Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pompe E.SYBOX inverter per autoclave

Salve a tutti, provo a chiedere consulenza riguardo al funzionamento di un
nuovo tipo di pompa inverter per autoclave.
Da qualche giorno nel nostro Condominio è stata sostituita l'autoclave (ha
funzionato funzionato dal 1980 sino a due anni fa, poi ha cominciato a dare
fastidio e alla fine non si riusciva a ripararla e ci è stato consigliato di
sostituirla insieme ai serbatoi del tipo zincato.
Ora abbiamo due serbatoi di 1000 litri ciascuno e due pompe E.SYBOX di
nuovissima concezione che potete vedere qui:
http://www.dabpumps.it/it/page_60.php?linea=53&serie=655
 
 
In casa (io abito al secondo di tre piani) ora l'acqua arriva con forte impeto,
se fredda, nel momento in cui si apre la calda (abbiamo riscaldamento autonomo
a metano, ognuno con la sua caldaia - io ho Una Beretta con accumulo di 50
litri) si nota sempre una maggiore forza, rispetto a prima, ma, se uno sta
facendo la doccia, per esempio, e qualcuno in cucina o nell'altro bagno apre un
rubinetto, o usa lo scarico del water,la reazione continua a essere:"Chi sta
usando l'acqua?" "Chiudete il rubinetto".
 
Ipotesi che facciamo tra noi:
- tubi che dopo 30 e più anni possono essere incrostati all'interno, visto che
da noi l'acqua è molto calcarea;
- incrostazioni nella caldaia...
Ho chiesto a chi le ha piazzate, se non si poteva intervenire, per fare in modo
che le nuove pompe fossero più sensibili e intervenissero prontamente a
sopperire alla diminuzione di pressione, ma mi ha detto che sono automatiche.
 
Qualcuno le conosce?
Potete suggerire dell'altro?
 
Per maggiore conoscenza l'autoclave serve 24 appartamenti, in tre blocchi di 8
appartamenti ciascuno, arrivando al terzo piano.
 
Grazie per ogni eventuale suggerimento, anche a domande non formulate.
 
 
--
duedue


 
 
ciao... un mio amico . nel suo palazzo ha un casino come il tuo....
nel senso ... che devono cambiare.... ma nn hanno soldi... e sono
senza acua perche , causa lavori agli acquedotti... la pressione �
scesa di brutto e l'autoclave va singhiozzo
 
ho chiesto in ng e eistesse un vito di valcola da poter applicare
sul condotto acua privato... per aumentare la pressione ma nulla...
 
 
voi cosa avete pagato ? mi diresti quanti sono i piani, da lui
sono 5+atticoo e prima con pressione pre lavori acquedotto dino
a terzo andava.... gli ultimi 2+a per forza autoclave o come adesso..
riempioni taniche taniche... vasche.... cosi....
 
 
cmq soldi e altezze...e utenze ... se puoi
 
ciao
 
mario della julia
 
---
Questa e-mail � priva di virus e malware perch� � attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 
Pagheremo sui 5000 euro + iva al 10% per:
- 2 contenitori in plastica da 1000 litri ognuno;
- 2 pommpe E.SYBOX di ultima generazione per le quali ho chiesto lumi;
- installazione di tutto con adeguamento impianto elettrico;
- smaltimento dei due precedenti contenitori di acqua in lamiera zincata e delle due precedenti pompe.
 
Da noi i piani sono 3 + il piano terra (4 in tutto).
Siamo 24 Condòmini su tre blocchi di 8 appartamenti ciascuno.
L'acqua non è mai mancata (anche durante il periodo di NON funzionamento della vecchia autoclave), perché siamo vicini a un ramo principale dell'acquedotto. naturalmente al terzo piano arrivava con pressione ridotta, ma il problema era che, in caso di lavori all'impianto da parte dell'Aquedotto (e ogni tanto succede a causa di condutture ormai vetuste), saremmo rimasti TUTTI senz'acqua dall'oggi al domani e per tutto il periodo dei lavori.
I soldi in cassa c'erano (perché accantoniamo sempre un 10/15% l'anno per interventi straordinari) e quindi abbiamo proceduto.
 
Il fatto che l'acqua fredda arrivi con ottima pressione lascerebbe pensare a un problema legato al passaggio dell'acqua nella caldaia e successiva uscita.
Spero ancora di avere qualche lume da chi ne sa e magari non è potuto ancora intervenire perché fuori per il fine settimana.
 
Buona domenica a TUTTI, comunque.
 
