Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: radiatori mezzi caldi

salve a tutti,
dalla mia ragazza i radiatori sono sopra molto caldi e da met� in gi� 
tiepidi o poco pi�.
come accade questa cosa? come si rimedia?
ciao
piotre 


mettendo acqua dentro

 ha scritto nel messaggio 
news:hg7n9r$26h$1...@tdi.cu.mi.it...

Se ci fosse aria sarebbero freddi sopra, quindi il problema, a mio parere, � 
dovuta a lenta circolazione dell'acqua nell'impianto, problemi di pompa.
Lb 

 ha scritto nel messaggio 
news:hg7n9r$26h$1...@tdi.cu.mi.it...

In alto, dal lato opposto alla manopolona vedrai che c'� una 
manopilina-ina-ina.
Aprila, tenendoci sotto un recipiente, uscir� prima aria e poi acqua.
Quando esce solo acqua puoi richiuderla.
Il termosifone � guarito:-)
In ultimo vai alla caldaia e ripristina la pressione, guardala da sotto e 
cerca di individuare l'apposito rubinetto.
-- 
Fabbrogiovanni 

 mettendo acqua dentro
ops! avevo capito al contrario

tiepidi o poco pi�.
Impianto autonomo, centralizzato?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 sotto e cerca di individuare l'apposito rubinetto.
pressione massima 1,7/1,8 bar?
ciao
piotre 

 Impianto autonomo, centralizzato? 
autonomo

 pressione massima 1,7/1,8 bar?
Dipende, se leggiamo a freddo o a caldo.
Se fosse a freddo forse � troppo.
-- 
Fabbrogiovanni 

 Ammesso che il problema sia dovuto all'aria da spurgare...
ok,
stasera vado e provo.
ciao
piotre 

Piotre ha scritto:

ciao
prova ad aprire il detentore posto sotto il termosifone,(di solito 
nascosto e serve un cacciavite)
e riabbassa la temperatura in caldaia, verifica la presenza dell'aria e 
apri prima tutti i termosifoni , poi li chiudi a meta e riapri come 
necessario
ciao primula

autonomo
Allora apri un po' il detentore (e' il rubinetto in basso).
Passera' di piu' acqua da quel termo li e un po' di meno dagli altri.


 come accade questa cosa? come si rimedia?
Io non sono un tecnico e quindi ti lascio alle risposte degli altri, anche 
se, qualora la causa fosse l'aria, mi pare, dovrebbero essere freddi per 
met� ma in senso verticale.
Io butto li un'altra ipotesi mooolto banale, non � che ci sono i 
copricaloriferi?
I sintomi parlerebbero in tale senso. Se si, � sufficiente toglierli.
Cordialit�
Gi
-- 
Per chi avesse necessit� di contattarmi privatamente: 
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo. 

 I sintomi parlerebbero in tale senso. Se si, � sufficiente toglierli.
no, non ci sono
ciao
piotre 


No! met� inteso come dx - sx
Almeno, cos� succedeva con i miei.


parte di sopra invece che quella sotto?
No, se c'e' dentro aria di solito si scalda il lato destro (oppure
sinistro, cioe' quello dove c'e' il rubinetto) e il lato sinistro
(oppure destro, quello senza rubinetto) resta freddo.
Se l'aria e' tanta, non si scalda nulla.


 ha scritto nel messaggio 
news:4b2760c8$0$30969$4faf...@reader3.news.tin.it...

potresti dare 1 mano offrendo quella che hai nel Cervello !! ;)) 


Anche provare a regolare le valvole di ritorno dei termo potrebbe essere 1 
idea.... ma la terrei come ultima soluzione.
intanto vediamo di risolvere agendo sui parametri classici, tipo 
temperatura, controllo pompe, pressione acqua ecc ecc....


I sintomi parlano di un impianto, probabilmente monotubo, strozzato.
I sintomi dovrebbero comprendere anche un accendi-spegni continuo della
caldaia.
C'� una manopola, piuttosto grossa, con due frecce (+ -, rosso blu)
contrapposte, posta in basso, dove entrano due tubi affiancati? se c'� �
monotubo.
Pu� essere la regolazione del by-pass (se c'�, ruota la manopola nel verso
della freccia rossa o "+")
Oppure pu� essere la formazione di depositi: in tal caso il  rimedio � lo
smontaggio e la pulizia.
Pu� essere ancora la pompa di circolazione della caldaia, allora serve il
tecnico.
Bye
Gigi