Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pompa gira o no?

Ciao
 
Ma quando
 
1. il termostato raggiunge la temperatura desiderata la caldaia non
pompa più acqua vero? (funzione antigelo a parte)
2. Quando l'acqua raggiunge la temperatura desiderata e il termostato
non è ancora alla temperatura richiesta la caldaia continua a pompare
giusto?
 
O no?
 
Ste

 della caldaia ma anche la temperatura dell'acqua nei termosifoni.
 
 
Credo che non abbia senso, perchè il bruciatore dovrebbe avere il massimo 
rendimento in determinate condizioni, quindi meglio farlo lavorare solo a 
quello massimo in on-off. 
 
 

 termosifoni.
 
 
Infatti lo fanno tutte le caldaie, hai 2 regolazioni:
 
-temperatura acqua riscaldamento (quello che dici tu)
 
- temperatura acqua sanitaria 
 
 


 
 
 
Esistono ma la logica e' diversa da come la metti tu, hanno una sonda che 
rileva la temperatura esterna e gestisce la temperatura dell'acqua in base a 
quella, se fuori fa molto freddo la temperatura dell'acqua sara' piu' alta e 
viceversa, quello che normalmente noi facciamo a mano.
 
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
 
-- 
 
Non esiste un politico onesto
ma solo un politico meno avido. 
 
 


 
 
Se il termostato ambiente non ha ancora raggiunto la temperatura si set ma 
quello dell'acqua si allora la pompa continua a girare a piena potenza e la 
fiamma viene modulata oppure spenta.


 Precisamente... un po' quello che volevo dire io... o no?
 
 
 
Scusami ma avevo capito che come temperatura di riferimento volessi prendere 
quella interna alla casa mentre io intendo la temperatura esterna alla casa.


 non vedo come la caldaia possa misurarla e che utilità abbia....
 
 
La casa avra' delle dispersioni che andranno compensate se la temperatura 
esterna cala, infatti non e' necessariamente giuusto puntare la caldaia a 70 
gradi e lasciare che lavori a quel modo, se fuori e' freddo arrivera' a 
temperatura in un certo tempo e rimarra' accesa piu a lungo se la 
temperatura esterna e' piu alta arivera al set in minor tempo ma il confort 
ne risentira' con le lunghe pause fra un' accensione e l'altra inoltre 
butterai fuori dal camino tante calorie inutilmente, specilmente ora con le 
caldaie a condensazione che devono lavorare con la temperatura piu' bassa 
possibile la regolazione fine tramite sonda esterna e' d'obbligo.
Poi la mia considerazione personale e' che ho miglior confort se il 
termosifone e' sempre caldo invece che caldo e freddo e per non sprecare 
inutilmente energia e gas e' necessaria una regolazione la piu' fine 
possibile.
Ultima cosa, vallo a dire agli ingegneri che hanno aggiunto questa 
possibilita' alle caldaie se non serve a nulla ;-)
 
imho naturalmente.


 giusto?
 
Assolutamente si.
 
Alberto
 
 

 temperatura dell'acqua nei termosifoni.
 
Certo.
E' fondamentale questo aspetto.
Perchè il secondo principio del risparmio energetico (il primo è quello 
di abbassare la temperatura media desiderata) è che l'acqua circoli più 
fredda possibile.
Quindi se non c'è necessità di una forte distribuzione di calore, tanto 
vale che l'acqua giri a temperatura non elevatissima.
Se invece il differenziale fra il rilevato e il desiderato è molto 
alto, oppure se con la sonda esterna viene rilevato un brusco 
abbassamento di temperatura e quindi ci si aspetta un abbassamento 
anche all'interno, la centralina può richiedere più potenza termica 
all'impianto, ossia di far girare acqua più calda.
E proprio per questo esistono bruciatori modulanti, in grado di 
graduare il calore prodotto in funzione dell'innalzamento necessario 
per l'acqua.
 
Come esempio posso portare la mia centralina, la Buderus RC35.
 
 
Alberto
 
 

 che sicuramente ne sanno 1000 volte piu' di me.
 
La mia funziona esattamente così.
In realtà io l'ho messa in manuale, perchè l'uso del caminetto (che 
genera violenti aumenti di temperatura anche oltre il desiderato e che 
la caldaia 'non capisce') faceva sballare l'apprendimento.
 
Per quanto riguarda la modulazione, la centralina guarda il 
differenziale interno, poi guarda la temperatura esterna, dell'aria e 
dei muri, e miscela le variabili secondo una proporzione impostabile, 
per ottenere una temperatura di calcolo con cui entra su una curva. 
Questa curva (disegnabile) indica che a fronte di una temperatura 
calcolata, la caldaia deve emettere acqua ad una certa temperatura.
E questa curva è impostabile per le diverse zone, che poi si 'rendono 
indipendenti' con le valvole a tre vie e il compensatore.
Una volta definito a che T deve uscire l'acqua, la caldaia rileva a che 
T è l'acqua di ritorno, e sulla base dell'innalzamento decide quanta 
potenza dare al bruciatore e alla pompa interna (che se è un impianto a 
una zona è anche la pompa d'impianto).
Il legame fra innalzamento e potenza è impostabile, io l'ho lasciato in 
automatico e ho visto che raramente la caldaia arriva al 60% della 
potenza, molto più spesso lavora al 20%.
 
Alberto