Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aria nei termosifoni...

Ciao a tutti e un felice 2003!
Ho un impianto di riscaldamento termoautonomo nuovo (la caldaia e' una
Beretta modello Supermeteo) e spesso si forma dell'aria nei termosifoni,
ed essendo questi piuttosto leggeri (alluminio?) iniziano a fare un
rumorino di "gocce che cadono".
Il fatto e' che anche se faccio sfiatare l'aria dall'apposita valvolina,
si riforma nel giro di pochi giorni.
Si tratta sempre di una quantita' minima di aria, ma mi chiedevo se
possa essere un sintomo di qualcosa di piu' grave... che mi dite?
Ciao!
-- 
Questa mail NON E' STATA verificata con nessun antivirus...
...tanto il mio O.S. e' Linux, non Window$, i virus mi fan le pippe!

 Ciao!
   Un'analogo problema l'ho risolto collocando piccoli sfiati automati
   ci ad ogni radiatore,ne ho trovati piccoli cromati e con un grade-
   vole aspetto Hi-Tech.ciaofelix 
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 
...ma quando sfiato svitando il tappino della valvola non esce solo
aria... anche un pochino di acqua (caldissima).
Gli sfiati automatici riescono a non fare uscire sgardevoli gocce si
acqua qnado sfiatano?
comunque grazie!


 acqua qnado sfiatano?
 
       E'normale che durante lo "spurgo"esca un po' del liquido che si
       intende spurgare.
       Lo sfiato automatico va posto in verticale,pertanto devi met-
       tere una piccola curva a squadra,in questo modo lo sfiato si
       trovera'piu' in alto del radiatore consentendo uno sfiato per-
       fetto.ciaofelix     


 Ciao!
se non ti metti a ridere posso dirti come risolvere il problema dell'aria
nell'impianto
immetti nella caldaia un tappino di last al limone concentrato per piatti
poi dimmi come va :-)
non e una bufala nel mio lavoro lo uso spesso e ti assicuro che ho sempre
risolto il problema anche su impianti vecchissimi o nuovi e poi se ci pensi
un'attimo ci arrivi da solo a capire come mai  il detersivo aiuto lo spurgo
dell'aria :-)
oppure comperi prodotti fatti apposta ma loto piu costosi e il risultato non
sempre sicuro ciaooo


Ma forse io sono duro ma dovresti spiegarlo perchè sono curioso
Grazie della risposta 
Ciao 
Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta ® 
           <- Odigo-contact -> id: 7543057

 Grazie della risposta
...si' si', dai... spiega che siamo un po' duri di comprendonio noi...
:-)
Comunque grazie...


troppo facile ridere ma lo avete mai provato?,  no bhe posso dirvi che e il
trucco piu vecchio del mondo.
 io l'ho imparato 20 anni fa da un vecchio idraulico e quel bagaglio di
esperienza l'ho portato com me e ne ho fatto sempre tesoro e vi assicuro che
molte volte mi aiuta moltissimo a uscire da situazioni molto difficili
dai pensateci un'attimo e facilissimo  vediamo chi indovina  :-)))
e poi mi sembra che la cosa almeno ha incuriosito :-)

 ha scritto nel messaggio
news:3E142AF2...@anderson.org...


dario wrote:


    Io non rido affatto,ed attendevo incuriosito la Tua spiegazione,sul-
    l'effetto di uno schiumogeno rispetto al problema lamentato da Marco
    Galli.Come rimedio al rumore del gocciolamento e' geniale,ma l'aria
    nei radiatori resta anche se intrappolata "in bolle" nella schiuma.
    Non trovi?ciaofelix.


 ha scritto nel messaggio
news:av52ie$avl$1...@news.newsland.it...


 me :-)
 
    Non ti ho pensato ne offeso ne polemico,non conosco il linguaggio
    delle "faccine"e non sempre con il solo scritto riesco a trasmet-
    tere quello che voglio.
    Questa tua spiegazione e' chiarissima e soddisfacente.
    A rileggerti. ciaofelix


Questa tua spiegazione e' chiarissima e soddisfacente.
Per me purtroppo no.
"essendo in un certo modo [la schiuma] piu solida dell'aria  spinge le
bolle fuori piano piano" 
Non riesco a capire.
-- 
Bye
      Vitt



La schiuma si limita a riempire le cavita' che l'acqua non satura completamente, riducendone o eliminandone il gocciolio ed il conseguente rumore, ma non rimuove l'aria dalle tubazioni.
Per chiarezza, basta sentire il rumore dell'acqua che gocciola dal rubinetto in una vasca vuota rispetto a quello che gocciola in una vasca con acqua, detersivo e conseguente schiuma. 
Ma l'aria nelle tubazioni del calorifero c'e' e ci resta, per quanto inglobata nella schiuma, a meno di aumentare la pressione dell'acqua fino al punto di far disciogliere l'aria nell'acqua; il che e' improponibile in questi casi.
----------------------------------------------
Luca Beato    -  
http://members.xoom.it/huey/
FAQ del plastimodellismo su 
http://www.ipmsitaly.com/faq/modelfaq.html


A volte succede anche a me. Di solito č la pressione del circuito che č
bassa. Basta riportarla a 1,5 bar, spurgare i radiatori e tutto torna a
posto.

