Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Bombola GPL collegata alla caldaia. Serve per forza la centralina?

Buonasera a tutti,
a casa ho questa situazione:
 
http://www.pictureshack.us/images/70879_caldaia.jpg
.
 
Dato che uso l'acqua calda e cucino raramente anche una sola bombola mi va più che bene.
La caldaia vuole una pressione di allacciamento di 30 mbar.
 
La domanda è:
se invece di tutta questa roba mettessi semplicemente questo riduttore 
 
http://www.leroymerlin.it/catalogo/accessori-impianto-gas/regolatore-gpl-attacco-bombola-%2B-portagomma-34107654-p
 
 
che è tarato proprio a 30 mbar direttamente sulla bombola e collegato al punto di snodo del gas mica rischio di rompere la caldaia ?
 
Grazie per l'aiuto,
   Emilio

Si, funziona, ma controlla,oltre alla pressione, la capacità del riduttore. Se la caldaia ti consuma 4 kg ora e il riduttore te ne passa 300gr non ci siamo... Verifica.

 Si, funziona, ma controlla,oltre alla pressione, la capacità del riduttore. Se la caldaia ti consuma 4 kg ora e il riduttore te ne passa 300gr non ci siamo... Verifica.
 
Buongiorno Cristiano, 
anzitutto grazie per la risposta. 
 
Sulla tabella dei dati tecnici della caldaia è scritto un consumo di 2 Kg/h mentre il riduttore è di 1,5 Kg/h. 
 
Però non capisco a quale uso della caldaia si riferiscono i 2 Kg/h . 
 
Io NON uso la caldaia per i termosifoni ma Solo per l'acqua calda e non oltre i 50 gradi. 
 
Così come 30 mbar immagino sia la pressione di allacciamento massima forse 
anche i 2 Kg/h sono il consumo massimo (cioè sanitari + riscaldamento alla massima temperatura). Se così fosse dovrebbe andar beve anche un riduttore con capacità inferiore oppure no ? 


 
Che sappia io, il massimo consumo istantaneo si ha per la produzione di 
acqua sanitaria. Ma te sentiti libero di provare, poi pero' torna qui a 
riferire come e' andata.
 
Ciao


Certamente, stasera provo e faccio sapere.
Al limite la caldaia non mi partirà con un errore di tipo "gas insufficiente", credo........

 riferire come e' andata.
 
Aggiungo che le caldaie scaldano l'acqua dei termosifoni o quella
sanitaria. Non possono eseguire le due operazioni contemporaneamente.
E confermo che il massimo consumo si ha prelevando acqua calda sanitaria
semplicemente perché la differenza di temperatura ingresso-uscita è più
alta rispetto al caso dei radiatori. Abbassando la temperatura sanitaria
da 50 a 40°C, supponendo un ingresso acqua a 10°C, già la caldaia
dovrebbe consumare un 25% in meno e forse farsi bastare la portata di
1,5Kg/h... non sarà esattamente così perché calando la potenza cala il
rendimento.
 
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 
 
Allora, 
funziona perfettamente sia la caldaia che i fornelli.
Li ho provati solo singolarmente e già così mi va bene (non penso avrò bisogno di avere acqua calda e fornelli accesi insieme).
 
Ad ogni modo il sistema funziona, non serve centralina e sistemi contorti di adattatori e teflon e spezzoni di tubi.
L'importante è che la pressione indicata sul regolatore non sia superiore a quella richiesta dalla caldaia per non romperla.
 
Ad ogni modo, appena mi capita di trovarlo, prendo un regolatore da 30 mbar ed una capacità superiore (magari 3-4 Kg/h) così sto più tranquillo.
 
Grazie a tutti per l'aiuto.


si, infatti. Comunque anche se metti la temperatura della caldaia a 30° per pochi secondi la fiamma va al massimo lo stesso, poi comincia la modulazione e riduce la fiamma (e il consumo). piuttosto: se anche viene a mancare una parte del gas necessario, questa viene a mancare nell'erogazione del massimo, e non nella modulazione. Quindi in questo caso (1.500g contro 2.000g nominali)non ce ne accorgeremo mai....
saluti