Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pompa caldaia si autregola se zone chiuse

proseguendo discorso su valvole di zona;
su un impianto ad esempio di 2 zone, ciascuno con 4 radiatori con
caldaia classica a parete (no condensazione);
se una zona è chiusa da elettrovalvola comandata non dalla scheda di
caldaia attraverso suo centralino,  ma con interruttore manuale collegato
sulla valvola di zona;
 
la pompa della caldaia si autoregola? cioè si rende conto  che si è
dimezzato il numero di termosifoni da servire?
oppure le zone possono essere gestite solo dalla centralina della caldaia,
appunto per calibrare il lavoro della pompa rispetto ai radiatori in uso
x 2 semplici zone si usano valvole a 2 vie messe sul ritorno?


questo non ho idea
risposto solo , su quello che accadrebbe, a casa mia
se facessi le valvole, come reagirebbe il mio impianto
e caldaia
ciao
mario

 dimezzato il numero di termosifoni da servire?
dipende dalla pompa... quelle "normali" assorbono sempre la potenza elettrica
  nominale (per esempio 70 Watt), se tu diminuisci la portata la pompa consuma
sempre 100 Watt e ti aumenta la pressione. In questo senso la pompa "non si rende
conto  che...". Credo che molte caldaie usino questo tipo di pompa, piů economica.
Esistono anche pompe a regolazione  elettronica che non presentano questo
inconveniente (per esempio la serie Star-E di Wilo): il motore č dotato di un
regolatore elettronico, se diminuisce la portata diminuisce anche la potenza
assorbita, per esempio nell'intervallo da 25 a 70 Watt, con risparmio energetico.
In questo senso la pompa "si rende conto che...."
Io avevo inserito una pompa elettronica a valle di un circuito che abbassava
la temperatura (caldaia classica + miscelatore) per un impianto a pavimento.
Adesso ho sostituito la caldaia con una a condensazione, che esce giŕ a
bassa temperatura, e ho eliminato la pompa ausiliaria.
Toyo

 consuma  sempre 100 Watt
oops... "consuma  sempre 70 Watt"


cavolaccio :)
non avevo capito che chiedeva quello :(
orco :( cane ...
ciao
mario
senti ma a proposito, tu come setteresti , a mano, la pompa classica,
quella per dire, come la mia, 85 115 135 .... con un regolartore 
seminascosto....
quale è la regola per avere prestazioni ?
ciao
mario

 seminascosto...
non so se ti riferisci a valori in Watt di potenza elettrica o altro...
Io sulla Wilo avevo impostato il valore (massimo) della potenza
a metà scala. Era più che sufficiente per una casa a 2 soli piani.
Prova con 85, e se non basta te ne dovresti rendere conto.
Toyo

 In questo senso la pompa "si rende conto che...."
per capire quindi si deve provare?
o già il fatto che una caldaia che abbia una predisposizione per la
gestione di zone (anche se con l'aggiunta di schede apposite) sottintende
che la pompa è 'intelligente';
cioè la scheda elettronica serve solo per far gestire all'utente da un
display quale elettrovalvola (per l'utente sarà la zona) attivare o no e
poi la pompa fa il resto;

 che la pompa è 'intelligente';
Non saprei dirti con certezza. Potresti provare a chiedere su  free.it.discussioni.caldaie
specificando marca e modello, oppure alimentare la caldaia attraverso un misuratore
di potenza (come quelli che vendono ogni tanto al Lidl) e osservare se vi sono variazioni
di consumo quando chiudi/apri le zone. Comunque fra controlli localizzati delle zone,
schede intelligenti, asservimento a sonde esterne, pompe furbe, centraline programmate
e controlli remoti... la mia impressione è che anche i tecnici dell'assistenza a volte non
abbiano una comprensione profonda delle cose.
Toyo