Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: canna fumaria caldaia a gas da utilizzare con stufa pellet

Salve come riportato nel soggetto avrei intenzione di sbarazzarmi della 
caldaia e dei relativi termosifoni.
Scelta ponderata per l'et� vetusta dell'impianto tubazioni termosifoni 
di circa 50 anni e che comincia ad avere dei problemini , negli ultimi 
due inverni due buchi.
Nei locali che rimarranno al freddo ho intenzione di installare 2 stufe 
termoconvettori della robur ( vanno bene?) da affiancare a due gi� 
esistenti di altra azienda.
Passiamo ora alla caldaia posta nel vano scala , dopo averla tolta 
vorrei metterci al suo posto una stufa a pellet precisamente questa
EVA CALOR Eddy Rosso Rubino per via delle dimensione che si 
adatterebbero benissimo .
Tenete conto che ho un vano scala che in volume � un mini appartamento 
saranno circa 100 metri cubi, non pretendo di scaldarlo a 20 gradi ma 
che non sia gelato?
Utlizzando lo scarico in alto e dopo una tratta di circa 2 metri curva 
ed ingresso nella canna fumaria ora utilizzata dalla caldaia .
Il foro ora � di circa 16 cm e la canna fumaria e di circa 20 cm 
quadrata basta cos� o devo andare fino a tetto con tubi di acciaio?
E' gi� presente un'altro foro che potrei utilizzare da ispezione circa 
un metro sotto e dal punto di ingresso dei tubi al comignolo ci saranno 
circa 6 metri.

 quadrata basta così o devo andare fino a tetto con tubi di acciaio?
Credo che dovrai intubarla, le stufe a pellet hanno il tiraggio forzato 
e una canna fumaria troppo larga (e quadrata) può essere causa di 
notevoli problemi.
Per la lunghezza totale consulta il manuale della stufa, ci sarà 
sicuramente scritto (compresa l'equivalenza in metri di tubo dei gomiti)
ciao
Davide

 Davide
riporto quanto scritto sul manuale pdf
-Il foro sul muro del tubo uscita  fumi deve essere di altezza superiore 
(dal filo del pavimento)
allo scarico della stufa (comprensivo di curva nel caso dell’uscita 
superiore) , per agevolare in
qualunque modo la naturale espulsione dei fumi di scarico.
-Il tubo di scarico deve fuoriuscire di circa 150cm in verticale dal 
tetto e   deve essere provvisto
di adeguato comignolo contro l’eventuale ritorno dei fumi.
-Nel   passaggio   attraverso  solai   diventa   necessario   interporre 
   un  manicotto   isolante   dello
spessore di almeno 10cm.
-Accertarsi che  il tubo di scarico non passi in vicinanza di materiali 
combustibili ,ed  in  tal caso
proteggerlo con prodotti termicamente isolanti.
-Per ottenere un ottimale espulsione dei fumi di scarico si consiglia 
comunque il collegamento
del tubo di scarico ad una canna fumaria.
-Se  la canna  fumaria esistente ha una sezione più di  4 volte 
superiore a quella del   tubo di
scarico sarà necessario incubarla con il tubo stesso.
-Si consiglia in caso di istallazioni in ambienti di piccole dimensioni 
l’allacciamento all’esterno del
tubo dell’ aria comburente
-E’  altresì consigliato il posizionamento tra la stufa ed il pavimento 
di un piastra in materiale non
combustibile ,protezione contro eventuali faville.
secondo quanto scritto da loro non dovrei avere problemi

 secondo quanto scritto da loro non dovrei avere problemi
Non cominciamo a manipolare le direttive.-)
Avevi detto che la canna fumaria � quadrata, lato 20 cm.
Quindi 20 x 20 = 400 cmq.
Non vedo il diametro dello scarico della stufa, di solito � da 8 cm.
Quindi  4 x 4  x 3,14 = 50 cmq.
Dato che il 50 nel 400 ci sta 8 volte ne consegue che � almeno il doppio del 
"4 volte" che sarebbe ammesso.
Pertanto, correggiamo prima l'errore di stampa delle istruzioni e invece di 
inCubare provvederemo a inTubare la canna fumaria:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 inCubare provvederemo a inTubare la canna fumaria:-)
Grazie Fabbro dopo aver postato ci ho pensato e sono arrivato alle 
stesse conclusioni .
Adesso per� come faccio ad intubarla?Salgo sul tetto tolgo il camino in 
cotto e infilo giu il tubo ? Se questa � la soluzione rinuncio.
E' possibile utilizzare dei flessibili in acciaio e con santa pazienza 
allungarlo nella canna fumaria ?
Dalla curva di innesto nella canna fumaria a fino a raggiungere il tetto 
ci dovrebbero essere a spanne circa 4 metri, ce la faccio?
Devo coibentare il tutto o basta solo il primo attraversamento della 
soletta?
Grazie per eventuali risposte
PS una stufa a legna avrebbe le stesse problematiche?

 PS una stufa a legna avrebbe le stesse problematiche?
Dipende come � fatta la canna fumaria esistente.
In linea generale, se tira bene, potresti innestarci il tubo e accendere la 
stufa.
Pensa per� al futuro, bruciando legna la canna fumaria va pulita 
regolarmente, e se ci sono problemi a salire sul tetto l'operazione va fatta 
dal basso.
Servirebbe quindi predisporre/modificare l'ingresso in modo da poter 
operare.
-- 
Fabbrogiovanni 

 operare.
La canna fumaria  di preciso non so come � fatta con la caldaia a metano 
sono almeno 40 anni che funziona bene anche quando tira vento.
Per la pulizia visto che parte da circa un metro dal pavimento potrei 
predisporre l'ingresso senza troppi problemi.
Credo per� che se non sia possibile il pellet lascier� la caldaia 
togliendo i termosifoni dove saranno alloggiate le stufe .
PS se faccio questo devo fare un collegamento con un tubo fra ingresso e 
uscita o bastano 2 tappi?
grazie di nuovo

 uscita o bastano 2 tappi?
Sono solo il garzone dell'idraulico, ma se non erro dipende, con impianto 
cosidetto -monotubo- bisogna mantenere il collegamento, altrimenti a valle 
di dove tappi verr� tutto escluso.
Se invece l'impianto � normale basta togliere il termo e mettere i tappi.
-- 
Fabbrogiovanni 

Grazie Fabbro fra un paio di mesi mi metto all'opera
intanto ieri ho portato a casa le 2 stufe che sicuramente installer�
Per quanto riguarda il pellet vedremo magari contatando la casa 
produttrice ne sapr� di pi