Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Smontare un termosifone

Siccome devo imbiancare la cucina, mi sapete dire come smontare un 
termosifone in ghisa senza fare allagamenti?
Ciao a tutti. 

 Ciao a tutti.
Mi accodo anche io, devo ripitturare i miei termosifoni, di quelli vecchi,
posso staccarli semplicemente chiudendo i rubinetti (sopra e sotto) o devo
chiedere all'amministratore di svuotare l'impianto ?
Per rimontarli devo usare la stoppa o cosa ???
grazie in anticipo per le risposte
Luluk
-- 
i gerani non sono come le rose

 termosifone in ghisa senza fare allagamenti?
Parliamo di impianto autonomo (per quelli condominiali non sono preparato).
1- chiudere la manopola in alto
2- togliere il coperchietto e chiudere il detentore in basso (ci dovrebbe 
essere un piciotto quadrato da girare con una pinza)
3- allentare poco la ghiera in alto
4- allentare poco la ghiera in basso e svuotare il termo con una baccinella 
(tenerne due sottomano perchč una non basta, vi aquella piena e sotto quella 
vuota)
5- asciugare con straccio le poche goccie per terra.
6- sperare che i rubinetti che avevamo chiuso tengano altrimenti da quel 
termo si svuota tutto l'impianto.
Dimenticavo: dopo la 2 e prima della 3 aprire lo sfiato dal lato opposto a 
tubi.
Fabbrogiovanni.
ps: nello spostare il termosifone non farlo cadere come ho fatto io perchč 
si crepano  uno o piů elementi e tocca sostituirli:-( 

 termo si svuota tutto l'impianto.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio 
news:%YxWe.4063$Jr.6...@twister2.libero.it...


 Ciao a tutti.
Ricordati che pesano un casino quelli in ghisa min. due persone
Filo 


Aggiungo che quando si rimette il termo al suo posto per caricarlo 
occorre lasciare chiuso il rubinetto in alto, aprire solo quello in 
basso insieme allo sfiato del termo; appena dallo sfiato non esce piů 
aria ma acqua allora il termo č carico e si puň aprire anche il 
rubinetto in alto. Perchč se apri il rubinetto in alto il termo non si 
carica, non chiedermi perchč.... E se non ricordo male l'idraulico mi 
aveva raccomandato di sfiatare l'aria a pompa spenta! ciao!
Roberto

 meglio come fare?
Puoi metterle qui e poi ci comunichi il link che ti restituisce:
http://tinypic.com/
Fabbrogiovanni.
ps che non c'entra con i termosifoni: se rispondi *sotto* e tagliando quello 
che non serve più del messaggio precedente semplifichi la vita a *noi* che 
leggiamo tanto :-)

      per imperizia, o eccessiva sicurezza di se!  Ppp
Lo stavo scarrozzando giù per pitturarlo messo in verticale sul carrellino 
da sacchi, arrivato a metà vialetto mi sono ricordato che in tasca non avevo 
le sigarette, ho parcheggiato  il carrellino per tornare in casa a 
prenderle, il vialetto è in leggera pendenza, mi ero cmq assicurato che il 
termo rimanesse in piedi, è bastato lo spostamento d'aria che ho provocato 
nel girarmi che si è spatasciato sui piastrelloni.
Alla luce dei fatti non è facile stabilire se si sia trattato di imperizia o 
di eccessiva sicurezza di sè :-)
Mi è cmq servito di lezione e ho imparato a smontare e rimontare gli 
elementi, lavoro che non avevo mai fatto.
Fabbrogiovanni. 

 termosifone in ghisa senza fare allagamenti?
Chiudi sia la valvola sopra che il detentore sotto (ti servira' un  
cacciavite o una chiave)
Poi metti sotto qualcosa per raccogliere l'acqua, che sara' diversi litri  
se e' di quelli in ghisa grandi.
Poi svita il raccordo in basso e successivamente quello in alto, per  
permettere all'aria di entrare.
Quando sara' vuoto, smolla completamente i raccordi ed asporta il termo.
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Skype : albertorubinelli
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato

 Per rimontarli devo usare la stoppa o cosa ???
Niente stoppa, sono raccordi con una guarnizione , che ti consiglio di  
cambiare, vista l'occasione, le trovi dai rivenditori di termoidraulica ad  
un prezzo ridicolo, oppure a volte anche nei brico, ma ad un costo  
spropositato per quello che sono.
Ciao.Alberto.


 Ciao.Alberto.
grazie, ho letto anche l'altra risposta, se non ho capito male non serve
chiedere all'amministratore di svuotare l'impianto (centralizzato) , giusto
?


 ?
No, non serve, a meno che tu non debba sostituire anche le valvole.


 di eccessiva sicurezza di sč :-)
   Ricordo l'episodio, bisogna ammettere che non e' facile mettere in
bilico
   una massa di 90 kg alta 80 cm! ;-))   ciaoooo!
