proverei a rifare qualche saldatura sospetta (ti ci vuole un saldatore a
bassa potenza, possibilmente adatto a componenti SMD). Fatto questo
ridarei l'alimentazione (collegandola ai 220 v), per vedere se funziona.
Se ancora non funzionasse, collegherei in serie all'alimentazione il
tester commutato su A in alternata, per vedere se il circuito "assorbe"
corrente. Se il tester segnala un assorbimento di corrente, ma il display
resta "muto", probabilmente la centralina è da sostituire. Ciao


 resta "muto", probabilmente la centralina è da sostituire. Ciao
ok.. ma prima di fare questo ti manderei un'immagine...
a domani..
Ciao e grazie 

>> Ciao Sepp... ieri ho controllato la centralina con il tester ed 

----------
Ciao Sepp
non ho potuto fare le foto in quanto ho la macchinetta digitale con le 
pile scariche...
cmq... ho fatto ulteriori verifiche all'interno della centralina ed ho 
notato che vi è anche un fusibile, non notato prima in quanto ben chiuso 
in una scatoletta nera...cmq ho controllato la continuità ed il fusibile 
non è interrotto...(comincio a pensare alla centralina rotta) :-((
sulla morsettiera ho controllato le fasi... e trovo la fase (cominciando 
da destra dello schema) in
P della linea 220v, trovo la fase in COM ed in NC... secondo te è 
normale ??...
se così penso proprio che andrò a comperare una centralina nuova...
Ciao  e grazie
Giuseppe 

 normale ??...
La foto aiuterebbe molto, perché magari c'è un oggetto che tu non 
riconosci come fusibile ed invece lo è (mi viene in mente un R0 o solo 0 
come segnatura sul circuito stampato). P dovrebbe essere Phase (fase), 
NC sta per normalmente chiuso (quindi potrebbe lasciar passare la fase) 
e COM... uhm. Strano. Ma senza foto, difficile esprimersi. COM dovrebbe 
essere il comune, cioè il neutro. FORSE. Dài, investi due lire in 
pile... ;-)

 ha scritto nel messaggio 
news:48c91851$0$18934

;.)) Ok Cordy... hai ragione... ora scrivo dal lavoro... domani mi 
ripropongo di fare delle foto
alla centralina elettronica...nella parte del circuito...
cmq se non l'evessi visto avevo gia spedito lo schema della morsettiera 
come da libretto di istruzioni della centralina...
http://i38.tinypic.com/xcmyo6.jpg
ci risentiamo presto.. ciao e buon WE..
Giuseppe

 fusibile...!!
io sono abbastanza certo che ci sia. Sara' interno magari, ma dubito 
che mettano in commercio apparecchi collegabili alla 220 senzaq quella 
minima forma di protezione che e' il fusibile.
Fra l'altro, nello schema che hai indicato, la parola "fuse" dovrebbe 
proprio indicare il fusibile
Adriano

 cioè il neutro. FORSE. Dài, investi due lire in pile... ;-)
no. P e' la fase ed N il neutro.
COM si riferisce al comune del deviatore (da un lato normalmente chiuso 
e dall'altro normalmente aperto). E infatti, dal disegno si vede che al 
comune arriva la fase (protetta dal fusibile) e che quindi e' piu' che 
normale ritrovarsi sul contatto NC, in assenza del comando di 
commutazione (altrimenti la si troverebbe sul NA, a comandare le 
elettrovalvole)
Adriano

 
http://i38.tinypic.com/xcmyo6.jpg
Ehm... scùsasse Dutturi, mi scappò! (Cit., Catarella, ). :-)
Allora... va tutto bene, quel che hai trovato. Un paio di noterelle, in 
attesa delle foto.
1. dovresti avere diversi fusibili. Uno nella centralina, uno su ogni 
linea (pompa, grill, sonda,, flussostato) ed uno all'ingresso del 220 V 
nella centralina.
2. utile fare foto del circuito stampato sopra e sotto, magari segnando 
con un punto di pennarello lo stesso angolo sopra e sotto. Per orientarsi...

