Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: A proposito di condizionatori...

A seguito di una "offerta" trovata in uno dei tanti bricocenter (99 Euro
per uno split 9000 BTU), ho deciso di cimentarmi nell'installazione
fai-da-te con l'aiuto di un amico che ne ha gi� fatte alcune ad altri
amici e parenti...
La cosa che mi ha lasciato un po' "stranito" � che lui afferma che
l'eventuale traccia/canalina, in cui posare i tubi di andata e ritorno del
gas e della condensa, deve avere una pendenza per evitare l'eventuale
ritorno.
Da quello che ho letto in giro e anche nella documentazione allegata
all'apparecchio acquistato, mi sembrava che l'unica pendenza necessaria
fosse quella del foro tra interno ed esterno dell'ambiente ma mai ho letto
di questa relativa alle tracce muro.
In tutti i casi in cui ho visto il ricorso ad eventuali canaline esterne
(quelle di plastica bianca, per intenderci) mi � sempre sembrato che
queste fossero perfettamente orizzontali e spesso seguono il filo tra
parete e soffitto o tra parete e pavimento.
Voi, che sicuramente ne sapete di pi�, cosa ne dite?
m.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Voi, che sicuramente ne sapete di piï¿œ, cosa ne dite?
In linea puramente teorica, puoi anche fare le tracce orizzontali, poi 
devi creare delle pendenze da qualche parte, ad esempio nei fori di 
attraversamento, e comunque devi finire in discesa (parlo del tubo 
della condensa, per il gas non cambia niente).
Ma siccome se fai le tracce orizzontali, basta una scheggia di 
laterizio per darti quella piccola salita che puï¿œ far ristagnare la 
condensa nel tubo, se dai una piccola pendenza ovunque ï¿œ meglio.
Mio zio aveva le tracce orizzontali, a fine stagione ha spento 
l'impianto e il tubo della condensa ha tenuto dentro un po' d'acqua. 
Durante l'inverno, l'acqua ha fatto le alghe e il tubo si ï¿œ otturato...
Alberto
-- 
Il tuo stesso identico umore,
ma la divisa di un altro colore

 Voi, che sicuramente ne sapete di pi�, cosa ne dite?
Per il semplice principio dei vasi comunicanti, la traccia pu� anche  andare 
in salita, purch� si trovi pi� bassa del grande foro che porta fuori i tubi 
e quindi della vaschetta di raccolta condensa; in tal caso hai il sifone, 
ampiamente presente negli scarichi.
Quindi la puoi benissimo fare orizzontale e non dare un pugno nello stomaco 
all'estetica. 

 all'estetica.
OK... da quello che ho potuto capire, sembra che sarebbe sicuramente
"meglio" se la traccia fosse in pendenza ma che, anche se fatta in piano
orizzontale, non ci sono problemi a patto che l'uscita dei tubi sia pi� in
basso rispetto all'evaporatore piazzato sulla parete della stanza e che il
compressore sia posizionato ad un livello inferiore rispetto al
complessivo.
Giusto?
grazie per le "consulenze"


 m.
dagli tutta la pendenza possibile e portati prima che puoi l'acqua fuori di
casa, a provocare un riflusso e rovinarti mobili o parquet basta un ragno
che fa il nido su per il tubo, ho visto anche semplicemente il vento
spingere indietro l'acqua di scarico, e a fine stagione mettere un tappo
all'uscita puo' aiutare per trovarlo pervio l'anno successivo.