Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Lampadina e salvavita.

 Ciao,
Ogni volta e a caso, anche a distanza di qualche mese
il mio salvavita salta.
Ho controllato tutte le derivazioni e ho trovato il problema
in una lampadina.
Se la lascio accesa il salvavita non salta, se la spengo
salta tutto.
Levando la lamadina la corrente c'e' sempre.
Ho cambiato l'interruttore, ma niente.
Ho controllato i fili tra l'interruttore e la lampada, ma
il tubo deve essere otturato perche'
il verme non passa.
la cosa strana e' che queste cose capitano per 2-3 giorni
e poi, senza motivo tutto funziona bene, poi
puo' restare a posto anche per 2-3-4 mesi.
Che stregoneria puo' essere ?
Grazie.
 Paolo.

 Che stregoneria puo' essere ?
La butto lě: una qualche infiltrazione di acqua? 

 il mio salvavita salta.
Il salvavita salta quando qualcosa va a terra. In pratica salta se tu 
tocchi un polo della corrente e attraverso di te della corrente arriva a 
terra, oppure se per esempio lo chassis di un elettrodomestico collegato 
alla messa a terra viene a trovarsi in tensione, oppure ancora se un 
polo riesce in qualche modo a scaricare a terra.
Io nella situazione che hai descritto, posto che č poco probabile che il 
lampadario sia collegato alla messa a terra e che probabilmente tu non 
lo tocchi quando spegni l'interruttore, mi aspetterei un filo il cui 
isolamento si sia deteriorato e che faccia contatto con il muro o con 
una parte metallica collegata al muro.
Innanzitutto non ti conviene toccare la lampadina.
Poi magari stacca la luce, smonta via la lampadina e analizza 
attentamente lo stato dei suoi fili e delle giunture all'interno 
dell'interruttore, da qualche parte dovrebbe esserci qualcosa che non va.

 parte metallica collegata al muro.
Quoto, a volte capita che fai un foro nel muro per appendere un quadro o un 
attaccapanni, ecc, e passi attraverso il corrugato ferendo i fili (il fatto 
che hai rilevato l'otturazione del tubo potrebbe essere un segnale) che 
fanno contatto verso il muro.
Saluti da Drizzt. 

 ha scritto nel 
messaggio news:4707dd41$0$21211$5fc...@news.tiscali.it...


 Che stregoneria puo' essere ?
Potrebbe essere che l'impianto per accendere la lampadina sia costituito da 
2 deviatori e ne utilizzi sempre solamente uno.
Il filo falloso in questo caso sarebbe alimentato dal deviatore che usi per 
spegnere la lampada.
VitT

 solo a lampadina accesa.
Per favore evitiamo di dare consigli infondati e pericolosi, tirare a 
caso a volte può andare bene, ma non quando si parla di elettricità.
Ciao
Luca

 Che stregoneria puo' essere ?
     Da qualche parte ci sono tracce di umidita' per risalita?
ciaofelix:-)

 qualche parte dovrebbe esserci qualcosa che non va.
L'interruttore, la lampadina, la pik, come si chiama, l'ho cambiata, ma
non cambia nulla.
Probabilmente e' un filo deteriorato che fa contatto saltuariamente
con il muro, visto che in un punto il verme non scorre piu'.
Quets storia non l'avevo mai vista, se lascio la lampadina
accesa il differenziali non salta, lo fa solo se spengo l'interruttore.
Provero' a spaccare i 3 metri di muro per controllare lo stato dei fili.
-- 
Paolo.
Please, stop the world now  You stop the world, stop the world
_________________________________________________

"felix."


 No, no, tutto asciutto... maledetti quelli che hanno messo
le canalette piccole dentro il muro.. 8-(
Spacchero' il muro, o mi prendero' la corrente da
un'altra derivazione, ma mi rompe perche' dovro'
mettere una canalina esterna...
