Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia bitermica a camera aperta - temperatura acqua riscaldamento (LUNGO!)

Caldaia modello Argo De Luxe 24E.
Radiatori Argo in ghisa.
Avevo regolato la temperatura in modo che restasse fisso il led dei 60
gradi, magari con un picco di 70 gradi, quindi presumibilmente la
temperatura dell'acqua riscaldamento doveva essere intorno ai 65 gradi.
Il problema è che i radiatori scottano, portano in temperatura l'ambiente e
poi... basta.
Avete presente quel piacevole tepore che si ha con il riscaldamento
centralizzato, dove i radiatori sono sempre calducci?
Ecco, io me lo posso scordare ed anche se ho 22,5 gradi sul cronotermostato,
se rimango mezz'ora al pc, mi si fredda la schiena.
Allora ho provato a diminuire la temperatura dell'acqua: led acceso dei 50
con picco a 60.
Forse va meglio, per la storia del tepore, che ora dura + a lungo, nel senso
che impiego + tempo a scaldare l'ambiente, ma...
la caldaia quando ha terminato la prima lunga accensione, rimane spenta 3
minuti (timer interno tra due accensioni) e poi si accende per 30 secondi e
poi altri 3 minuti spenta e così via.
Il problema nasce dal fatto che il modulatore di fiamma non funziona
all'accensione, nel senso che va al massimo e quindi viene rilevata dopo
soli 30 secondi la temperatura dell'acqua massima impostata, ovvero il picco
di 60 gradi.
Oltre a chiedere consigli in merito alla temperatura dell'acqua, chiedo
anche se queste brevi accensioni possono danneggiare la caldaia.
Si legge nel manuale, che è possibile regolare temp. da 30 a 85 gradi. 85?
azz....!
Ho letto dei thread a proposito della temp. dell'acqua, ma ho trovato
riferimenti alla bassa temperatura utile solo alle caldaie a condensazione,
quindi non so che pensare per la mia bitermica a camera aperta.
La caldaia prevede anche la possibilità di applicare una sonda esterna, in
modo da avere delle curve di temp. acqua in funzione della temp. esterna o
meglio in funzione del coeff. di dispersione Kt, ma non so se possa fare al
mio caso, che ne dite?
-- 
Ciao.
Gianni

 funzione del Delta termico impostato.
Soluzione che mi è già stata quì proposta, quando chiedevo consigli per
ottenere + o - la stessa temperatura nelle varie stanze.
Vedrò sul da farsi a primavera. Non mi metto a ravanare l'impianto ora che
fa freddo.
Nel frattempo sperimento e provo altre soluzioni.
Davvero nessuno mi sa dare delle indicazioni sul possibile danneggiamento
della caldaia, nel caso di frequenti brevi accensioni, come descritto nel
post a capo del thread?

 di 60 gradi.
Secondo me hai la caldaia regolata male, non va in modulazione,sino a
qualche anno fa la modulazione la svolgevano i termostati meccanici ora
viene regolata elettronicamente tramite sonde e scheda elettronica
Devi chiamare il tecnico e farti regolare la prima e la seconda
fiamma(modulazione) sia in riscaldamento che in sanitario
 ciao     edy


Questo è il secondo inverno, ma durante il primo non mi sono preoccupato.


Ok, allora devo controllare. Avrò un po' di tempo durante le vacanze di
Natale.

 fiamma(modulazione) sia in riscaldamento che in sanitario
Accetto il tuo consiglio e ne parlerò con il tecnico.
Permettimi però di pensare che forse bisogna regolare la soglia di
intervento del termostato, ovvero ho bisogno che la caldaia si accenda
quando l'acqua diventa + fredda, in modo da superare quei 30 secondi e
permettere l'attivazione della modulazione di fiamma.


