Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ancora x elettristi help!

La mia meta' mentre toccava il rubinetto dell'acqua ha toccato anche la
macchina del caffe' espresso.
Batabumm! E' schizzata al soffitto ( la moglie) e il differenziale e'
scattato.
Ho misurato col tester che fra il tubo dell'acqua e la carcassa della
macchina ci sono 135 v.!
Ho staccato tutto lo staccabile, lasciando quindi l'intero impianto a vuoto
ma la misura e' sempre la stessa.
Mi sorge il dubbio pero', il mese scorso l'azienda elettrica ha sostituito
il contatore con quello elettronico.
Non capisco NULLA di impianti elettrici, ma potrebbe il problema essere
collegato a detta sostituzione?
In fin dei conti e' una anomalia nuova, che prima non c'era.
Coincidenza o un guasto da qualche parte?
Mi consigliate?
Grazie

Coincidenza o un guasto da qualche parte?
Direi nella macchina da caffe'
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Mi consigliate?
Come ti hanno già detto, verifica che la macchinetta abbia la scarica
a terra e che l'impianto di terra sia operativo!
Non è raro che ci siano tutte le prese collegate con la "rete" di
terra e poi manchi il picchetto con il motto "prima o poi lo pianto"
Ciao, Claudio.

 ha scritto nel messaggio
news:8133604a-232b-43af...@z38g2000hsc.googlegroups.com...



La macchinetta non ha la presa a terra.
Meglio, il palazzo l'abbiamo messo a terra ma manca il collegamento dalla
terra generale ai singoli appartamenti.
Quindi, di fatto, la sicurezza e' garantita dal solo differenziale.
Infatti dopo il salto della moglie il differenziale e' scattato.
Se provo a mettere in collegamento la carcassa della macchinetta col
rubinetto dell'acqua scatta invece l'interruttore generale.
Proprio stamani un collega piu' "esperto" di me ( ma io diffido degli
esperti non professionisti) mi ha suggerito che potrebbe essere che
nell'installazione dei nuovi contatori potrebbero aver invertito i
collegamenti fase/neutro, quindi la loro semplice inversione risolverebbe il
problema.
In effetti il problema prima non si verificava, sara' possibile?
aiuto!

In effetti il problema prima non si verificava, sara' possibile?
Non si verificava perche' non esisteva, o perche' a nessuno e' mai
venuto in mente di toccare insieme macchinetta del caffe' e tubi
dell'acqua?
Rresta comunque una situazione DI PERICOLO MORTALE. Se non sai che
pesci pigliare, chiama un elettricista.


> Quindi, di fatto, la sicurezza e' garantita dal solo differenziale.
Non per darti una cattiva notizia ma il differenziale senza impianto
di scarica a terra funzionante non è garanzia di sicurezza.
Se infatti avessi avuto l'impianto di terra collegato, il
differenziale sarebbe scattato mentre inserivi la presa
dell'apparecchio, in quel caso il differenziale ti avverte che
l'apparecchio è guasto, nel tuo caso invece del differenziale ti ha
avvisato sua moglie! :o/

 terra generale ai singoli appartamenti.
avete spese soldi inutilmente, farei causa all'amministratore se non alla 
ditta che ha fatto i lavori, ma la certificazione come ve l'han rilasciata?
infine il diff senza terra funziona in modo relativo.... 

 ha scritto nel messaggio
news:47f0fd89$0$4791$4faf...@reader4.news.tin.it...

Quanto hai ragione!
Fu approvata la messa a norma del palazzo, ma lasciato ai singoli condomini
l'onere dei propri appartamenti.
Ma sai qual'e' il problema? L'immobile e' del 1970, ed allora evidentemente
ancora non usavano fare gli impianti sfilabili.
Tutto e' murato, quindi dovremmo far correre per tutta casa una miriade di
fili ( esterni?) per attivare la terra.
Brutto, no?
In attesa di ristrutturare cerchero' di tirare avanti con attenzione!
Chiamo l'elettricista, costera' sempre meno che cambiare moglie );>))
Grazie a tutti

l'onere dei propri appartamenti.
Come e' ovvio che sia. I propri appartamenti non fanno parte della
cosa comune, della quale si debba occupare assemblea o amministratore.


 Grazie a tutti
cosa vuol dire che tutto è murato . .  non vorrai dirmi che hanno
inchiodato i fili ai mattoni e poi ci hanno intonacato sopra. ... ?
niente tubi corrugati? ..ma dai..

niente tubi corrugati? ..ma dai..
Esatto! Il palazzo e' del 1972 e, leggi bene, categoria di LUSSO!
Beh tutto l'impianto elettrico non ha corrugati, tutti i fili sono sotto
l'intonaco!
Pensa che per far arrivare il cavo di rete di Fastweb dall'ingresso della
linea fino al mio studio, ho dovuto far stendere delle bruttissime canaline
che attraversano tutto l'appartamento.
Ho in programma il rifacimento dei pavimenti, in quell'occasione
predisporro' qualche kilometro di corrugati, crepi l'avarizia!
Bada bene, gli appartamenti a Roma li vendono a peso d'oro!

 Grazie a tutti
Prego.
Lo 

 ha scritto nel messaggio 
news:QO1Ij.5011$T35....@tornado.fastwebnet.it...

Macchinetta guasta e mancanza impianto di terra.
Con macchinetta scollegata dall'alimentazione, metti il tester su Ohm, 
misura resistenza tra un polo della spina ed il contatto di massa (sempre 
della spina). Poi fai stessa cosa con altro polo.
Dovresti trovare, almeno in una misura, valore molto basso.
Quasi sempre la causa è la resistenza riscaldante.
--
Giorgio

 ha scritto nel messaggio 
news:oa32v3d8hq4ts2474...@4ax.com...

Vero. Però bisognerebbe contestualmente informare i condomini che con 
l'adeguamento, aumentano i rischi per chi non ha impianto di terra 
distribuito in casa.
Mi spiego: quando si esegue impianto di terra condominiale, è d'obbligo 
anche eseguire collegamento equipotenziale delle varie tubazioni metalliche 
entranti (acqua, gas, ecc).
Così facendo, nel caso di vecchi edifici in cui le tubazioni rimangono 
metalliche fino dentro gli appartamenti, si introduce il potenziale di terra 
(teoricamente zero) negli appartamenti stessi.
Ciò comporta che un contatto tra la carcassa di un apparecchio guasto ed un 
tubo reso equipotenziale, provoca "una bella scossa". Che prima 
probabilmente sarebbe stata inferiore. Proprio il caso di "Fastw".
Questo non vuol dire che non vada fatto adeguamento o collegamento 
equipotenziale, anzi.
Però bisognerebbe informare i condomini. Come si dovrebbe anche sapere che 
in un condominio, se in un appartamento c'è dispersione e differenziale 
guasto, sono "c..zi" per tutti. Perchè si eleva il potenziale della terra 
comune.
Scusa per la divagazione
--
Giorgio 

 Giorgio
quindi una dispersione di corrente nel mio appartamento con abolizione del 
differenziale ( ero tentato a farlo) puo' provocare la morte del condomino 
del piano superiore? ......buono a sapersi

 niente tubi corrugati? ..ma dai..
li chimavano cavi "pimbo" quelli grigi 2P a filo non trefolato ma unico, ne 
ho visti a Km murati sotto 4/5mm di intonaco.....ovviamente 2P...