Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: sezione cavi elettrici x collegare la piastra in vetroceramica

Ciao a tutti,
devo predisporre una presa x collegare la piastra in vetroceramica
della cucina.
Che cavi elettrici devo comprare? Di che sezione?
Immagino che quelli attuali della presa sono insufficienti.
Contratto Enel 4.5KW consumo piastra 1,2KW max x bruciatore
(ovviamente non accenderei tutto insieme altrimenti resto al buio!!!)
Pensavo di fare una presa nuova esterna da affiancare a quella attuale
(che utilizzerei solo x la lavastoviglie)
Grazie in aticipo x le risposte
M

 ha scritto nel messaggio 
news:1172060842.9...@v45g2000cwv.googlegroups.com...

Dunque insomma per un carico di 1,2 kW a 220 V ci saranno 5/6 A di corrente;
Se il tuo impianto č fatto bene penso che arrivi alla presa una sezione non 
minore di 2,5 mm che porta da 20 a 25 A a seconda delle condizioni di posa;
direi pių che sufficiente.
se vuoi esagerare usa 4 mm ma voglio vederti poi a collegare la presa che 
non e fatta per accogliere tali sezioni.... e ripeto č Molto esagerato.
ciao.
Lo 

wimario ha scritto:

A parte che oltre i 16A di prese civili ce ne sono ben poche, pertanto 
...max che ti puo' dare una presa sono i soliti 3,5Kw a prescindere 
dalla sezione del cavo.
Se ti serve un consumo maggiore, devi collegarti direttamente e 
proteggere il tutto con un Magnetotermico, cosa consigliabile in ogni 
caso, io deciderei a priori quanto vuoi dedicare alla piastra e metterei 
un MT a limitare il tutto.
Quanti bruciatori ha la piastra , 1,2 * x = ? Poi quanti mt. dalla 
piastra alla scatola di derivazione ?
Ciao
Kep

 non e fatta per accogliere tali sezioni.... e ripeto è Molto esagerato.
Ma anche mettendo un cavo da 4mmq (che non riuscirebbe) non puo usare 
una normale presa ad 16A e magari ciucciare 20A, o la presa si fonde.
O passa a una presa da 32A, o usa una normale 16A con il cavo da 2,5 e 
un mt da 16A
Ciao
Kep

 piastra alla scatola di derivazione ?
ha dettoche ne avrebbe fatto funzionare solo una alla volta, mi sono fidato 
di lui, cmq si può anche tenere conto di una certa contemporaneità.
In ogni caso per risponderti anche al post di prima, io gli ho fatto i 
calcoli per un 1,2 kW e gli ho detto che 2,5 mmq è più che sufficente, anzi 
va bene anche per 3 piastre tutte accese assieme, e poi ho aggiunto che se 
proprio voleva strafare poteva portare un 4 mmq (che ovviamente è sprecato)
ciao.
Lo

Loris_ro ha scritto:

Si, ok, pero' io dubito che uno riesca ad usarne uno solo per volta.
Comunque la soluzione migliore e' in ogni caso proteggere la linea in 
base al ipotetico bisogno, cosi si evitano distrazioni, che possono 
causare seri danni.
Ciao
Kep

>Quanti bruciatori ha la piastra , 1,2 * x = ? Poi quanti mt. dalla
piastra alla scatola di derivazione ?
Rettifico la potenza dei bruciatori.. ho controllato solo ora  (kW of
course)
        Potenza anteriore sinistro  	 	1200
	Potenza posteriore sinistro 		2100
	Potenza anteriore destro 		1700
	Potenza posteriore destro 		1200
A parte la bestia da 2.1kW col vetroceramica solo x le fritture (che
evito) non si usano proprio alla max potenza.
Guardando l'utilizzo reale di una cucina ne accendi in media 2, non
tutti al max per cui stimo un assorbimento massimissimo di 3kW (il
contratto Enel è 4,5 non posso cucinare al buio :))
Mi piace l'idea di limitare il consumo della piastra con un MT
dedicato a monte. Quello attuale è stato messo da 25A (esagerato
vero?)
Distanza dalla scatola di derivazione 4mt
Mi sembra di capire che conviene collegare direttamente tutto alla
piastra x evitare prese "civili" da 16A max o mettere una da 32A
(esagerata?)
Verifico se è fatto bene il cablaggio (che ci sia almeno il 2.5mm e
posato bene). Anche io vedo complicata la posa del 4mm.
Grazie e Ciao
M

a quanto mi risulta i fili del 2,5 devono essere protetti al MASSIMO da un
MT da 16A.
con un mt da 25A devi mettere fili del 4.
se fare un collegamento diretto o usare una presa "industriale"devi
deciderlo tu.

wimario ha scritto:

Metti una norlame presa civile da 16A cavo da 2,5mmq e a monte metti un 
MT da 16A... e dovresti essere a posto... ti resta circa un Kw di 
emergenza... ovviamente se cucini dubito che tu possa utilizzare anche 
forno, lavatrice, lavastoviglie, aspirapolvere o altro grosso utilizatore.
Volendo potresti limitare la piastra con un 10A ma avere solo 2,3Kw mi 
paiono pochini per cucinare, poi vedi te.
Ciao
Kep


2.3kW forse sono davvero pochi, rischierei di limitare troppo la
piastra e fare scattare con facilità il MT...
Riassumendo: Cavo da 2.5. Presa civile da 16A. Magnetotermico a monte
da 10A o 16A.
Grazie a tutti
M

 Grazie a tutti
Si vai con una 16A e un Mt ad 16A il tutto con un cavo da 2,5A, unica 
cosa pensa bene quando cucini a cosa sta per accendere (oltre al piano 
cottura).
Ciao
Kep

 ha scritto nel messaggio 
news:erkoj0$p9o$1...@tdi.cu.mi.it...


 
Si errore di battitura intendevo 2,5mm, per cio che riguarda il 
collegamenmto di elettrodomesti direttamente all' impianto, va sempre 
pervisto in questo caso in interruttore bipolare o meglio ancora un MT.
Ciao
Kep

 posato bene). Anche io vedo complicata la posa del 4mm.
Non risparmiare, meglio star sicuri con un 4mm^2