Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problema faretti da incasso

Salve,
nella cucina ho 5 faretti in fila incassati in un rettangolo in
cartongesso situato proprio sopra il bancone della cucina stessa.
Quando si fulminava un faretto, gli altri 4 funzionavano lo stesso.
Nelle ultime settimane, mentre avevo i faretti accesi, all'improvviso
si spegnevano da soli per qualche minuto per poi riaccendersi
all'improvviso; facevano in questo modo per diverse volte (a
intervalli non regolari). Da 2 settimane non si accendono proprio
più...
Ho provato a staccarli tutti e attaccarne uno solo a diversi spinotti
e succede che accendendo l'interruttore per 2 secondi rimane spento
per poi fare pian piano una luce fiochissima e rimane tale....
Dietro l'interruttore generale (un normale interruttore della luce) ci
sono i 2 fili (blu e marrone), passano nel muro. Dall'apertura in alto
nel cartongesso vedo un tubo da cui escono diversi fili per ogni
spinotto delle singole lampadine. Ho provato a cambiare l'interruttore
ma il problema resta.
A questo punto non capisco dov'è il problema.
Avete qualche idea?
Grazie in anticipo.

 ha scritto nel messaggio 
news:953f6c18-220b-4783...@b15g2000yqd.googlegroups.com...
Salve,
nella cucina ho 5 faretti in fila incassati in un rettangolo in
cartongesso situato proprio sopra il bancone della cucina stessa.
Quando si fulminava un faretto, gli altri 4 funzionavano lo stesso.
Nelle ultime settimane, mentre avevo i faretti accesi, all'improvviso
si spegnevano da soli per qualche minuto per poi riaccendersi
all'improvviso; facevano in questo modo per diverse volte (a
intervalli non regolari). Da 2 settimane non si accendono proprio
pi�...
Ho provato a staccarli tutti e attaccarne uno solo a diversi spinotti
e succede che accendendo l'interruttore per 2 secondi rimane spento
per poi fare pian piano una luce fiochissima e rimane tale....
Dietro l'interruttore generale (un normale interruttore della luce) ci
sono i 2 fili (blu e marrone), passano nel muro. Dall'apertura in alto
nel cartongesso vedo un tubo da cui escono diversi fili per ogni
spinotto delle singole lampadine. Ho provato a cambiare l'interruttore
ma il problema resta.
A questo punto non capisco dov'� il problema.
Avete qualche idea?
Grazie in anticipo.
Tra l' interruttore e i faretti da qualche parte c' e' l' alimentatore che 
probabilmente non funziona piu'.

 ha scritto nel messaggio 
news:953f6c18-220b-4783...@b15g2000yqd.googlegroups.com...
Salve,
nella cucina ho 5 faretti in fila incassati in un rettangolo in
cartongesso situato proprio sopra il bancone della cucina stessa.
Quando si fulminava un faretto, gli altri 4 funzionavano lo stesso.
Nelle ultime settimane, mentre avevo i faretti accesi, all'improvviso
si spegnevano da soli per qualche minuto per poi riaccendersi
all'improvviso; facevano in questo modo per diverse volte (a
intervalli non regolari). Da 2 settimane non si accendono proprio
pi�...
Ho provato a staccarli tutti e attaccarne uno solo a diversi spinotti
e succede che accendendo l'interruttore per 2 secondi rimane spento
per poi fare pian piano una luce fiochissima e rimane tale....
Dietro l'interruttore generale (un normale interruttore della luce) ci
sono i 2 fili (blu e marrone), passano nel muro. Dall'apertura in alto
nel cartongesso vedo un tubo da cui escono diversi fili per ogni
spinotto delle singole lampadine. Ho provato a cambiare l'interruttore
ma il problema resta.
A questo punto non capisco dov'� il problema.
Avete qualche idea?
Che tensione hanno le lampadine?
Se sono a 220V ci sar� senz'altro una giunzione difettosa, se sono a 12V c'� 
un trasformatore o un'alimentatore e il problema potrebbe essere l�.
Dalla descrizione sembra che ci sia una scatola dove arriva il filo 
dell'interruttore e da cui partono i fili che vedi uscire dal tubo che vedi 
nell'apertura del cartongesso. Tutto sta a trovarla. Potrebbe essere dietro 
un mobile o in un punto qualsiasi della cucina.
    Antonio
-- 
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://elisabettapellati.it
http://antoniopellati.it

 ________
http://brunettigiovanni.it
 (sconti per chi cita questa lettera)http://elisabettapellati.ithttp://
antoniopellati.it
Avete ragione, sui faretti c'è scritto 12V!!
Quindi nella scatola del cartongesso ci deve essere un alimentatore/
trasformatore, tocca trovarlo e cambiarlo.
Bravissimi e grazie mille!

 - Mostra testo citato -
Ho trovato il trasformatore, è un paulmann rotondo che ho tirato fuori
da uno dei buchi dei 5 faretti.
E' tutto bruciacchiato da ambo i lati, segno evidente che avevate
ragione!
Grazie per i consigli!