 Per orientarsi...
---------------
ecco la foto...ed č la stessa prospettiva della morsettiera....
di fusibile ne vedo solo uno all'interno... mentre ci sarebbe dovuto 
essere anche un fusibile
tra la linea ed il comune come si evince dallo schema della 
morsettiera...e l'idraulico aveva detto che non li installava mai...
spero di risolvere... o quantomeno capire se devo comperare una 
centralina nuova...
Ciao e grazie a tutti...
Giuseppe 

 ecco la foto...
Mmmm... io non la vedo.... ??? :-)

 Mmmm... io non la vedo.... ??? :-)
sorry... dimenticai link,... :-))
ecco la foto spero si capisca meglio a risolvere il problema..
http://i37.tinypic.com/15clsnm.jpg
Giuseppe 

JOE ha scritto:

Beh... c'è solo un lato. Per di + coperto da un'etichetta (agosto 2005: 
sei fuori garanzia? Non è detto... controlla). Però non sembra una cosa 
complessa. Vedo: Un.. transistor? (U1), un ponte raddrizzatore (il 
piccolo cilindretto marcato + IR, un paio di condensatori elettrolitici 
(cilindretti coperti di cellophane blu), con un trasformatore (230-9V, 
grigio chiaro). Cioè un alimentatorino da 2 soldi. Ed un paio di relè 
deviatori. Non ho idea di cosa potremmo trovare sotto l'etichetta Coelte 
passed... SE SEI SICURO di essere fuori garanzia, riprova. E magari 
togli anche il fondo nero e fotografa il c.s. lato piste di rame. Grazie...

 fotografa il c.s. lato piste di rame. Grazie...
-----------
beh... è il lato dell'elettronica... di + non potevo spingermi :-))
se vuoi visionare le caratteristiche della centralina la marca è Coelte 
Top..
e si trova in rete....
si la garanzia è finita altrimenti l'avrei già portata indietro... ;.((
). Cioè un alimentatorino da 2 soldi .... magra consolazione... 
grazie...
(in caso debba comprare una nuova centralina.. mi sai suggerire una 
valida
con un alimentatorino al top ???)
si certo la centralina è stata presa 3 o 4 anni (non ricordo 
esattamente)fa quando ho comperato il termocamino... beh... per togliere 
il fondo nero e fotografare la parte CS dovrei smantellare tutta la 
centralina... (giustamente dici cosa ho da perdere se è fuori garanzia 
??))
dovrei cmq prendere coraggio..
ora sono al lavoro.. vediamo domani..
Bye

JOE ha scritto:

Oh, magari sotto l'etichetta c'è un microprocessore custom del costo di 
svariati bigliettoni. Ma anche avendo la vista a raggi X, vedrei i 
circuiti del mio monitor, mica cosa c'è sotto l'etichetta... ;-)
Potresti cominciare a misurare (su alternata, fondo scala 20 V) se c'è 
tensione sui contatti + e - (il secondo di solito è diametrale al primo, 
dovrebbero essere 4 contatti e gli altri 2 vanno al trasformatore). 
Dovresti leggere 9 V o qualcosa di simile. Se sei molto sotto, c'è un 
corto da qualche parte. Se sei a 9 V ma la centralina è morta, c'è 
qualcosa d'interrotto.
Già che ci sei trascrivi tutto quanto scritto su U1. Il componente con 3 
contatti ed un'alettina metallica forata. SENZA TOCCARLO, vedi se 
lasciando in tensione l'apparato dopo un po' si scalda. Se non senti 
calore, togli tensione e lo tocchi. Poi riferisci...

 calore, togli tensione e lo tocchi. Poi riferisci...
________
Ok.. agli ordini... oggi mi metto all'opera e domani riferisco..
Ciao