Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: citofono onde convogliate

qualcuno sa dirmi se i citofoni ad onde convogliate funzionano? dovrei
collegare il garage con il mio appartamento...e' una palazzina non una villa
--
*****************************************************************
Ivano Fontana
email:  
ilgr...@inwind.it
 
gri...@bigfoot.com
******************************************************************

 collegare il garage con il mio appartamento...e' una palazzina non una
villa
se intendi quelli a batteria funzionano molto bene. Io ho installato dei
Logisty e sono ottimi. L'unico difetto che hanno, secondo me, sono le
suonerie, con il volume un po' troppo basso.

 se intendi quelli a batteria funzionano molto bene.
Se sono ad onde convogliate non ha senso farli a batteria, perché
comunque devi collegarli alla presa di corrente per poter trasferire la
trasmissione.
In ogni caso sì, i citofoni ad onde convogliate funzionano, purché i due
apparati siano collegati allo stesso circuito. Ma nel tuo caso potrebbe
non essere così: magari al palazzo arriva una fornitura trifase, ed i
carichi vari vengono poi suddivisi fra le tre fasi. Quindi può darsi che
il tuo appartamento sia collegato ad una fase e il garage ad un'altra.
Purtroppo non puoi saperlo se non fai la prova...
--
Cinghiale (28, 54 RM)
Punto 6 speed driver
URL: 
www.geocities.com/andreagalasso
(last update:20/1/01)_____ ICQ 49579941

Purtroppo non puoi saperlo se non fai la prova...
Il caso migliore sarebbe quello in cui l'impianto elettrico del box sia
attaccato al contatore di casa (cosa molto improbabile).
Se l'impianto è come dice Cinghiale un modo per fare la prova ci sarebbe,
però si potrebbe fare solo nel caso in cui venga tolta tensione a tutto il
palazzo; se puoi o riesci a farlo dovresti, dopo aver tolto tensione a tutto
il trifase, cortocircuitare una qualsiasi presa in casa tua ed andare in box
a misurare se tra neutro è fase è presente il corto circuito, in caso
positivo sono sula stessa fase, altrimenti no.
Un problema che Cinghiale non ha menzionato è quello del contatore: anche
ammesso che l'appartamento e il box siano sulla stessa fase, potresti avere
dei grossi problemi di disturbo in quanto il segnale dovrebbe passare, in
maniera bidirezionale, nel contatore ENEL.
Ciao
!max!
============================
==> Togli GIAMAICA x rispondere <==
============================

 maniera bidirezionale, nel contatore ENEL.
Giusto, non ci avevo pensato. Probabilmente le bobine di misura del
contatore farebbero da filtro, bloccando la trasmissione delle frequenze
in banda acustica.


 trasmissione.
Per batterie intendevo comuni pile alcaline, già comprese nella confezione.

 Per batterie intendevo comuni pile alcaline, già comprese nella
confezione.
Non mi sono spiegato: i citofoni ad onde convogliate funzionano
utilizzando come cavo di trasmissione il cavo dell'energia elettrica. Di
conseguenza sono TUTTI dotati di spina che va inserita nella presa di
corrente. A questo punto che senso ha alimentarli a pile? Se sono
collegati comunque alla corrente per la trasmissione/ricezione, tanto
vale utilizzarla anche per l'alimentazione.


 in banda acustica.
Confermo, ad eccezione che il segnale non è bloccato, ma molto disturbato.
Massimiliano
