Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: escludere salvavita

ho la necessita', causa perdita acqua che mi fa scattare continuamente il 
salvavita,  di escluderlo momentanemente
http://server4.pictiger.com/img/1362585/picture-hosting/salvavita.php
come devo procedere? quali fili devo staccare dal salvavita e collegarre 
direttamente? grazie 

 ha scritto nel messaggio 
news:46f36482$0$4798$4faf...@reader4.news.tin.it...

Un elettricista staccherebbe i fili blu e nero del  parte di sx, parte alta 
LINEA  e parte bassa CARICO.
Poi li  attorciglierebbe rispettando il colore e ci darebbe un giro di 
nastro isolante.
Tu sarebbe meglio che lasci perdere, ma non perchč non sei elettricista e 
quindi non autorizzato a farlo, semplicemente perchč postando una domanda 
del genere dimostri di non saper valutare le conseguenze del tuo "insano 
gesto".
Ah, tanto per essere completi, nei due fili dei morsetti  Linea C'č DENTRO 
CORRENTE anche se tiri giů il salvavita !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-- 
Fabbrogiovanni

"ciro" > ho la necessita', causa perdita acqua che mi fa scattare 

in questi casi invece di "accecare" il controllo  in genere si preferisce 
isolare il problema e disattivare momentaneamento quello (in attesa di 
riparazione)
sai a cosa vai incotnro se stacchi il salavita?
insomma tu hai in casa per qualceh motivo (acqua infiltrata, piovuta dal 
ciel o altro) una dispersione potenzialmente pericolosa verso terra, coò 
significa che sei  in uan situazione di pericolo....se stacchi il salvavita 
e vieni in contatto con la causa della dispersione..chi ti da una mano a non 
friggerti?????? (e nn mi dire il magnetotermico perchè non in tutti i casi 
funziona!)
cerca di capire quale cosa ti fa scatatre il salavita isolando le varie 
utenze, è un procedimento lungo e che ti porterà a capire meglio un sacco di 
cose del tuo impianto ma soprattutto...ti permetterà di agire in modo mirato 
senza rischiare!
se poi vuoi proprio staccare fa pure coem ti ha detto il fabbro......ma la 
tua poca esperienza (domanda al NG) e la situazione non vertono a tuo 
favore!
dammi retta, fa un controllo selettivo e cerca di capire cosa causa la 
dispersione.
(a puro titolo di esempio, a mio zio faceva scatatre il salavita una 
infiltrazione lungo il palo d'antenna tv che arrivava all'amplificatore tv e 
lì si divertiva a far fare contatti indesiderati...è bastato sigillare bene 
e sistemare meglio i corrugati in modo da creare barriere naturali alle 
poche gocce eventuali in discesa e ora tutto è ok!)
Bacio
Cai 


Indifferentemente quale sia il problema, NON č una buona idea farlo.
Stacca la SINGOLA LINEA che ti crea problemi, togliendole tensione, risolvi
il problema, e poi riattaccala.
Se non puoi isolare la singola linea, al limite stacca la cortrente a tutta
la casa e lavora con una torcia elettrica.
Ma NON escludere il salvavita, MAI, per NESSUN motivo.
Saluti               Archi


http://server4.pictiger.com/img/1362585/picture-hosting/salvavita.php
Forse e' meglio eliminare la perdita di acqua, invece di escludere il
salvavita.
Comunque se lo fai, scrivici il tuo indirizzo.
Cosi' provvederemo a stare ben lontani dalla tua casa.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

"il problema e che l'inquilino di sopra aveva una perdita di acqua che ha
riparato....adesso il solaio e' umido e' questo mi provoca il continuo
scatto del salvavita.....quindi per qualche giorno voglio escluderlo

 scatto del salvavita.....quindi per qualche giorno voglio escluderlo
DOMANDA: Quanti lampadari hai appesi al soffitto umido?
RISPOSTA (tiro a indovinare): Uno
SOLUZIONE: tira giů la corrente, dai un'occhiata sotto alla campana dove 
sono collegati i fili.
-- 
Fabbrogiovanni



Vuol dire che l'umidita' ha raggiunto un qualche filo elettrico
scoperto.
Se hai un lampadario, controlla nel suo attacco al soffitto se c'e'
acqua. 



rischia di trovarci pure i pesciolini se tiene bene!!!
;0P
Bacio
Cai 


come ti ho risposto nell'altro NG, a quell'altezza in genere ( ameno di 
impianti elettrici particolari o fantasiosi) c'è solo la line a che va al 
lampadario, ci sarà qualche pezzo di filo scoperto che ha gradito l'acqua 
del vicino!!!!
se ti va bene puoi trovare la magagna nei pressi del contatto  fra i cavi 
che escono dal muro e il lampadario...se invece l'impianto è vecchiotto 
...potresti dover ripassare i fili di nuovo (sempre che sia fattibile)!
Bacio
Cai 


 Vicino alla zona umida hai qualche scatola di derivazione? Potrebbe essere 
una di quelle ad aver raccolto un po' d'acqua, del resto ci arrivano tubi 
che attraversano anche mura e soffitti, in case di diversi anni le ho viste 
anche proprio in prossimità del soffitto. Se c'è il corrugato potrebbe aver 
portato l'acqua anche in scatole lontane dalla zona umida e le scatole 
contengono fili senza la protezione originale. 