--
duedue

 Spero ancora di avere qualche lume da chi ne sa
 
 
DUE DUE... CI SONO I REGLATORI DI PRESSIONE.. da mettere prima della 
entrata in caldaia... puoi mettere da 0.5 a quelllo che vuoi...sono 
flangiati e tutto... basta staccare e inserirli dopo il rubinetto... SE 
POI NON C'� SPAZIO... tra la fine
della valvola nuova regolatrice ... e l'entrata in caldaia puoi
fare un tubo flessibile...



 
 
due due... le pompe.... potreste tenerle ? al posto di smaltirne ?
o meglio un numero marca... serie si potrebbe avere ? che se
per caso sono come quelle del mio amico
VE LA PAGANO....
 
CIAO
 
MARIO
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 

 
No amico mio, le pompe ormai erano bloccate da quasi due anni di NON funzionamento
e non credo potessero servire a qualcosa, erano solo da rottamare.
Non conosce e non posso nemmeno vedere più marca e serie, perché il lavoro è già 
stato fatto e in funzione da una quindicina di giorni, il che vuol dire che le pompe
sono state asportate più di un mese fa. Erano proprio all'ingresso del locale
autoclave e impedivano il passaggio, quindi sono state le prime a sloggiare,
poi sono andati via i serbatoi e poi sono stati installati i pezzi nuovi.
Avevo dimenticato di segnalarti che insieme a tutto ciò che ti ho elencato,
è stato installato anche un filtro "a vista", posizionato prima che l'acqua vada a finire nei serbatoi.
Si tratta di un modello "a vista", perché hanno spiegato che, quando diventa scuro
(inizialmente è bianco neve) bisogna sostituirlo e ce ne hanno lasciati una diecina.
 
Per quanto riguarda i regolatori a pressione non ne so nulla, ma chiederò.
Volesse il cielo che bastasse aggiungere un marchingegno del genere!
 
ciaociao, duedue
 
 
--
duedue
 
--


Anche da noi hanno messo le pompe ad inverter un anno fa e le cose invece sono molto migliorate a livello di doccia.
Riguardo alle tubazioni, non credo che c'entrino niente visto che con le pompe di prima non avevi problemi. Hai sentito, per caso, se anche altri nel condominio hanno avuto i soliti tuoi problemi?
Comunque, a rigor di logica, se prima le cose andavano bene e ora no deve per forza dipendere dalle pompe ad inverter. Così a prima vista, se la pressione va bene, potrebbe essere un problema di portata.
Ah, non l'hai specificato ma presumo che il problema della doccia sia che a volte ti viene l'acqua fredda, vero?
Se agli altri condomini va tutto bene non si può escludere neanche che sia la tua caldaia ad avere dei problemi... per esempio la membrana indurita del pressostato. Certo, tu dici, possibile che la cosa coincida con l'istallazione dell'inverter?
Domanda agli altri condomini; se sei il solo ad avere il problema, allora al 99% è il pressostato. Anche a me anni fa il pressostato faceva dannare; per migliorare le cose risolsi mettendo la temperatura del termostato sanitari più bassa possibile. Poi, "fortunatamente" poco tempo dopo la membrana si bucò e dovemmo cambiarla; ecco, da quel momento mai avuto più problemi di spegnimenti caldaia durante la doccia.
 
 
Giovanni

 
Vedrò di far controllare anch'io
Grazie
 
--
duedue


Se i tubi dell'impianto sono in ferro, può essere che durante i lavori si siano staccati dei detriti/incrostazioni che siano andati ad otturare qualche filtro in caldaia.
Controlla sul libretto di istruzioni se per caso ci sono dei filtri da qualche parte e eventualmente puliscili, o falli pulire.
Nelle tubazioni in ferro questo è un difetto comune: finché sono pieni di acqua,
le incrostazioni sono ferme perché spinte sulle pareti dalla pressione dell'acqua, nel momento che si svuotano completamente e c'entra l'aria tendono a staccarsi e, quando poi entrano in funzione le pompe, tutti i detriti vengono trascinati via. E dove andranno a fermarsi? In tutte le strettoie dell'impianto, in particolar modo sui filtri e nei punti dove  passaggi sono ristretti, come è appunto il caso della caldaia.
Intanto io comincerei a pulire tutti i filtri ai rubinetti: sia sugli areatori, sui rubinetti a monte dei miscelatori e sul soffione della doccia. Riguardo a quest'ultimo, fai la prova a toglierlo completamente e misura la portata in un minuto con un secchio graduato, sia col soffione sia senza.
 
 
Giovanni


Ah, nel caso che il blocco sia in caldaia, converrebbe farci un lavaggio inverso: staccando i tubi di ingresso e uscita e entrando con l'acqua in pressione dall'uscita della calda, se ci sono dei detriti fermi dovrebbero uscire fuori.
 
 
Giovanni