Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia e pompe...2 (speriamo che si veda)

Ciao,
scusate, spero che cosě lo schema si veda meglio!!
/Carlo
Salve,
nell'impianto di riscaldmento che hanno i miei genitori si sono rotte le
due pompe
dell'acqua gemelle originali. Un idraulico, ha sostituito le 2 pompe con
una unica,
ma a me sembra che i termosifoni ora sono meno caldi ed ho anche qualche
dubbio 
sul collegamento della pompa: non vorrei che l'idraulico avesse
sbagliato a collegarla.
Attualmente la pompa č comandata dal termostato posto sul tubo di
mandata dell'acqua
(quello da cui esce l'acqua scaldata). In pratica, al di sotto di una
certa temperatura
la pompa resta sempre accesa, ed al di sopra si spegne. Cosě collegata,
se la temperatura
all'interno della casa raggiunge quella prefissata sul termostato di
casa, la caldaia 
si spegne, ma la pompa continua a girare (in pratica č sempre in
azione).
Secondo voi č corretto?
Riporto anche lo schema ed i dati della pompa, spero si capisca!!
saluti/
Carlo
Pompa Lawara NTLM3L/2
    Hmax 4,5m
    Qmax 2,3 mc/h
    Watt 65
                       !-!Manometro  !-!Manometro        -->Termosifoni
                       !-!           !-!               !---------------
                        !             !                !
                      !---!        !-----!             !
                  !---!   !--------!     !-----!     !---!   
      Spurgo acqua!   !   !        !-----!     !     !   !
                      !   !                Ingresso  !   !Pompa
     Termostato       !---!                  acqua   !---!              
     !------!           !                              !                
  !--!      !-----------!------------------------------!                
  !  !------!           !                                               
  !                  !-----!                                    <----   
  !                  !     !         !--------------------------------- 
  !                  !     !         !
  !                  !-----!         !                                  
  !                 Serbatoio        !                                  
!---!                                !                                  
!   !                                !                                  
!   !Caldaia                         !
!   !                                !                                  
!   !                                !                                  
!   !--------------------------------!                                  
!---!

 sbagliato a collegarla.
lo schema non lo capisco , ma dalla tua descrizione ci sono alcuni punti che
non mi tornano:
1) sostituzione pompe gemellari con pompa unica
non capisco perche abbia tolto tutte e due le pompe, le pompe gemellari sono
istallate per un funzionamento alternato, non combinato. questo permette la
sostituzione di una pompa guasta mentre l'impianto continua a funzionare
grazie alla seconda pompa.
La sostituzione con pompa unica implica che al prossimo guasto dovrai
fermare l'impianto fino alla riparazione.
2)accensione pompa:
l'accensione della pompa dovrebbe essere opposta a quello che dici tu: parte
quando l'acqua in caldaia supera una certa temperatura e si ferma quando e'
scesa sotto un'altra temp inferiore, in questo modo parte poco dopo il
bruciatore e si ferma ancora dopo lo spegnimento del bruciatore.
Il termostato in casa spegne il bruciatore, facendoti risparmiare gas, ma
l'acqua calda continua a girare in modo da mantenere una temperatura
omogenea (dell'acqua) e scaldare ancora un po' la casa.
per quanto riguarda il dimensionamento della pompa, i soli dati tecnici non
dicono nulla se non si ha idea delle dimensioni dell'impianto.
ti posso solo suggerire di controllare che la nuova pompa abbia
caratteristiche paragonabili a quelle vecchie.
ciao
--
andypi

 sbagliato a collegarla.
E' collegata al contrario: dovrebbe accendersi "al di sopra" di una certa
temperatura, e non "al di sotto".
Come è collegata ora ottieni che la pompa rimane accesa a caldaia spenta
(cosa del tutto inutile) e soprattutto che, al di sopra di una certa
temperatura, la pompa si fermi diminuendo la temperatura raggiungibile dai
radiatori.
Tutti i termostati hanno tre morsetti: uno in comune, e gli altri due con
funzionamento complementare: ossia quando un morsetto chiude il circuito,
l'altro lo apre.
Devi solo localizzare il morsetto comune, dopodiché il cavo ad esso
collegato lo lasci dov'è, mentre l'altro cavo lo stacchi dal morsetto dov'è
collegato e lo attacchi al terzo morsetto.
Infine devi regolare la temperatura del termostato intorno ai 30 gradi.
--
Cinghiale (29, 54 RM)
Punto 6 speed '94 driver
PPCSP member

 fermare l'impianto fino alla riparazione.
Tipico intervento da "Non mi faccia spendere troppo, l'anno prossimo devo
cambiare tutto l'impianto".
Hanno fatto la stessa cosa anche da me. E la cosa può avere un senso, visto
che una gemellare costa giustamente quanto due pompe normali.


 andypi
Grazie mille/
Carlo

 che una gemellare costa giustamente quanto due pompe normali.
se cambi tutto il gruppo hai ragione (anzi, forse costa di piu'), ma di
solito si cambia una sola pompa alla volta!
--
Andypi

 solito si cambia una sola pompa alla volta!
Sì, ma spesso è difficile recuperare rapidamente una pompa di modello ben
preciso, specie se questa magari è uscita di produzione.
Tu dirai: ok, smonti la pompa guasta, tappi il foro con l'apposito coperchio
stagno ed intanto l'impianto funziona. Ed anche questo è vero.
Boh, misteri dell'idraulica... :-)
