Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Thermofon: qualuno li conosce?

Salve a tutti.
 
Sto valutando l'acquisto di un appartamento nuovo lasciato in stato
semifinito (mancano i pavimenti, i sanitari, i termosifoni e
poc'altro).
 
Per quanto riguarda il riscaldamento anziché i tradizionali
termosifoni o termoarredi mi hanno consigliato di montare i thermofon
(
www.sierra.it
) che a detta del rivenditore di zona sono superiori ai
primi in tutto.
 
Dalle informazioni reperite sul sito della casa ne ho dedotto che:
- si montano sugli stessi attacchi dei termosifoni quindi nel mio caso
non sono necessarie opere murarie o idrauliche;
- funzionano col principio del radiatore dell'auto: ampia superficie
dissipante e poca acqua circolante al suo interno quindi si scaldano e
si raffreddano subito;
- sono concepiti per funzionare in impianti a bassa temperatura quindi
fanno pendant con la caldaia a condensazione;
- sono passivi, non hanno ventole a differenza dei fancoil o dei
ventilconvettori quindi non dovrebbero sollevare polveri nell'aria.
 
Al di là dell'estetica sarei curioso di conoscere le opinioni di chi
li ha in casa o ha avuto modo approfondirne la conoscenza.
 
Riscaldano l'appartamento prima e meglio dei tradizionali termosifoni?
Consentono un risparmio in bolletta? Sono esenti da manutenzione?
 
Grazie.

 primi in tutto.
 
Ma è un'invenzione rivoluzionaria... ;-)
Credo che l'unico vantaggio sia nel costo, sicuramente più basso 
rispetto ad un sistema di termosifoni.
Per il resto, sfruttando la convenzione naturale, come un normalissimo 
termosifone, ho idea debbano avere dimensioni notevoli...
Comunque direi che è un sistema di riscaldamento alternativo ai 
termosifoni, rispetto ai quali (non i termoarredo) possono sembrare più 
"puliti" nell' impatto estetico
 
-- 
Ciao
Michele

 Grazie.
 
Io ho i tradizionali termosifoni ma penso che il risparmio energetico che 
potresti avere da un sistema simile è quello che avresti mettendo OFF le 
termostatiche.
Chiudendo il coperchio il caldo rimane confinato nell'involucro e quindi un 
risparmio dovrebbe esserci.
Il vantaggio può essere quello di avere una "botta" di calore all'apertura 
dello sportello.
Io preferirei, per una casa nuova, il riscaldamento a pavimento.
Il vantaggio di riscaldare a 25-35 gradi di temperatura liquido, magari 
sfruttando pannelli termici sul tetto, è un risparmio certo e la temperatura 
è distribuita uniformemente.
Guido 
 

termosifone, ho idea debbano avere dimensioni notevoli...
Le dimensioni disponibili sono: larghezza 60/80/100/120 cm; altezza
58/68 cm.
 

 primi in tutto.
 
Ma mandalo a cacare!
 
 
 

 termosifoni o termoarredi mi hanno consigliato di montare i thermofon
 
cioa io ho il bisogno di mettere un qualche elemento radiante in piu e  , 
con il cambio , innescare un cambio
di termosifoni in diversi ambienti... ho valvole e detentori da cambiare 
perché stanno cedendo... cambiando un elemento radiatore nuovo, potrei 
mettere  maggior elementi in ben 5 stanze
 
 
sono incappato anche io nella pubblicità
 
albe v e inps09 han detto qualcosa , anche un altro utente... io FRANCAMENTE 
CI HO CAPITO POCO... sulla pubblicità io francamente direi... compro 
subito... ma non pare sia una cosa nuova, nulla di nuovo.
sembra.....
 
 
per cui bho.....
 
 
apsetta che spieghi bene qualcuno
 
 
concordo pe ril momento con gubonet
e anche michele....
 
io, al tuo posto, comprerei un sacco di radiatori usati
e li installerei, per avere un riscaldamento fattibile a bassa temperatura e 
spendere pochissimo nella realizziazione
impianto e gestione annuale.
ciao
 
mario 
 
 

 è distribuita uniformemente.
 
