Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ma un semplice interruttore per la luce di camera, quanta corrente porta?

La camera è illuminata da una piantana che prende la corrente da una presa, che a sua volta è comandata da 3 punti. Questa presa è una a due fori passo piccolo, per cui dovrebbe essere sotto il magnetotermico da 10A. Naturalmente tale presa viene utilizzata per gli elettrodomestici, tipo ferro da stiro, aspirapolvere etc. etc. Ora la domanda è: visto che 10A sono 2300W, significa che i deviatori e l'invertitore della camera possono reggere un carico di 2300W?
In teoria sembrerebbe di si... ma la cosa mi convince poco.
La parola agli esperti.
 
 
Giovanni

 
----- Original Message ----- 
Ora la domanda č: visto che 10A sono 2300W, significa che i deviatori e 
l'invertitore della camera possono reggere un carico di 2300W?
In teoria sembrerebbe di si... ma la cosa mi convince poco.
 
 
si, sono da 10A, e per sincerartene č semplice, apri uno dei cataloghi dei 
produttori, magari quelli del tuo, e guardi :-)
ma xchč questa cosa non ti convince? 
 
 
 
---
Questa e-mail e priva di virus e malware perche e attiva la protezione avast! Antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 ma xchč questa cosa non ti convince? 
 
 
Quello che non mi convince è il fatto che questi interruttori non sono dei contattori... e la scintilla che si crea quando aprono il circuito, gli rende senz'altro la vita breve.
Comunque trattasi di un deviatore AVE:
http://i.imgur.com/CiZEwzD.jpg
 
 
 
Giovanni
 
 
Giovanni


Controllato nel catalogo e se non erro si parla di 16A. Allora posso andare tranquillo:
http://www.ave.it/it/catalogo-tecnico/serie-civili-componibili/serie-blanc-s45/deviatori/45902
 
 
 
Giovanni


io da 16 conosco i bipolari, deviatori non ne ho visti, ma sono ignorante. prima ancora di valutare il deviatore, che cablaggio hai? Se hai 1,5mm comunque il ferro da stiro non va bene...
noi nella media dei casi sottovalutiamo (e non dovremmo) l'importanza delle connessioni elettriche. vedo spesso, anche a casa mia, grappoli di doppie prese...
ciao

 Se hai 1,5mm comunque il ferro da stiro non va bene...
 
La peppa ... ma che ferro usi?
 

 
 
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 io da 16 conosco i bipolari, deviatori non ne ho visti, ma sono ignorante. prima ancora di valutare il deviatore, che cablaggio hai? Se hai 1,5mm comunque il ferro da stiro non va bene...
 
Essendo una presa passo piccolo, è senz'altro sotto il magnetotermico da 10A,
per il quale va bene il cavo da 1.5.
 
 
Giovanni

 La peppa ... ma che ferro usi?
 
 
Ho controllato: il ferro da stiro è di 1350W, l'aspirapolvere 1500W e il phonn 1300W.
Per cui anche la sezione 1.5mmq va più che bene. Sempre naturalmente che uno ce ne attacchi uno per volta.
 
 
Giovanni

 > 
http://i.imgur.com/CiZEwzD.jpg
 
 
 
A proposito del carico induttivo, l'unico elettrodomestico col motore è l'aspirapolvere. Dici che il motore da 1350W può innescare le scintille? 
Comunque sia, se tutte le volte devo stare a fare il ragionamento sul carico resistivo o induttivo, la cosa diventa problematica....
A questo punto lascio quella presa solo per le luci della camera, faccio passare un altro filo della fase e metto un altra presa accanto diretta. E, magari, schuko... anche se questa non andrebbe bene perché sarebbe da 16A e allora gli servono i fili da 2.5 mmq. Però, se mi ci passano, posso sempre portarci la linea + la terra, tutto da 2.5mmq e ho fatto un lavoro a regola d'arte.
 
 
Giovanni

 
"gio_46"
A questo punto lascio quella presa solo per le luci della camera, faccio 
passare un altro filo della fase e metto un altra presa accanto diretta. E, 
magari, schuko... anche se questa non andrebbe bene perché sarebbe da 16A e 
allora gli servono i fili da 2.5 mmq. Però, se mi ci passano, posso sempre 
portarci la linea + la terra, tutto da 2.5mmq e ho fatto un lavoro a regola 
d'arte.
 
