Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: radiatore semifreddo

Salve, ho un appartamento con riscaldamento autonomo con caldaia a metano.
Quest'anno (dopo alcuni piccoli lavori di ristrutturazione) un radiatore ha 
deciso di non funzionare.
In pratica è caldo solo superiormente mentre la parte bassa rimane gelida.
La stessa cosa succede per i tubi che arrivano al radiatore: quello 
superiore scotta, quello inferiore è freddissimo.
Ho provato a far uscire aria, ma sono riuscito solo a far uscire litri di 
acqua (e ho rabboccato diverse volte l'acqua dell'impianto).
Tra l'altro nel fare le prove ho anche chiuso il rubinetto superiore 
lasciando aperto quello inferiore e l'acqua usciva tanto che a forza di 
farla uscire il tubo inferiore si era leggermente riscaldato (penso per il 
passaggio dell'acqua che via via usciva).
L'acqua esce anche quando chiudo l'inferiore e apro il superiore: solo se li 
chiudo entrambi ovviamente non esce niente :-)
Da quanto detto desumo che l'acqua passa in entrambi i tubi: e allora come 
diavolo è possibile che il radiatore resti semifreddo?
Gli altri radiatori funzionano egregiamente e i lavori di ristrutturazione 
di cui parlavo non dovrebbero aver modificato l'impianto (si è trattato di 
alzare un paio di paretine e ritinteggaire).
Da cosa può dipendere allora?
Grazie.

 diavolo è possibile che il radiatore resti semifreddo?
Io la spiego ipotizzando che il calorifero in se' sia "aperto", ma e'
bloccato il passaggio a valle, nel tubo di uscita che esce dal calorifero e
torna al distributore del piano.
Il calorifero scotta in alto (dove arriva l'acqua) non perche' l'acqua
circola ma perche' il calore si propaga per conduzione. Poi si ferma in
alto e sotto resta freddo.
Guardando nel flauto di distribuzione mi aspetto di trovare il tubo di
ritorno da quel calorifero freddo anch'esso, e cercherei un ostacolo
li'.

 come diavolo è possibile che il radiatore resti semifreddo?
probabilmente il tubo di uscita è aperto solamente quando l'acqua circola in 
senso inverso.
potrebbe esserci qualcosa, probabilmente dentro al rubinetto inferiore, che 
ostruisce il passaggio dell'acqua quando  l'acqua fluise nel senso 
dell'uscita.
il fatto ceh  il termosifone si scalda in alto potrebbe essere dato dal 
leggero flusso di acqua che riesce a passare nell'ostruzione
farei quasta prova
diamo per scontato che l'acqua arrivi correttamente al tubo superiore
chiudi il rubinetto superiore
chiudi il rubinetto inferiore e scollegalo dal  termosifone
dovresti vedere l'acqua che esce gorgogliando
apri il  rubinetto superiore , dovresi vedere  l'acqua che esce dal 
termosifone con una certa portata
chiudi il rubinetto superiore
questo dice che l'uscita del termosifone è libera
ora collega il rubinetto inferiore e stacca il tubo di uscita dal  rubinetto
dovresti vedere acqua che esce dal tubo di uscita, vuol dire che il tubo è 
libero
apri il rubinetto di entrada e di uscita , dovresti vedere l'acqua che esce 
come nella prova precedente
se non esce correttamente il rubinetto è ostruito.
se dal rubinetto l'acqua esce correttamente il problema è nel tubo che si 
ostruisce  quando il flusso è in uscita  e in questo caso lasciandolo 
spurgare bene dovrebbe pulirsi.
altro non mi viene in mente :-)
-- 
ciao
Abele 

 altro non mi viene in mente :-)
concordo con abele...
C'e' un problema sul passaggio dell'acqua sulla valvola a detentore...in 
questi casi o non e' aperta totalmente o e' ostruita.
Verifica anche che non ci siano impurita' sull'uscita bassa del termosifone.

 ha scritto nel messaggio 
news:ggb4d6$1o4$2...@tdi.cu.mi.it...

Grazie, in effetti come ha detto abele ci deve essere qualcosa che fa 
passare l'acqua in una sola direzione nel tubo di uscita.
Appena posso vedo di smontare. 

 ha scritto nel messaggio 
news:49298f32$0$11386$5fc...@news.tiscali.it...

Grazie ad entrambi per i suggerimenti.
Appena avrò un po' di tempo mi metto all'opera: eventualmente come spurgare 
il tubo per eliminare quel qualcosa che ostruisce?


se l'acqua passa in controcorrente, probabilmente è sufficiente smontare il 
rubinetto e lasciare che l'acqua torni indietro dal tubo di uscita 
portandosi  dietro le schifezze.
eventualmente chiudi tutti i termosifoni e lascia quel tubo aperto  e poi 
alza la pressione al massimo
non  so come farai a non allagare il pavimento :-)
-- 
ciao
Abele 

 ha scritto nel messaggio 
news:492ab466$0$1085$4faf...@reader1.news.tin.it...

io un paio d'anni fa avevo un problema simile in un
paio di radiatori. Risolsi accendendo l'impianto e
percuotendo ritmicamnte e senza esagerare con la forza,
tutti gli elementi dei radiatori problematici con un martello
di gomma dura da circa 1/2 kg.
Tenni chiusi tutti gli altri radiatori durante l'operazione.
I miei radiatori sono in ghisa ma credo che funzioni anche con 
altri metalli.
Se non risolvi così, allora smonta.
ciao
Peppe