Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia Vaillant che non scalda

Buongiorno a tutto il NG.
Problema:
casa appena ristrutturata, impianto termosifoni rifatto ma caldaia vecchia
(Vaillant TecnoBlok di 15 anni fa); potenza caldaia 24kW nominali / 10 kW
minimi (da manuale).
Prima l'impianto era: 5 colonne in ferro da locale caldaia, su ogni
colonna due termosifoni (uno al piano terra, uno al secondo piano); un
totale di 10 termosifoni in ghisa per una potenza termica nominale di 18kW
circa.
Adesso l'impianto è: due colonne in multistrato 26x3 da locale caldaia,
una per ogni piano; su ogni piano collettore di distribuzione, tubo
multistrato 16x2 e n. 5 termosifoni, per una potenza termica nominale di
20kW circa.
Prima l'impianto funzionava alla grande: termosifoni caldi, acqua in
caldaia tarata a 60°C che venivano raggiunti in agilità in meno di venti
minuti.
Adesso l'impianto è una ciofeca: dopo più di mezz'ora, acqua in caldaia a
45°C scarsi, e termosifoni freddi di conseguenza.
Due domande:
1 - esiste la possibilità che l'acqua circoli troppo velocemente e che
questo sia causa del problema? se si, basta agire sui detentori? per
inciso, non li ho minimamente toccati da come li ho comprati, se erano
tutti aperti lo sono ancora
2 - può essere che la caldaia si pianti in modalità "minima" e non dia
tutta la potenza? dico questo perchè mi sembra di ricordare che prima la
fiamma agli ugelli fosse "lunga" circa 2cm  all'accensione, per poi
ridursi a 5-6mm con acqua in temperatura, mentre adesso la fiamma agli
ugelli è da subito intorno ai 5-6mm. Può essere un discorso di pulizia
degli ugelli?
Aggiungo un elemento: la produzione di acqua calda x scopi sanitari sembra
del tutto uguale a prima
Grazie a chi mi vorrà rispondere
Saluti
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

spurga l'aria in tutti i termosifoni?
hai installato delle valvole in cima all'impianto???
controlla i collettori se hanno i rubinetti aprili!
maf72_m ha scritto:


 ha scritto nel messaggio
news:eifpqd$is1$
1...@news.newsland.it

Tutto bene, ma lo hai fatto presente a chi ti fa la manutenzione annuale
obbligatoria per legge?
Lui se ti rilascia il bollino blu deve pure metterti la caldaia in ordine.
Le caldaie sono aggegi delicati, per metterci le mani bisogna essere
esperti, altrimenti tutto può succedere, comprese esplosioni con crolli.
Oldman

 45°C scarsi, e termosifoni freddi di conseguenza.
Come già consigliato da altri ti conviene sentire un idraulico esperto 
lo stesso che ti certifica il buon funzionamento dell'impianto perchè il 
fai da te è bello finchè non si arriva su terreni pericolosi dove è 
meglio far metter mano a chi lo fa per lavoro da mattina a sera ! :)
Ho anch'io una Vaillant di 15-20 anni fa anzi ne ho due identiche in due 
appartamenti, una delle due mi faceva lo scherzetto che fa a te ma 
all'epoca pur avendo smontato tutti i caloriferi in ghisa, puliti con 
acido, puliti tutti i tubi etc. etc. etc. insomma dopo un'estate di 
inferno e le opinioni di piu' idraulici che non sapevano piu' dove 
metter mano (avendo cambiato i pezzi di mezza caldaia) un idraulico, 
oramai in pensione, ha capito il problema che era relativo, se non 
ricordo male, allo scambiatore ma non ci metto la mano sul fuoco e 
dovrei ritrovare le vecchie fatture ma nel mio caso la caldaia non 
funzionava bene da nuova.
Io ho cambiato il termostato originale, fuso, con uno nuovo digitale 
(solo termostato non crono della Vimar costo 50 euro) in cui ho 
impostato il differenziale in 0,1 gradi perchè con i vecchi termosifoni 
in ghisa far ripartire la caldaia dopo che la temperatura è scesa di 0,5 
gradi o 1 grado significa perdere tutto il calore e farli raffreddare 
completamente (come avveniva con il vecchio) con un notevole dispendio 
di metano per farli tornare in temperatura.
Saluti !
GbMax78