Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: macchie su marmo per riscaldamento a pannelli radianti

In occasione della ristrutturazione di una villa di inizio secolo, nei
pavimenti al piano terreno è stato realizzato un impianto di
riscaldamento a pannelli radianti. Il pavimento è stato quindi
rifinito con lastre di marmo bianco poi levigate. Non risulta che
siano state applicate altre sostanze.
Il problema è il seguente: quando viene acceso l'impianto di
riscaldamento, dopo diversi minuti, cominciano ad apparire in tutto il
pavimento tante macchie scure che sembrano zone bagnate. Quando il
riscaldamento viene spento il pavimento torna gradatamente perfetto.
Si consideri che: 
- a cantiere aperto le tubazioni sono rimaste in pressione per oltre
un anno senza mostrare perdite;
- le murature perimetrali, in pietrame di tufo, non mostrano il minimo
segno di risalita di acqua dal pavimento;
- il pavimento è costruito parte contro terra e parte su scantinato,
ma le macchie appaiono ovunque venga scaldato l'impianto, a
prescindere da cosa c'è sotto;
- L'impianto di riscaldamento è stato realizzato a pannelli
riscaldabili individualmente e se ne attivo per esempio uno si ed uno
no, le macchie appaiono solo nelle zone che sovrastano i pannelli
caldi;
- Le foto del diretore dei lavori, forse un po' assente ma
estremamente competente, dimostrano che sotto le tubazioni dei
pannelli sono stati regolarmente posati i normali pannelli coibentanti
a bolloni sui quali sono stati fissati i tubi, secondo progetto;
- Per la mancata taratura dell'impianto di riscaldamento nel primo
periodo di funzionamento i pannelli hanno ricevuto acqua a temperatura
elevatissima (80°C), poi l'impianto è stato tarato e la temperatura
abbassata.
Tutti i consigli sono bene accetti, grazie a tutti.

 Tutti i consigli sono bene accetti, grazie a tutti.
 
       Non dici da quanto tempo hai fatto il lavoro,ne da quanto tempo
      stai riscaldando la casa,e nemmeno che tipo di marmo hai fatto po-
      sare.
       Ma non si tratta di perdite,senza i dati posso solo fare ipotesi:
      la struttura microcristallina del marmo e' fortemente igroscopica
      l'accensione dell'impianto fa risalire tutta l'umidita'del massetto
        se il lavoro e' recente tutto si risolvera'col tempo.
       ciaofelix:-)
'
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 '
Il lavoro risale al 2000
L'impianto è partito nel 2001
Non ricordo il nome del marmo, ma è un marmo bianco costosissimo (non
è casa mia).
Ormai è passato parecchio tempo, non capisco da dove possa venire
tutta quell'acqua, se è acqua.
Possibile che il marmo assorba continuamente l'acqua dei lavaggi?
Grazie mille.
Per favore chiedi a qualcuno se è mai capitato qualcosa di simile.

 Per favore chiedi a qualcuno se è mai capitato qualcosa di simile.
      Gli amici di NG leggono ed avrebbero risposto,io sono in Florida,
      i miei tanti amici imprenditori,muratori e marmisti sono un po'
      lontanucci,in 40 anni mai visto un fenomeno del genere,


 farei una semplice prova: .............
Temo che le differenze di temperatura a regime dei supporti (plastica,
marmo)giocherebbero un ruolo non trascurabile nell'evaporazione
dell'acqua.
grazie mille.

ROCES ha scritto:


       No! Io non ho precisato,intendevo a temperatura ambiente,solo per
       verificare la tua ipotesi circa la possibilita'di assorbimento del-
       l'acqua usata per le pulizie.
