Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: " Il radiatore di Jerry"

A grandissima richiesta ( una persona), continuo la piccola
monografia sulle dispersioni termiche ed il calcolo dei
radiatori in tre puntate (o forse più).
Chi era assente da scuola le prime due lezioni, può fare finta
di aggiornarsi leggendosi i precedenti messaggi miracolosamente
recuperati dalla cortesia di Vitt e PaoPaura.
----------------------------------------------------------------
Come si calcolano i radiatori. Messaggio in tre puntate più
una premessa.
TERZA PUNTATA : Dove il risparmio di chi vi ha costruito
la casa diventa un costo per voi, e forse si chiarisce perchè
sentite freddo lo stesso, pur avendo i radiatori perfettamente
calcolati.
Abbiamo imparato nelle due precedenti puntate come si
calcolano le dispersioni di calore dalle strutture ( 1° puntata),
e come si può, con un pò di fatica, risalire al coefficiente
di transmittanza K necessario per eseguire i calcoli, qualora esso
non sia disponibile, soltanto conoscendo la natura e lo spessore
degli strati di materiale che dividono l' ambiente interno e quello
esterno ( 2° puntata).
Perciò dovreste essere capaci di calcolare le dispersioni termiche
di qualsiasi locale vi interessi, sapendo :
- collocazione geografica dell' immobile
- contiguità o meno con l' esterno od altri locali
- dimensioni del vano
- natura delle pareti, o soffitti, o pavimenti
- spessore dei medesimi
Facciamo un esempio :
quello che potreste ottenere dall' applicazione dei conteggi
per un ipotetico locale, potrebbe essere  un
disperdimento pari  a 1.300 kCal/h.
Finalmente ci siamo, direte voi, abbiamo raggiunto il risultato
voluto; ora possiamo calcolare il termosifone !
Ma  non c' è mai fine al peggio.
Prima di passare agli opuscoli dei fabbricanti di caloriferi,
dobbiamo tornare al valore delle dispersioni della stanza.
Il numerino và corretto (in aumento), per i seguenti fattori :
- ponti termici
- calore di ventilazione
- ricambi d' aria
- intermittenza d' esercizio
- salto termico dell' acqua del radiatore
e vi risparmio altri ammenicoli di minor conto.
Calma e gesso, vediamo una cosa alla volta.
-Ponti termici.
Come dice il nome stesso, i ponti termici sono delle vie
preferenziali di fuga del calore, vale a dire delle discontinuità
nelle strutture omogenee che abbiamo preso in esame per i
calcoli, che costituiscono zone di concentrazione del flusso
termico con conseguente raffredamento delle zone più
prossime al giunto.
Attenzione !!!!
Tale raffredamento è tanto più rilevante quanto più
il locale è isolato, essendo più grande l' incidenza
percentuale delle fughe di calore attraverso i ponti termici.
Tipici ponti termici sono, ad esempio:
-le zone d' angolo tra due pareti esterne
- tra parete esterna e pavimento
- tra parete esterna e solaio (anche se non di copertura)
- mazzette di porte e finestre
- serramenti in genere
- soglie in marmo di porte e davanzali di finestre,
   ed in genere qualsiasi elemento ad elevata conduttanza
   inserito in una struttura omogenea.
Ovvio, direte, questo lo sanno tutti. Ma come si fa a sapere
quanto incidono ?
Per farla breve, vi dirò che sono stati calcolati sperimentalmente
dei valori di transmittanza "K" specifici per ogni tipologia di
giunto, in analogia con il "K" che abbiamo usato nella formula
per il calcolo delle dispersioni nelle strutture omogenee, come
pareti et similia. Ad esempio, per un davanzale in marmo spesso
5 cm., posto sotto una finestra con il telaio di legno di 5 cm.
di spessore, il K vale 0,12. E così avanti per gli altri casi.
Naturalmente, il calore che si perderà nei ponti termici dipenderà,
oltre che dal "K", anche dalla lunghezza del ponte (nel caso
della finestra di cui sopra, cioè, dalla lunghezza del davanzale).
Insomma, il "K" dei ponti termici di una parete andrà a modificare
il primitivo "K" della stessa, che avevamo utilizzato per i nostri
calcoli. La formula di correzione è :
                                     (K1 x A) + (K2 x L)
                 K (vero) =  ________________
                                                A
dove :
-K1 è il "K" primitivo della parete, che nei calcoli avevamo
  supposta omogeneea.
-A è la superficie della parete
- K2 è il "K" del ponte termico
- L è la lunghezza del ponte termico
Dalla formuletta di cui sopra, anche se non ve ne frega niente,
si capisce che tanto più basso è K1 (cioè una parete ben
isolata), tanto più avranno incidenza i ponti termici nel vostro
consumo di combustibile. Ecco perchè ho detto, all' inizio,
che il risparmio di chi vi ha costruito la casa lo pagherete voi,
ed ogni anno !
L' impresa, pur costruendovi la casa a norma di risparmio energetico,
avrà quasi sicuramente risparmiato sulla eliminazione
dei ponti termici, non isolando le strutture in CLS, mettendo
dei davanzali "passanti" anzichè in due parti distanziate,
non isolando le "velette" dei cassonetti degli avvolgibili, ecc.
Se invece l' ha fatto, tanto di cappello, avete scelto bene !
Con i fattori di correzione dei ponti termici, perciò, le nostre
dispersioni, che avevamo supposte a 1.300 kCal/h, saranno
aumentate un po', mettiamo a 1.400 kCal/h.
Restano da cosiderare gli altri fattori d' aumento, che magari
vedremo in un' altra puntata.
Magari dopo che avrò pagato il gasolio da riscaldamento che
mi hanno scaricato oggi, alla modica somma di  lire 1.770 il litro !
E voi quanto lo pagate ?
Cordialità.
                      Paul

 monografia sulle dispersioni termiche
grazie Paul ero sicuro che prima o poi avresti completato la tua monografia.
Purtroppo leggendo le tue preziose consulenze mi accorgo che sono messo
proprio male.
la mia casa è una struttura portante di un bel po' di anni e in + non ha la
soletta alla base ma le finestre sono in vetro camera. Per cui immagina che
umido riesco ad avere in inverno!
Avevo pensato ........e se aumentassi di un tot tutte le batterie dei
termosifoni cosa otterrei?
--
Cordialità...
          Giancarlo

 termosifoni cosa otterrei?
Otterresti nell' ordine :
- un' aumento di temperatura nei locali
- il tasso di umidità praticamente uguale a prima
- una diminuzione del saldo del tuo C/C bancario
Cordialità.
                Paul