Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: comandare un termostato via internet

vorrei attivare il termostato di un appartamento in montagna il giorno
prima che gli inquilini entrino in casa. per fare questo non vorrei
intervenire sulla caldaia, che è centralizzata per tutto il
condominio, ma solo sul termostato dell'appartamento.
so che esistono termostati che possono essere attivati a distanza
via linea telefonica o gsm. il costo mi sembra sia almeno 300 euro.
mi domando se sia possibile attivare un normale termostato via
internet
attraverso una scheda o attraverso il computer di casa (anch'esso da
"risvegliare" da rete) e risparmiare un po'...

orsobubu scriveva il 06/04/2009 :

E' possibile e anche 'facile', ma serve un minimo di competenza 
informatica.
Innanzitutto, e questo mi sembra ovvio, occorre che ci sia un router 
adsl sempre acceso e connesso.
Il router dovrà avere un ip statico o, se dinamico, dovrà supportare un 
dns dinamico, come DynDns.
Nel router, andrà configurato di redirigere verso l'ip (statico) del 
pc, la richiesta di wake-on-lan che arrivasse da web.
Nel pc, andrà configurato nel bios il wake-on-lan, ossia la possibilità 
di risvegliare il pc con un segnale da rete.
A pc acceso, potrai prendere il controllo da remoto, ad esempio con vnc 
(per qualunque sistema operativo), o col remote desktop di xp o vista.
Una volta che hai il controllo del pc, avrai accesso al controllo di 
una scheda a relè, si trovano anche su ebay o nei negozietti di 
elettronica per spippolatori.
Chiudendo l'opportuno relè, avrai a questo punto un segnale 'elettrico' 
a disposizione nell'impianto.
Come questo segnale possa far accendere l'impianto, diventa una 
questione idraulica. Potresti banalmente aprire una elettrovalvola che 
consenta l'afflusso di acqua calda nei radiatori, che poi metterai 
manualmente aperta una volta entrati in casa. Qui è un po' a fantasia.
Se quanto ho scritto è arabo, significa che la 'manualità informatica' 
che serve è troppa per te, e a questo punto occorre trovare il 
'cugggino che ne sa di compiuter'...
Alberto
-- 
Friedrich Nietzsche: Un po' di salute ogni tanto è il miglior rimedio 
per l'ammalato.

 ha scritto nel messaggio 
news:6c78b383-68e0-4b1f...@b16g2000yqb.googlegroups.com...
vorrei attivare il termostato di un appartamento in montagna il giorno
prima che gli inquilini entrino in casa. per fare questo non vorrei
intervenire sulla caldaia, che č centralizzata per tutto il
condominio, ma solo sul termostato dell'appartamento.
so che esistono termostati che possono essere attivati a distanza
via linea telefonica o gsm. il costo mi sembra sia almeno 300 euro.
mi domando se sia possibile attivare un normale termostato via
internet
attraverso una scheda o attraverso il computer di casa (anch'esso da
"risvegliare" da rete) e risparmiare un po'...
Se il termostato installato chiude un contatto elettrico č possibilissimo e 
la via piů semplice č il telecontrollo gsm
Ne esistono di tutti i prezzi da 10 a 200 euro e oltre
http://www.electronic.it/open2b/var/catalog/b/19084.jpg
http://shop.ebay.it/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1313&_nkw=telecontrollo&_nd1=See-All-Categories
 


attenzione pero'.. non tutte le schede madre supportano il wake on lan
e alcune richiedono particolari condizioni di rete (tipo
l'appartenenza alla medesima rete)

 manualmente aperta una volta entrati in casa. Qui è un po' a fantasia.
alberto, grazie della risposta. mi sembra ottimo il
tuo suggerimento, purtroppo la mia incompetenza
pesa più sul lato elettrico-idraulico che su quello informatico.
nel senso che non saprei come collegare questa scheda a relè
all'impianto. tieni conto che preferirei collegarmi al termostato
già esistente piuttosto che all'impianto idraulico,
e quindi lasciare che sia il termostato a gestire la parte idraulica.
questa scheda si inserisce negli slot della scheda
madre? cosa devo verificare sul termostato per
essere sicuro che potrò collegarla alla scheda?
oppure dovrò cambiarlo? credi che sia migliore la
soluzione gsm proposta da enry? grazie!

 l'appartenenza alla medesima rete)-
già, a questo non avevo pensato, e per adesso
non ho modo di saperlo...

