Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Intenditori di impianti fotovoltaici

Chiedo informazioni perche' ho un problema che quando piove, o meglio quando inizia a piovere scatta il differenziale.
Da quando succede ho aggiunto un secondo differenziale al mio impianto dividendolo fra luci e prese da 15A.
Ho messo uno Stop&Go che si riarma dopo qualche secondo automaticamente. 
Pero' succede a volte che scatta anche 7-8 volte di seguito a distanza di pochi minuti.
Ho scoperto da un vicino che ha un impianto fatto da una ditta diversa che ha un differenziale dedicato solamente ai pannelli da 300mA.
La ditta che ha montato i miei, invece, si e' collegato all'unico (allora) differenziale da 30mA.
In sostanza, voi che avete il FV, che protezione avete?
 
Grazie VitT 

 Chiedo informazioni perche' ho un problema che quando piove, o meglio quando inizia a piovere scatta il differenziale.
 
Controllare l'isolamento stagno, da qualche parte entra acqua dove
non dovrebbe andarci.
 
8>< ----
 
-- 
This is Usenet. If you are sending a link be sure to post a summary, or 
include just enough text to give a context. Clickbaiting is unwelcome.
 

 
Se fosse cosi' dovrebbe scattare anche quando piove da un po' di tempo.
Inoltre all'interno dell'inverter non dovrebbe essere separato il circuito CC da quello CA?
E l'inverter e' sicuramente all'asciutto perche' e' posizionato in garage.
 
VitT 

 Inoltre all'interno dell'inverter non dovrebbe essere separato il circuito CC da quello CA?
No, non sono separati, ormai(da almeno 12 anni) tutti gli inverter sono senza trasformatore, loro stessi controllano
l'isolamento di terra (il mio lo fa esplicitamente), e vanno in errore se ci sono dispersioni.
 
Giulia
 
 


nessun differenziale su inverter ftv.
L'ho levato dopo un paio di anni perchè a seguito temporali estivi 
restavo a piedi con la produzione qualche giorno prima me ne accorgessi.
Prima che venga il deboni di turno a stracciarsi le vesti (non leggo 
neanche) il lato utenza logicamente è protetto con il classico 
differenziale da 30 mA.
 

 nessun differenziale su inverter ftv.
 
ah, prima avevo provato a sostituirlo con uno da 0.5 A, nessun cambiamento.
 
 


Prova un differenziale tipo B
 
-- 

 
probabile, ma è anni che sta così e va benone, visto anche altri 
impianti senza differenziale sull'inverter, non so a cosa possa servire, 
non tocco più niente

Il 19/11/2022 15:55, VitT B ha scritto:

Dirò un eresia sicuramente.
 
A parte che io non ho messo nessun differenziale sui pannelli (sono dei 
fusibili sia sulle varie stringhe in parallelo sia sulla linea 
principale in arrivo al regolatore di carica.
 
Io ho messo a terra anche i pannelli direttamente prima degli scaricatori.
 
Li tuo pannelli hanno la messa a terra?
 
Io ho un impianto off grid senza scambio sul posto
 
-- 
I problemi più complessi hanno soluzioni semplici, facili da comprendere 
e sbagliate.
 


Chiamare la ditta e farlo controllare? Quanti hanno ha il tuo impianto?
Comprato "a risparmio tirandogli il collo"?

 Comprato "a risparmio tirandogli il collo"?
 
L'impianto ha 9 anni.
La ditta che l'ha montato ha chiuso da diversi anni. Il titolare, con moglie romena, si e' trasferito in Romania perche' "c'e' meno burocrazia" (parole sue).
Gli operai dipendenti erano tutti romeni.
Non credo di avergli "tirato il collo" perche' ho pagato 6600 Euro nel 2013 per 2,93 kw di picco.
 
VitT

 Io ho un impianto off grid senza scambio sul posto 
Il mio e' un impianto con scambio sul posto senza batterie.
 
VitT 
 

 
 
Ho messo a terra il telaio dei pannelli molti consigliano di farlo.


 Ho messo a terra il telaio dei pannelli molti consigliano di farlo.
 
Il mio impianto comprende anche un cavo di messa a terra da 6 mmq che va 
direttamente ad uuna palina di 2,5 mertri infissa fino a mt. 2,40.
 
Nessun differenziale sulla linea, soltanto i fusibili fra pannelli e 
inverter.
 
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

 
 
Io ho messo anche dei stacca batteria di quelli navali con delle belle 
piastrine in rame in caso devo fare manutenzione.