   Quoto incondizionatamente!
   felix.
 
-- 
Video meliora proboque deteriora sequor. 
 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

   felix.
 
Avevo preso in considerazione il riscaldamento a pavimento ma il
massetto è già stato fatto e il venditore mi ha $con$igliato di fare
ora l'impianto (costerebbe troppo).

 ora l'impianto (costerebbe troppo).
 
 a soffitto ? te lo monti da solo.. se volessi.. e poi fai
intonacare o rifinire con cartongesso....
 
dicono sia anche meglio del sistema a pavimento...
 
 
ciao
 
mario 
 
 

 Guido
 
sulla temperatura ok..per il risparmio dipende solo da come è isolata la 
casa..tieni presente che col pavimento in pratica devi scaldare sempre
 

 termosifone,
 
no il termosifno è convezione e irraggiamento..quel coso quasi solo 
convenzione
 
 
 
 


 
 
eppure mi piacerebbe sapere, come mai a casa mia, prima , quando avevo la 
caldaia a gas.. consumavo tanto...ora che ho la stessa casa, con pressapoco 
lo stesso isolamento.... consumo molto meno... son solo
passato da un combustibile all'altro....
 
bho... vorrei tanto capirlo.....
 
ciao mario 
 
 

 convenzione
 
Perchè tu credi che l'involucro esterno del coso sia coibentato ?
Non avrebbe neanche senso, quindi irraggiamento anche il coso...
 
-- 
Ciao
Michele

rogosan ha scritto:

    Come darti torto! 


 ha scritto nel messaggio 
news:4f626336$0$1393$4faf...@reader1.news.tin.it...

Confermo che il termoconvettore è un corpo scaldante semplice, poco costoso, 
nato per impianti di riscaldamento con fluidi ad alta temperatura 
(impossibilità di toccare la batteria alloggiata in un involucro metallico 
che funziona da camino ed attiva la circolazione d'aria attraverso la 
batteria stessa.
Riscalda principalmente per convezione (l'involucro viene riscaldato 
dall'aria che circola all'interno e quindi al massimo assumerà la 
temperatura di questa che per ragioni igieniche non supererà i 35/40°C), 
irraggiamento quasi nullo.
Normalmente in passato i termoconvettori si utilizzavano negli impianti di 
riscaldamento degli edifici pubblici, nelle case popolari o negli edifici 
annessi a fabbriche, nelle caserme ecc.
Sicuramente sono adatti per impianti di riscaldamento che funzionano 
saltuariamente (rapidità di messa a regime dovuta allo scarso contenuto 
d'acqua) o per  chi ha a disposizione acqua a temperatura elevata 
(80-120°C). Secondo il mio parere sono poco adatti per abitazioni civili 
perchè metton in circolo la polvere ambiente e soprattutto perchè manca 
l'irraggiamento per cui si ha l'aria a 20°C mentre le strutture esterne sono 
a temperature basse e la temperatura media operante (che crea il famoso 
comfort) è bassa e quindi il bnenssere ambientale scarso.
Poi se il risparmio di installazione dovuto al costo minore dei 
termoconvettori è il fattore principale, allora si possono utilizzare i 
termoconvettori avendo presente gli svantaggi.
inps09 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4f624170$0$6831$5fc...@news.tiscali.it...

quoto: ha solo bisogno di rispettare il budget mensile di vendita :-)
inps09 
 

 comfort) è bassa e quindi il bnenssere ambientale scarso.
 
potresti chiarire
 
 
curiosità: i radiatori in ghisa la forma classica che si tova in commercio
questi in alluminio ma sono similari
 
http://www.tkl.it/dubal.htm
 
 
quello con fessure sopra ha maggiore rendimento e di quanto?
oppure è come uno normale non messo sotto la soglia di una finestra?
la forma è il max come resa? non hanno molte alette ma solo superficie
frontale piatta; non potrebbero farli con piu alette, non dico tipo quelo
di auto, ma qualcosin in piu'; o vi è un motivo particolare ?
 
sicuramente il piatto è migliore di questo
http://www.bardani.it/popup.php?img=radiatori_ghisa
 
ma di quanto?
 