 Ne esistono di tutti i prezzi da 10 a 200 euro e oltrehttp://
www.electronic.it/open2b/var/catalog/b/19084.jpghttp://shop.ebay.it/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1313&_nkw=telecontr.
..
credo che il termostato sia come dici tu. mi sembra più semplice
la strada gsm piuttosto che il comando a distanza del pc.
ho visto su alcuni prodotti che mi indichi che basta anche un
telecontrollo
collegato a un telefonino vecchio dotato di modem. io ho alcuni
siemens m35, e lì sono indicati come utilizzabili. mi sembra strano...
altrimenti potrei prendere telecontrollo economico più un modem
gsm usato (nuovi costano troppo!), oppure è meglio direttamenteù
un telecontrollo con modem integrato?
ma poi come faccio a collegare il telecontrollo col meccanismo
che crea il contatto elettrico del termostato? a naso direi:
mando un sms col comando che attiva un relè sul telecontrollo,
il circuito in questo modo si chiude
e se ho collegato il termostato ai giusti morsetti del telecontrollo
questo dovrebbe comandare l'accensione dell'impianto. ma se è così,
come
faccio a tirare fuori dal termostato i fili giusti? e come faccio
ad escludere il controllo stesso di attivazione del termostato?
mah.. se vorrete rispondermi... grazie... e scusate l'ignoranza...

 oltrehttp://
www.electronic.it/open2b/var/catalog/b/19084.jpghttp://shop.ebay.it/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1313&_nkw=telecontr.
..
credo che il termostato sia come dici tu. mi sembra piů semplice
la strada gsm piuttosto che il comando a distanza del pc.
ho visto su alcuni prodotti che mi indichi che basta anche un
telecontrollo
collegato a un telefonino vecchio dotato di modem. io ho alcuni
siemens m35, e lě sono indicati come utilizzabili. mi sembra strano...
altrimenti potrei prendere telecontrollo economico piů un modem
gsm usato (nuovi costano troppo!), oppure č meglio direttamenteů
un telecontrollo con modem integrato?
ma poi come faccio a collegare il telecontrollo col meccanismo
che crea il contatto elettrico del termostato? a naso direi:
mando un sms col comando che attiva un relč sul telecontrollo,
il circuito in questo modo si chiude
e se ho collegato il termostato ai giusti morsetti del telecontrollo
questo dovrebbe comandare l'accensione dell'impianto. ma se č cosě,
come
faccio a tirare fuori dal termostato i fili giusti? e come faccio
ad escludere il controllo stesso di attivazione del termostato?
mah.. se vorrete rispondermi... grazie... e scusate l'ignoranza...
collega i contatti NC del relč in serie al termostato. Se non vuoi spendere 
troppo programma un PIC per l'apertura e chiusura di un relč quando arriva 
un messaggio SMS.

orsobubu ha pensato forte :

La soluzione gsm è infinitamente più pratica e testata.
La soluzione col pc da risvegliare via rete io la uso a casa mia (ma 
solo se ho bisogno di configurare qualcosa della rete di casa, non per 
azionare relè), e ha un senso solo se hai un po' di dimestichezza e se 
hai altre cose da gestire. Io ad esempio posso collegarmi dall'ufficio 
a casa per spippolare sul router, sugli accesspoint, sul decoder 
satellitare, sul telefono voip, ecc... Per assurdo, pur avendo il 
totale controllo degli impianti su bus, non ho mai collegato il pc di 
casa al bus stesso...
Se ti serve solo per il riscaldamento, meglio il gsm e sei a posto.
Alberto
-- 
Karl Marx: Le circostanze fanno l'uomo non meno di quanto l'uomo faccia 
le circostanze.

 wrote:

