Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Per elettricisti, scelta interruttore differenziale.

Buona domenica a tutti,
in un bagno vorrei montare una presa di queste
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350085798712
e accompagnata da un interruttore magnetotermico tipo questo
http://cgi.ebay.it/BTICINO-LIGHT-MAGNETOTERMICO-1P-N-10A-3KA-N4301-10_W0QQitemZ200356448085QQcmdZViewItemQQptZInterruttori_e_prese?hash=item2ea62cc755
Considerando che la presa da proteggere e' in un bagno, quindi ci potro'
attaccare un phon, un aspirapolvere, rasoio elettrico, scaldobagno, mi
chiedevo che tipo Amperaggio usare, 6A-10A-16A ?
Inoltre mi dite se magari optare per un altro tipo di interruttore salvavita
tipo questo?
http://cgi.ebay.it/BTICINO-LIGHT-MAGNETOTERM-DIFFERENZIALE-10mA-N4305-10_W0QQitemZ250485968849QQihZ015QQcategoryZ126555QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Inoltre sempre in bagno ho un aspiratore, come mi conviene comandarlo, con
un interruttore monofase, un interruttore bifase 0/1, oppure questo
http://www.elettrico.info/shop/product_info.php?cPath=1_82_7&products_id=TC.N4011&osCsid=c036086828b1781a6d42c8abfaea56a9
oppure un differenziale di cui sopra, visto che deve lavorare in un ambiente
con vapori acquei?
Sicuro in una vostra risposta, buona serata a tutti coloro che
interverranno.

 0/1, oppure questo
Volevi dire monopolare e bipolare!
Miiiiiii... 32A!!! E' un aspiratore o un tornio???
Mettici un normale interruttore bipolare di quelli 
con scritto I/O, formato
normale, magari con spia luminosa.
-- 
ciao!
...nixs.................................................................
Lat.: 41� 7' 50" N  Long.: 14� 38' 41" E
nixs.lucchetto.@lagirandola.it
togli la ".SERRATURA." per scrivermi
........................................................................
L'uomo non smette di giocare perch� invecchia,
ma invecchia perch� smette di giocare.
(George Bernard Shaw)

 ciao!
A buon rendere! 

 proteggerlo con un magnetotermico di cui sopra?
non farti tante fisime, l'interruttore con l'icona 
va benissimo.


 non farti tante fisime, l'interruttore con l'icona va benissimo.
Quindi va bene anche staccare un solo polo?
Grazie! 

 con vapori acquei?
L'aspiratore non ha morsetto di terra quindi il differenziale � inutile...
Tieni anche presente che il "lavorare in un ambiente con vapori acquei" 
(ammesso sia vero... non � un bagnoturco...) si deve risolvere a priori 
utilizzando un apparecchio adatto. Non cercando di risolvere il problema 
successivamente con l'installazione di qualche protezione in pi�.
--
Giorgio

> Quindi va bene anche staccare un solo polo?
senti cosa ti dice nel post GS, parole sante


"gs" <g1s2n...@infinito.itinvalid> ha scritto nel messaggio 
news:4b1c3c27$0$34596$4faf...@reader1.news.tin.it...

Siete stati chiarissimi, e vi ringrazzio innanzitutto.
Giusto per curiosita' i contatori enel montano solo un differenziale? e di 
quanti A sono provvisti?
Volendo buttare soldi!!! mi consigli anche tu di acquaistare un interruttore 
magnetotermico da 10A per una presa da 16A?
In attesa buona serata. 

 interruttore magnetotermico da 10A per una presa da 16A?
Non vedo il motivo di limitare utilizzando un 10A. Sempre che i fili che 
arrivano siano da 2,5 mmq e che la presa sia da 16A, oppure bipasso (10/16A) 
oppure universale (schuko+ 10/16). Ripeto, per�, che l'aggiuntivo non 
servirebbe a niente. La linea infatti deve essere gi� protetta a monte dal 
magnetotermico presente nel quadro
--
Giorgio 

 dal magnetotermico presente nel quadro
La presa da montare e' questa 
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350085798712
quindi siccome non ho ancora capito la differenza del magnetotermico di cui 
ti ho chiesto spiegazioni sopra, nel caso che monti un 10A cosa ci posso 
attaccare sopra senza che entri in funzione? forse la teoria di NIXS che se' 
ho un magnetotermico da 16A a monte sarebbe giusto avere a valle uno da 10A 
in modo da sezionare in caso di corto solo la presa in questione? cosi' se 
salta so gia' che la presa in questione e' quella! e quindo mi confermi 
anche che il magnetotermico funziona solo in caso di corto e con filo di 
massa? insomma non ho ancora molto le idee chiare! Anche perche' sono stato 
influenzato da un edificio pubblico, dove ogni presa era accompagnato da 
magnetotermico! non penso che la risposta sia per una questione speculativa, 
solitamente si cerca di risparmiare sul materiale utilizzato, quindi secondo 
me' la risposta e' prorio quella di individuare subito una zona di corto in 
un edificio molto grande e dispersivo. Correggimi se sbaglio.
Comunque grazie per le spiegazioni e la pazienza accordatemi.
Ciao. 

 Comunque grazie per le spiegazioni e la pazienza accordatemi.
Prego
--
Giorgio 

 distribuzione la prevedono.
A che tipo di necessita' tecnica ti riferisci?
Ti ringrazio per le notizie tecniche, buona serata. 

 A che tipo di necessita' tecnica ti riferisci?
Esempio. Linea dorsale "grossa", quindi protetta da un magnetotermico con 
corrente elevata. Tale da sopportare la somma dei carichi collegati (e 
contemporaneamente funzionanti). In questa condizione le prese non 
risulterebbero protette da sovraccarico. Si risolve installando protezioni 
locali (o a gruppi/stanze) con corrente <= alla portata della presa.
--
Giorgio 

 ogni tanto... mi ci metto anch'io... :)
Devo essere sincero, lo faccio solo quando devo staccare la linea per 
riparazioni! :-(
Grazie e buona domenica 

 Allora quali sarebbero le sezioni giuste?
Non c'� un giusto in senso assoluto. Dipende dalla lunghezza e dal numero di 
linee presenti nella stessa tubazione. Comunque, di solito, usando 
conduttori da 4 mmq per la dorsale prese e da 2,5 per la dorsale luci, si � 
molto oltre la portata minima necessaria. Per linee corte, si pu� fare tutto 
con 2,5 e 1,5 mmq rispettivamente.
--
Giorgio
 

"gs" <g1s2n...@infinito.itinvalid> ha scritto nel messaggio 
news:4b266e02$0$638$4faf...@reader4.news.tin.it...

Infatti l'impianto e' stato diviso in prese e luci. Le prese ci arriva per 
le vie aeree da 6 ma poi scende a 2.5 mentre per le luci parte da 4 e 
scendono a 1.5. Comunque la lunghezza e' quella di un appartamento...
Grazie per le spiegazioni.