Parere personale: quante paranoie, piuttosto non hai l'orto da curare o 
prendere il sole mezza giornata leggendo qualche libro?
Comunque se hai tutto questo buon tempo e soldi da buttare via per fare una 
linea dedicata per un aspirapolvere fallo.


 linea dedicata per un aspirapolvere fallo.
 
 
Il problema è che in questa casa quasi tutte le prese sono comandate da interruttori. E non so mai se la corrente ci arriva oppure no. Non capendo il motivo per il quale abbiano fatto un impianto del genere, ho deciso, una dopo l'altra, di mettere anche le prese dirette. Poi, se le lascio sotto il magnetotermico da 10A, il tutto si risolve nel far passare un altro filo di 1.5 della fase e il gioco è fatto.
 
 
Giovanni

 scintille? 
 
Ma il problema, semmai, ce lo puoi avere se azioni l'interruttore sotto 
carico. 
Aziona l'aspirapolvere solo dal suo interruttore di accensione e stai 
sereno. 
(Anche se IMHO l'interruttore dell'elettrodomestico spesso è meno robusto 
di quello dell'impianto e comunque più rognoso da sostituire).
 
Ciao,
AleX

 capendo il motivo per il quale abbiano fatto un impianto del genere,
 
Probabilmente per le luci a piantana. Qualcuno non ama il classico punto 
luce a centro soffitto.
 
 
Ciao,
AleX


La luce a piantana c'era solo in camera, mentre nelle altre stanze tutte plafoniere con lampade alogene. Per cui quale può essere la giustificazione
in quest'altri casi? Facciamo un altro esempio: in cucina, a fianco del top, c'è una presa con accanto un interruttore; ecco, se premo l'interruttore mi arriva corrente alla cappa aspirante e mi si stacca dalla presa e viceversa. Qual'è stata la ratio in questo caso?
 
 
Giovanni

 questo caso? 
 
Questo mi fa pensare ad un errore di installazione, del tipo,usando un 
deviatore invece che un interruttore, prelevare la fase per la presa 
invece "dall'arrivo" (il contatto comune del deviatore), dal polo 
deviato che rimarrebbe inutilizzato.
 
Dai un'occhiata allo schemettino:
 
 
[FIDOCAD]
FJC B 0.5
LI 40 15 250 15 0
LI 40 25 250 25 0
TY 35 15 4 3 0 0 0 * F
TY 35 25 4 3 0 0 0 * N
LI 65 15 65 65 0
MC 65 80 2 0 750
RV 70 110 45 95 0
FCJ 0 1
TY 50 100 4 3 0 0 0 * Cappa
TY 70 120 4 3 0 0 0 * 
LI 65 95 65 80 0
LI 50 95 50 25 0
MC 95 50 0 0 elettrotecnica.app10
MC 95 60 0 0 elettrotecnica.app10
LI 85 60 50 60 0
LI 65 50 85 50 0
SA 50 25 0
SA 65 15 0
SA 50 60 0
SA 65 50 0
RV 185 110 160 95 0
FCJ 0 1
TY 165 100 4 3 0 0 0 * Cappa
TY 185 120 4 3 0 0 0 * 
MC 190 60 2 0 880
LI 185 15 185 45 0
LI 180 95 180 60 0
LI 165 95 165 25 0
SA 185 15 0
SA 165 25 0
MC 220 65 0 0 elettrotecnica.app10
MC 220 75 0 0 elettrotecnica.app10
LI 210 75 165 75 0
LI 190 65 210 65 0
LI 190 65 190 60 0
SA 165 75 0
TY 105 55 4 3 0 0 0 * Presa
TY 230 70 4 3 0 0 0 * Presa
 
(Un viewer online per FidocadJ lo trovi qui: 
http://pot.potorti.it/fidocad/
)
 
 
Ciao,
AleX


io veramente ho tutte le luci con cavi da 1,5mm e tutte le prese cablate da 2,5mm. Credo che la proporzione , per distanza "domestiche" , sia di 5A per mm, o forse (proprio al massimo) 7A.  gli elettrodomestici di questo tipo di solito camminano su linee da 16A, o sbaglio?


Ti ingrazio dello schema, ora è tutto chiaro.
 
 
Giovanni