Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Questa è un collegamento a norma?

Salve a tutti,
ieri montando un applique, nella ricerca di fase e neutro,
mi sono accorto che l'interruttore interrompe il neutro e non
la fase, praticamente se si spegne la luce e si cambia la luce
e inavvertitamente si tocca un polo ..... zzzzzaaaaacccccc!!!
Visto che l'impianto č conforme e a norma, questa č una
situazione a norma, o in queste situazione prevale solo ed
esclusivamente il buon senso dell'installatore?
Eventualmente il problema potrei risolvere io invertendo
fase e neutro nell'interruttore.
Ciao ciao ^_^
Markett0 

 
Non è a norma.
Svista dell'installatore. Secondo un'altra norma, potrebbe anche essere 
considerato normale e comunque a norma tutto l'impianto. Consiglio: 
verifica altri punti luce, partendo da quelli + vicini. Se son tutti 
rovesciati, occorre intervenire a monte. Sempre se stiamo parlando di un 
effettivo "interruttore". Il termine viene usato anche per indicare 
altri tipi di frutto.

 tipi di frutto.
si, è un normale interruttore.
quindi non è detto che tale situazione è "non a norma" ?
gli altri interruttori collegamenti per ora sembrerebbero ok,
forse sarà stata a mio avviso una pessima svista :-( 

 forse sarà stata a mio avviso una pessima svista :-(
un "grossa" pessima svista.
colore dei fili?


uno è blu e uno è bianco
(+ la terra giallo/verde) 

"Markett0" <nom...@nomail.nomail> ha scritto nel messaggio 
news:4735b859$0$17949$4faf...@reader1.news.tin.it...

il bianco ormai è pochissimo usato, anche se come colore sarebbe cmq ancora 
a norma
però ci devi dire su quale colore viaggia la fase che ti arriva al 
portalampade incriminato .
ciao 

Sicuro che non sia un deviatore? Quanti fili ha 2 o 3? Se ne ha 3 è un 
deviatore, diciamo che se quella luce la puoi accendere da più di un punto 
deve essere un deviatore.
Perchè il mio impianto ha la fase (marrone/nero) che arriva al deviatore e 
poi due fili colorati (azzurro, viola, bianchi) che portano effettivamente 
la fase alla lampada, è un modo per distinguerli. Poi magari non è a norma 
neanche così eh... 

Per essere a norma deve su8ccedere questo: toccando il blu col cercafase lo 
stesso NON DEVE illuminarsi. Toccando il bianco col cercafase deve essere 
acceso e spegnersi (o quasi... di solito un minimo resta cmq acceso) 
spegnendo l'interruttore.
Verifica in giro per casa che sui fili blu il cercafase resti spento, in 
caso contrario apri il quadro generale e verifica se il cercafase si accende 
su tutti i conduttori blu che vedi... in tal caso inverti i fili 
direttamente dal contatore.
Se trovi una situazione mista nel senso che avvolte sul blu il cercafase è 
spento ed altre volte è acceso.... beh chi ti ha fatto il lavoro non 
chiamarlo elettricista ma delinquente. Ad ogni modo un elettricista degno di 
tale titolo non dovrebbe cmq fare certi errori grossolani tipo l'inversione 
dei fili a monte, ma mi è capitato di vedere qualche animale dell'enel 
sostituire dei contatori e poi ricollegare a casaccio i fili quindi potrebbe 
pure essere accaduto questo....
Se sei a Roma potresti avere la fase su entrambi i fili invece perchè Acea 
distribuisce in bifase.. e ciò avviene anche in alcune altre zone d'Italia 
anche se in via eccezionale.
Ciao,
Enrico 

 la fase alla lampada
come????................^^^^^^^.....azzurro???
il filo azzurro porta solo ed esclusivametne il neutro.

 ha scritto nel messaggio 
news:fh4ie9$fsi$1...@tdi.cu.mi.it...

grazie a tutti x i consigli,
domani o appena ho qualche minuto libero iniziero' a testare col cercafase
tutte le linee di casa, lampade e quadro generale.
^_^ 

Sono sicuro che quegli azzurri lě siano fasi... Infatti nel punto luce 
arrivano il neutro (azzurro) e la fase (azzurra anche questa). Non č proprio 
lo stesso azzurro, la fase č *leggermente* piů scura come colore :)
Ovviamente la scelta poteva essere fatta meglio e probabilmente cosě non č a 
norma!