Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: materiale per messa a terra

E' necessario sezionare la messa a terra come in questa foto? 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Equipotential_bonding_box.jpg
 
Se si, dove si trovano questi materiali (isolatori, barre con fori 
filettati in rame, barre con morsetti per filo da 6 mmq)?
In altre parole l'impianto di terra va fatto a stella, cioč da ogni polo 
centrale e da ogni massa metallica č necessario partire con un cavo 
gialloverde fino alla scatola come in foto? Non č a norma collegare 
assieme tutte le utenze con tratti di filo della stessa sezione di 
quello che le alimenta e collegare una utenza alla dorsale?

 quello che le alimenta e collegare una utenza alla dorsale?
se sia o menoa norma non saprei, ma facendo in codesto modo, se l'ultimo
collegamento si interrompe, tutti gli apparecchi a monte sono scollegati da
terra.
Perche' succeda la stessa cosa con un collegamento a stella, occorre invece
che si interrompano tutti i singoli collegamenti. Mi sembra un sistema molto
piu' sicuro.
ciao, Piero

 piu' sicuro.
In effetti... perň l'elettricista che mi ha cablato la camera da letto 
ha collegato cosě (tutti in cascata) i poli di terra delle prese... 
cambio elettricista, o meglio mi arrangio.
PS:
qualcuno sa dove reperire le normative sugli impianti elettrici civili 
online? (immagino un bel laterizio).

 online? (immagino un bel laterizio).
prova a guardare qui:
http://www.ceiweb.it/
http://www.editorialedelfino.it/ita/elettrificazione.php
magari anche un'occhiata ai siti delli ditte produttrici di materiale
elettrico (Gewiss, Scame, ecc).
ciao, Piero

quello che le alimenta e collegare una utenza alla dorsale?
Sulle norme non so dirti meglio, ma per definizione l'equipotenziale
va cablatoa stella. Molto piú sicuro!
Boiler

 quello che le alimenta e collegare una utenza alla dorsale?
Per i luogni ordinari (ad es. il condominio), le norme stabiliscono che 
il conduttore proveniente dal dispersore venga attestato ad un nodo 
"principale di terra" e che da questo si dipartano (radialmente) i vari 
conduttori radiali o dorsali  e/o collegamenti ad evntuali subnodi se 
l'impianto riusulta esteso.
I collegamenti dorsali sono in genere utilizzati per distribuire il 
conduttore di protezione PE ai vari piani, ma non e` certo obbligatorio, 
volendo si puo` realizzare un collegamento di tipo radiale alle varie 
utenze....... cambiano pero` le sezioni del conduttore, che in questo 
caso devono essere le stesse della fase e del neutro e correre in 
tubazioni separate, in genere quelle dei montanti ai piani, mentre con 
la dorsale comune la sezione deve essere minimo da 16mmq ed avere una 
canalizzazione indipendente.
ciao max
-- 
Cortesemente togli le X dal mio indirizzo di posta
/"\  ASCII Ribbon Campaign
\ /
  X         No HTML in
/ \       email & news


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Equipotential_bonding_box.jpg
Non ne sono sicuro al 100%, però ricordo di aver letto in qualche norma CEI,
che l'impianto di terra deve avere un nodo comune e sezionabile
dall'impianto elettrico, per poter effettuare il sezionamento e la misura
della resistenza di terra come manutenzione preventiva dell'impianto.
Inoltre anche tutti i dispersori devono poter essere ispezionabili tramite
pozzetto, quindi niente 'seppellimento' !!
Luca
-- 
........Lentamente muore chi abbandona un progetto prima d'iniziarlo, chi
non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli
chiedono qualcosa che conosce   
Pablo Neruda

 pozzetto, quindi niente 'seppellimento' !!
Questo era quello che pretendeva l'ENPI, prima che lo sciogliessero come 
ente inutile..... le Norme, giustamente si limitano a richiede 
l'ispezionabilita` solo del primo pozzetto, quello dove si attesta il 
conduttore di terra (E), tanto per verificare l'efficenza del dispersore 
basta una semplice misura elettrica, e francamente non mi e` mai 
capitato o visto mai qualcuno che abbia mai ispezionato il contenuto del 
2o 3o 4o  pozzetto del dispersore, durante le misure elettriche 
descritte prima.
ciao max (ex IW0RDE)


 ciao max (ex IW0RDE)
Perchè ex ?? Male !!! Molto male !!! Adesso che hanno unificato le patenti
in una sola, ed hai l'accesso anche alle HF .....
Vai subito di corsa all'Ispettorato Provinciale delle Comunicazioni, e rifai
richiesta per una nuova Autorizzazione Generale .... avrai anche un
nominativo IZ0xxx !