L'acqua potrebbe essere nel lampadario, nel corrugato soprastante, in una
eventuale scatola di derivazione, o anche nella scatola dell'interruttore.
Segui il persorso in questo ordine (dopo aver tolto la corrente), cerca il
problema e risolvilo.
Se non riesci a risolverlo, stacca i cavi nella scatola dell'interruttore,
isolali, riattacca la corrente (non funzionerà la corrente in bagno, ma
pazienza...) e chiama un elettricista.
NOTA: ***NON*** staccare il salvavita: l'ho detto e lo ribadisco,
sottolineandolo. E' proprio in questi casi (che sono i più insidiosi) che
serve!!!!
Per intenderci: staccalo, e potresti restare attaccato al rubinetto...
oppure potrebbe capitare al tuo vicino di casa.
Saluti           Archi

 scatto del salvavita.....quindi per qualche giorno voglio escluderlo
ciro scusami, forse sbaglio, ma io ho il sospetto che tu sia un troll.
non foss'altro perchè prima chiedi se è giusta la quotazione di un box in 
muratura con pareti e solaio valutata in una miseria tanto misera cheanche 
un non addetto ai lavori non ci crederebbe mai.
Poi ci chiedi come escludere un dispositivo elettrico che volgarmente è 
chiamato "salvavita" di cui già solo il nome suggerisce il fatto che sia 
meglio che stia dov'è e che faccia il suo lavoro.
Poi volendo anche escludere il salvavita temporaneamente per fare qualche 
intervento eccezionale richiede che tu abbia cognizioni a sufficienza per 
rendere inutile la tua domanda (se sia mettere le mani sun un impainto sai 
anche come escludere il salvavita, sennò non sai fare la cosa e non ti serve 
sapere come fare l'altra).
Poi inoltre ci parli di una perdita d'acqua che provoca scatti della 
protezione differenziale e tu invecie di allarmarti per il guasto che hai 
all'impianto decidi che la soluzione migliore è ponticellare la protezione e 
aspettare che sia "asciughi"?
MA ci sei o ci fai?
ammettiamo che riesci ad escludere il differenziale, avrai una tensione 
epricolosa da qualchge parte che è come una bomba ad orologeria, tu o 
qualcuno che vive come te o anche negli appartamenti vicini richiate da un 
momento all'altro una fulminazione.
ti conviene?
ciao.
Lo

 solo che a volte fa domande un po' ingenue o forse poste male.
ti ringrazio della fiducia.....non sono un troll

 ha scritto nel messaggio 
news:46f401ea$0$4798$4faf...@reader4.news.tin.it...

Chissa' se questo e' un fatto positivo o negativo.
Mi son spesso domandato anch'io se ci sei o se lo fai.
saluti.

 saluti.
tutto questo perche' a volte posto domande ingenue?.......chi non e' esperto 
non lo fa', fa' domande intelligenti ....ma a questo punto a che serve un 
newsgroup se possono postare solo persone competenti?
sai quanti professonisti fregano i clienti facendo leva sulla loro 
incompetenza.?...si sono incompetente in certe materie e ' per questo faccio 
domande a volte banali...sono affamato di conoscenza....e' continuero' a 
fare cosi' sperando nei vostri consigli.......come diceva socrate " io so' 
di non sapere"...e per questo faccio domande banali, ciao

 ti ringrazio della fiducia.....non sono un troll
ok chiedo scusa per il sospetto infondato che mi è sorto.
Ok allora passo al mio suggerimento per il caso in questione:
1° primo Chiami un elettricista che ti cerchi il guasto, e lo elimini 
tempestivamente.
l'elettricista perchè , innanzi tutto hai dimostrato che non hai le capacità 
tecniche per gestire la cosa ma soprattutto perchè la fattura che ti farai 
rilasciare ti servità per mettere in atto il secondo punto,
2° Punto passi su it.diritto o da un avvocato e ti fai consigliare per come 
opportunamente chiedere la rifusione dei danni al tuo vicino di spopra 
occorsi a te in seguito alla perdita di acqua del SUO impianto.
La strada più breve e che se il tuo vicino non è fesso la più semplice e 
andare dal tuo vicino spiegarli cosa è successo e chiedergli di pagare lui 
l'elettricista per la riparazione del danno che hai avuto tu.
ciao.
Lo 

 ha scritto nel messaggio 
news:46f42b5d$0$10616$4faf...@reader2.news.tin.it...

No Ciro, non perche' fai domande ingenue, ma perche'
sono spesso domande incomprensibili o perche' mancano
informazioni o perche' sembra che tu viva in un mondo
diverso da quello di tutti i giorni.
Comunque nel caso ti fossi offeso, chiedo scusa.

 l'impianto.
potrebbe anche collegare due fili ad una sedia metallica, ed invitare il 
vicino causa del danno, a bere un caffè  ;-)