Se è una caldaia  con termostati meccanici o *termostati
elettronici*(potenziometri)ancora non l'ho capito,
a titolo di cronaca la pressione della fiamma in riscaldamento è sempre +
bassa del sanitario e da quello che hai scritto conferma ciò che
penso,normalmente anche ad impianto caldo quando riparte (e non dovrebbe)
parte per pochi secondi in fiamma alta per poi andare in modulazione,  senza
fare cicli on /off ,ma modulazione *continua* così da avere una temperatura
+ stabile, che non puoi mai avere con i cicli on/off
Per esperienza, ancora devo trovare un tecnico che al momento della prima
accensione e relativa garanzia, perda tempo nel fare le dovute regolazioni e
dopo un po di tempo succede ciò che sta succedendo a te
Continuo a pensare che è da regolare massima e minima potenza riscaldamento
e controllare regolazione sanitario
 ciao     edy


Mi piacerebbe provare a diminuire la massima potenza, visto che la
modulazione, quando interviene, mi sembra ottima.
Potrei tentare io, oppure ci vogliono degli strumenti/conoscenze tecniche
particolari?

 ha scritto nel messaggio
news:4o%vd.43858$C94....@tornado.fastwebnet.it...

 Come lavoro non č ne difficile ne complicato,ne pericoloso, per fare le
regolazioni in modo  ottimale ci vorrebbe il manometro ad acqua o
elettronico, sul libretto allegato alla caldaia ci dovrebbe essere scritto
come eseguire le varie regolazioni
ciao     edy


Si, ho trovato dove viene indicato come effettuare la regolazione della
potenza nominale e della potenza ridotta, agendo su una valvola, però come
dici tu bisognerebbe avere un manometro.
Secondo te, ad orecchio riuscirei a diminuire un po' la potenza nominale che
credo sia quella massima e che credo sia troppa, causando quel problema di
accensinone on/off?

 ha scritto nel messaggio
news:41c1...@news.scardovi.com...

Ad occhio si, però leggi attentamente le istruzioni perchè in  molti modelli
la regolazione del riscaldamento si fa con un potenziometro che è nella
scheda, e se ci ragioni deve essere così  e mi spiego, tu ora hai la caldaia
che è regolata al massimo per riscaldamento e sanitario, se tu diminuisci la
pressione gas sul riscaldamento la diminuisci anche sul sanitario e ti
ritrovi con il riscaldamento che modula e funziona bene e temperatura
sanitario poco calda se non fredda ...e di questi periodi non è l'ideale
.Normalmente agisco in questo modo, temperatura sanitario massima e
regolazione pressione valvola gas come da manuale, poi chiudo il sanitario e
accendo il riscaldamento, agendo sulla scheda regolo pressione massima
riscaldamento e minima ,che è poi la stessa del sanitario.
Leggi attentamente e bene il libretto
 ciao     edy


Non ho trovato nulla che si riferisca a quello che dici.
C'è solo la procedura per la taratura del regolatore di pressione, che si
esegue con l'acqua sanitaria.
Effettivamente anche io mi aspettavo che ci fosse una regolazione separata.
Che non sia descritto tutto sul "manuale per l'uso destinato all'utente ed
all'installatore" ???
Sullo schema collegamento connettori, oltre ai due potenziometri di
regolazione temperatura risc. e sanit. viene riportato quello che sembra un
potenziometro con la scritta MAX R. del quale non esiste alcun accenno sul
manuale. Che sia quello che tu dici sopra? Se è quello, basta un cacciavite
per le prove ed un segno per ricordarsi la posizione di partenza.

 per le prove ed un segno per ricordarsi la posizione di partenza.
       Dovrebbe essere quello
            ciao     edy


Sembra che serva a regolare il massimo della fiamma. Era regolato al
massimo.
Ho fatto un po' di prove poco fa e sono riuscito ad abbassarla, ma devo
capire se ho ottenuto di evitare il funzionamento on/off, ma anche se quando
parte a freddo non ci voglia troppo tempo per portare in temperatura tutta
l'acqua del circuito.
Spero di avere un po' di tempo durante il weekend

 l'acqua del circuito.
OK, funziona. Grazie edy.

 ha scritto nel messaggio
news:WTnxd.49854$C94....@tornado.fastwebnet.it...

    non c'è di che, siamo qui per questo
     ciao     edy