Da informatico e appassionato dei mix di automazione devo dire
che il sistema proposto ha tanti punti deboli e costi di gestione che
risulta più
economico pagare qualcuno che accenda manualmente la caldaia il giorno
prima.
ADLS flat con IP statico ( in montagna, magari manca anche il
telefono ) 30€ mese
Router (facciamo i buoni e ce lo danno in comodato)
Pc (di recupero ) 300€
Licenza (Xp) ... vabbè .:)
Spippolatore su relè : 50€ di media
Mantere in stand by il pc per 365 gg + router : non ha prezzo!
Se proprio si vuole in fai da te -
GSM con contatti della vibraziona collegato ad un Optotriac
All'altro lato dell'optotriac collegare l'elettrovalvola.
Impostare il numero chiamante balido con un  profilo con vibrazione- >
tutti gli altri numeri su silenzioso
evitando che "scusi ho sbagliato" vi accenda la caldaia ad agosto ! :)

 Licenza (Xp) ... vabbè .:)
...CON LINUX ;-)...
...è assolutamente vero che un vecchio cellulare, due fili, colla 
vinilica e carta igienica costano MOLTO meno e in questo caso fanno il 
loro dovere molto molto meglio :-)

 Mantere in stand by il pc per 365 gg + router : non ha prezzo!
Il pc in stand-by?
Col wake-on-lan, lo stand-by del pc è meno dello stand-by di un 
cellulare attaccato al caricatore...
Vedila così: tutto quanto descritto io l'ho realizzato (a parte il 
relè), solo per poter accedere ad un pc in casa al bisogno, 
dall'ufficio.
Ciò che è acceso (router) sarebbe acceso comunque, il pc è il classico 
vecchio Windows98 smesso che si accende su chiamata da Lan, a me tutto 
il baraccone non è costato niente, in termini hardware, ma solo un po' 
di tempo a configurare tutto.
Aggiungendo appunto i 50Euro del relè da pc, potrei comandare quello 
che voglio.
Ma adesso sto studiando una cosa diversa. Avendo questo pc a 
disposizione e già configurato per essere accessibile da web, vorrei 
riuscire a collegarlo al bus di casa per gestire le singole utenze.
Solo che l'interfaccia Vimar per Usb (che poi dovrei ingegnarmi per 
scoprire il protocollo, ma in genere sono parecchio sgaggio su queste 
cose), l'ho trovata solo per collegare il pc ad un elemento 'evoluto' 
del bus (tipo schermi touchscreen o combinatori telefonici), mentre io 
non ho quei modelli di componenti...
Alberto
-- 
Dentro la mia testa
ci son più bestie che nella foresta
[Jovanotti]

All'altro lato dell'optotriac collegare l'elettrovalvola.
Come funzionerebbe?
Con una valvola che lavora in DC non la puoi piú spegnere.
Con una valvola che lavora in AC devi lasciar suonare il telefono per
tutta la durata del riscaldamento desiderato.
Sistemi bistabili sono critici perché non avendo feedback non sai mai
di preciso in che stato sono.
Soluzione fai-da-te riveduta:
- telefono impostato per rispondere automaticamente
- headset con il cavo infilato in un circuitino fai-da-te
- sul circuitino un decoder DTMF (c'è già integrato bello e pronto, si
chiama MT8870 e costa uno sputo e mezzo)
- un latch ed un relé ed il gioco è fatto
... senza contare che con un minimo di logica il sistema si lascia
espandere per controllare tutto il controllabile.
Boiler

Esistono sistemi esattamente come li cerchi, ad un prezzo decisamente più basso di 300 euro. Prova a vedere questo se ti può andare bene, costa solo 96 euro ivato ed è un prodotto Italiano:
https://www.futurashop.it/index.php?route=product/product&product_id=317
 
Questo che ti ho appena indicato è GSM, non devi intervenire sulla caldaia e tra l'altro ti mantiene pure la temperatura che desideri e si interfaccia ad un normale termostato, così quando tu entri in casa puoi gestire il riscaldamento dal tuo normale termostato.
 
Se invece vuoi un normale acceso spento senza controllo di temperatura, che per intenderci è in parallelo al tuo esistente, puoi usare 
https://www.futurashop.it/index.php?route=product/product&product_id=464