 
 
 
 
 
 

 mario
 
Ciao.
Mirko.
 
 

 inps09
 
E c'ha pure un sito a carburo, che non va na mazza.
Ciao.
Mirko.
 
 


credo se proprio vuole avere a bassa temepratura anche in ghisa ma 
ben sovradimensionati, non sarà come a pavimento ma dovrebbero lavorare 
a bassa temperatura o sbaglio?

Consentono un risparmio in bolletta? Sono esenti da manutenzione?
Purtroppo anche per quest'altro prodotto non ho trovato esperienze
concrete ma solo brochure commerciali :-(
 
L'unico dato certo è che rappresentano un sistema di emissione del
calore a temperatura di funzionamento intermedia fra i termosifoni (T
di progetto 65-70°C) e i pannelli radianti (35-40°C), in quanto la T
consigliata è 45-50°C.


 
no , non è proprio esatto, come dici, QNCHE SE IL CALDO DALL'ALTO
SCENDE VERSO LE COSE FREDDE E TI RISCALDA
 
lo è giusto come ho messo io.. ossia che è una delle migliori tecniche 
di risparmio energetico nel caso di ristrutturazioni , che vanno bene 
per edifici anni 60 e in quelli costruiti negli ultimi 10 anni di furiosa
speculazione che vedo... ho una raccolta impressionante, di 
testimonianze... costruiti di merda per fare pacco contropacco cappotto...
 
si tratta prima cosa , di mettere una controsoffittatura a pannelli
isolanti temici e acustici, si ricuce il volume e si mette appunto
una barriera almeno verso l'alto... poi nella struttura... ci sono
le serpentine con un passo o fisso o da comporsi
 
se prendi le passo fisso, si attacca il panello al soffitto e le
serpentine si autocompongono con innesto a baionetta garantito.
 
 
il confort, di ricevere il caldo dall'alto al basso è come l'effetto
del sole... quindi NON MUOVE ARIA, NON MUOVE POLVERE, NON PROVOCA 
MALESSERI E puoi gestire l'impianto sia tutto il giorno a bassa e
bassissima temperatura ... oppure è questo il bello anche a media
 
in caso di media temperatura si riesce a far condensazione e si riesce
a usare il riscaldamento senza la latenza termica, del riscaldamento
a pavimento.
 
non è male... anzi è proprio che in italia, le cose che funzionano
le dismettono e le portano all'estero... ma il riscaldamento a soffitto
è sulla carta , un impianto componibile e assemblabile in fai da te,
è un pannello di 100 x 100 con dentro la serpentina attacco e uscita
ogni pannello tot watt li metti uniformi e completato l'apporto metti
pannelli vuoti ... se vuoi attaccarli al soffitto lo fai.. se vuoi
abbassarlo lo fai e li poni su un controsoffitto.
 
va bene anche come impianto misto, e come risparmio energetico è
VERAMENTE IMPRESSIONANTE... perché cogli tutti gli aspetti del consumo,
isolamento, diminuzione volume, ampliamento corpo distribuzione, 
temperatura acqua , volume impianto , regolazione continua o on off
con tempi di risposta quasi immediati , han calcolato 10 - 15 minuti
di differenza tra soffitto e sistema più vevolce al mondo dei radiatori
alluminio... OVVIO A PARITA DI AMBIENTE E CALORIE.
 
CIAO
 
MARIO

 bassissima temperatura ... oppure è questo il bello anche a media
 
Secondo me la cosa interessante davvero e' che non crea effetto convezione e 
quindi ci si smazza meno a spolverare.
Grazie.
Ciao.
Mirko.
 
 

 circa 33-34°C e quindi l'aria sembrerà fredda)...." 
 
Quindi tu in Estate con 30° all'ombra ti metti una felpa ?
