Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ancora problemi condizionatore...che nervi!

Ciao a tutti, avevo iniziato a scrivere qualche tempo fa, per un problema
con dei condizionatori, montatimi da un ritardato che se non fossi stato
presente durante il lavoro, avrei pensato avesse delegato a un bambino di 5
anni non molto sveglio.
Per chi non si ricorda, rinfresco la situazione.
Ho la casa con predisposizione per il clima, quindi vaschette e cablaggi nel
muro.
inizialmente gli split che ho fatto trasferire da un altro appartamento non
andavano, perchè l'imbecille aveva cablato i cavi praticamente a caso tra le
3 macchine. problema risolto da un professionista che perlomeno era in grado
di allacciarsi le scarpe senza strangolarsi.
ora ho un altro problema.
l'ipocefalo ha montato le macchine interne con i soli 2 tasselli superiori,
perchè ha messo le piastre troppo alte e quindi i 2 tasselli inferiori si
sarebbero aggrappati...nella cavità delle vaschette della predisposizione.
il risultato è che le macchine sono tutte (no, dico, lo stesso errore
ripetuto 3 volte) separate dal muro, sul lato inferiore, di distanze
comprese tra 4 e 1 cm
La conseguenza: la condesna, anzichè raccogliersi nello scolo delle
vaschette piantate nel muro, scroscia a cascata dal fondo dello split, lungo
il muro.
Ora vi chiedo: c'è un punto localizzato in cui la condensa dovrebbe
teoricamente defluire (così collego un tubo e lo porto allo scarico della
vaschetta), oppure è previsto che l'acqua si raccolga sul fondo dello split
per poi scaricarsi dallo scarico? (in quest'ultimo caso dovrei praticamente
far reinstallare tutti i condizionatori da qualcuno in grado di leggere e
scrivere, quindi per motivi di agenta & budget mi scorderei i condizionatori
per questestate...)
sono incazzato nero.

 sono incazzato nero.
 ci credo!!!
              Ciao Edy   ;o)))
[FIDOCAD]
RV 80 120 170 145
PL 80 145 25 155 4
RV 55 95 195 135
PL 180 130 100 130 4
PL 100 130 100 135 4
PL 100 135 100 140 4
TY 125 85 5 3 0 0 0 * Split
TY 170 140 5 3 0 0 0 * scatola murata
TY 195 130 5 3 0 0 0 * condensa dallo split
MC 190 130 2 0 074

 sono incazzato nero.
capisco :-) però forse si può ovviare, vediamo.

 qualcosa che impedisce l'avvicinamento e l'aggancio dello split alla
piastra
split e piastra sono attaccati.
il problema è che la piastra è tenuta su solo dai 2 tasselli superiori,
perchè quelli inferiori non andrebbero ad agganciarsi a nulla (per come li
ha montati, dietro i fori per i tasselli inferiori c'è la cavità della
vaschetta.
ovviamente poi visto che pure i tubi di rami sono messi un po' a cazzo,
l'unità interna risulta scostata dal muro

 il condizionatore.
ma di che vaschetta parli ?
le unità interne sono montate su muro verticale?
G.C. 

 scanalatura con un buco, in fondo alla vaschetta....
       così è.....  vedi link
nella cassetta di predisposizione dovrebbero esserci i due tubi di rame,il 
corrugato(dallo split) e la linea elettrica e all'angolo in basso a sx o a 
dx c'è l'uscita dello scarico della vaschetta
Sei sicuro che all'interno della scatola non abbia fatto confluire il 
corrugato proveniente dallo split?
Non puoi provare a forzare i tubi di rame così da accostare lo split alla 
parete, è l'unica maniera per far si che la condensa vada all'interno della 
cassetta di predisposizione
http://www.frizzi.it/index.php?pg=navigazione&ext=p&supermc=1&macrocat=AC&cat=76&subcat=232
              Ciao Edy   ;o))) 

 cassetta di predisposizione
no, non si riesce, forzando il piů possibile rimane sempre scostato di un
paio di dita.
per fortuna i miei iniziano i lavori per un grosso impianto a casa loro,
settimana prossima.
vedo se riesco a farmi mandare un tecnico "di sgamo" un'oretta per farmelo
sistemare e controllare gli altri 2, che non inizi a piovere sul parquet...


Prova a sganciare l' unità interna dalla placca metallica: è appesa, devi 
tirare in su mentre ruoti leggermente in avanti.
A questo punto (fai piano per non schiacciare i tubi di rame) dovresti 
vedere bene i tubi di rame che entrano in un buco nel muro ed un grosso tubo 
corrugato coibentato che scarica la condensa.
Non credo che abbia tranciato il tubo, è più facile che abbia sbagliato l' 
allineamento con la vaschetta (finalmente ho capito che cos'è...) per cui o 
l' ha lasciato scollegato lungo il bordo inferiore dell' unità interna 
oppure l' ha piegato ad U verso l' alto per inserirlo nella vaschetta : in 
entrambi i casi l' acqua scende lungo la parete, nel primo direttamente dal 
tubo corrugato, nel secondo dal raccoglitore interno che si allaga.
G.C. 

 dal tubo corrugato, nel secondo dal raccoglitore interno che si allaga.
secondo me la vaschetta dello split non lavora in piano, si riempie e 
l'acqua esce dallo split senza passare per la scatola di predisposizione
              Ciao Edy   ;o)))
[FIDOCAD]
RV 25 15 55 60
RV 30 45 50 55
LI 105 55 135 45
LI 135 45 120 5
LI 120 5 90 15
LI 105 55 90 15
RV 10 5 25 120
RV 15 60 20 75
RV 75 5 90 115
LI 105 40 120 35
LI 120 35 125 45
LI 125 45 110 50
LI 110 50 105 40
LI 30 50 50 50
LI 105 40 120 40
RV 80 50 85 65
SA 15 75
SA 80 65
TY 35 35 5 3 0 0 0 * livello condensa
MC 35 45 1 0 074
LI 35 45 35 40
TY 110 30 5 3 0 0 0 * livello condensa
MC 110 35 1 0 074
SA 105 60
SA 105 65
SA 110 65
SA 110 75
SA 105 75
SA 95 90
SA 110 85
TY 25 70 5 3 0 0 0 * vasdchetta predisposizione
MC 25 70 2 0 074
MC 80 70 3 0 074
LI 15 70 20 70