 Non riesco a capire.
Non vorrei sembrare irriguardoso e non rispondo neanche direttamente al tuo
quesito, ma... avete presente le flatulenze intestinali (che si manifestano
sotto forma di peti rumorosi)? Ebbene esistono farmaci che le eliminano, ad
es. il "Mylicon". E come funziona qs. Mylicon? E' un silossano che spezza le
bolle grosse in bolle piccole piccole, che cosi' non si presentano allo
sfiato con effetto esplosivo.
I silani sono composti della famiglia del silicone che si usano per rendere
idrorepellente la vetreria di laboratorio e far si' che le gocce d'acqua
scorrano senza attaccarsi.
Empiricamente direi che il sapone concentrato, diminuendo la tensione
superficiale del liquido di impianto, evita che si formino bolle grosse,
capaci di imboscarsi e accumularsi in qualche anfratto.
Ciao!
B.

 Ciao!
Consiglio un separatore di mocrobolle (tipo Spirovent).
Saluti,
Addison.

La schiuma si limita a riempire le cavita' che l'acqua non satura completamente, riducendone o eliminandone il gocciolio ed il conseguente rumore, ma non rimuove l'aria dalle tubazioni.
È quello che avevo facilmente capito. Non avevo capito perché la schiuma
(e l'aria) dovesse eliminarsi.
-- 
Bye
      Vitt

 posto.
...ma 1,5 bar a caldaia spenta o funzionante? Quando sta riscaldando la
pressione si alza di circa 0,3 bar...
Comunque davvero GRAZIE A TUTTI !!!



Scusa l'ignoranza ma da dove si deve inserire il citato sapone liquido
nell'impianto??
(il tappino spero non sia incluso :))

...


 ma nessuno ha spiegato come fare per mettere sto tappino di sapone concentrato...
...sono d'accordo. Ce lo dite come si fa?
ciao!
Davide



e su diteci come si fà che siamo tutti pronti con chiave inglese e la
bottiglia di "Last al Limone" sequestrata di nascosto dalla cucina (se ci
beccano!!!). Credo che qualcuno sia in attesa al freddo fuori al balcone con
la bottiglia di limoncello:)))) La scusa dell'aria nei termosifoni è buona.

    Il rimedio del tappino di sapone concentrato, nell'impianto, favorisce
il crearsi di schiuma nelle zone occupate dalle rumorose bolle di aria
cosicchè, la rumorosità, viene ridotta al minimo ma, con tutta franchezza,
ritengo che il rimedio assoluto sia l'inserimento di uno " spurgatore di
aria automatico, nel termosifone che produce più rumore, oppure in quello
posto più in alto.
    Si procede cosi':   a termosifoni spenti si chiudono valvola ( quella in
alto) e detentore ( quello in basso) del termosifone interessato;
    - si apre la valvolina di spurgo per favorire la fuori uscita dell'acqua
presente fino al suo livello;
    - si svita la valvolina avendo cura di tenere ben fermo, con un'altra
chiave, il tappo che sta' ;
    - si avvita la nuova valvola autospurgante avendo le stesse precauzioni
di cui sopra ( se ha la parte finale già teflonata è più semplice);
N.B. Se il rivenditore vi proponesse una valvola più grande, e forse sono
più affidabili, ( tipo delle dimensioni del tappo del termosifone ) bastera'
svitare il tappo e il gioco è fatto :)))
       Nell'ultimo caso( ma lui ve lo chiederà) ricordatevi di dire al
rivenditore se il termosifone è destro ho sinistro, a seconda da quale parte
"sventola" (  pensate alla bandiera con il palo di sostegno) .
Buon lavoro e...ricordatevi la legge di Murphy ( se c'è qualcosa di storto
che possa accadere, accadrà :)))   .

io per risolvere il problema, tempo fa' , ho usato questa tecnica :
1) intercettai il radiatore ( chiusura delle valvole di ingresso e uscita
acqua del riscaldamento
2 ) scaricai un po' di acqua in esso contenuta
3 ) svitai un tappo laterale , ci misi dentro un cucchiaio di " LAST"
rimontai il tutto
non ho piu' sentito " le cascate del Niagara " , SPECIALMENTE DI NOTTE
!!!!!!!

 3 ) svitai un tappo laterale , ci misi dentro un cucchiaio di " LAST"
 Scusa l'ignoranza, cos'e' questo LAST ?
 Ciao
 Paolo.

  Scusa l'ignoranza, cos'e' questo LAST ?
Detersivo per piatti.
--
Cinghiale (30, 54 RM)
'94 Punto 6 speed driver