Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Cavi elettrici pieni e multifilari e un mistero

La discussione sul terzo mondo del cablaggio (in realta'
cablaggio dove i contatori vanno da 10 kW in su') mi ha
spinto a ripescare la IEC 60228 e guardare i diametri
come cambiano tra cavo pieno e cavo multifilare.
 
Ecco una tabella ricavata elaborando la norma:
 
      (diametro in millimetri)
sez.  pieno      multifilare
mm2  nom.  max.  massimo
----------------------------
1.5  1.4   1.5     1.8
2.5  1.8   1.9     2.6
  4   2.3   2.4     3.2
  6   2.8   2.9     3.9
10   3.6   3.7     5.1
16   4.5   4.6     6.3
25   5.6   5.7     7.8
 
Come si puo' vedere, se per piccole sezioni la differenza
e' sui decimi di millimetro, con sezioni maggiori superiamo
il millimetro. E questo e' il solo rame.
 
Ho preso un cavetto da 1,5 mm2 e ho misurato con la guaina
tra 2,9 e 3 mm, quindi lo spessore della guaina pare essere
sui 0,6 mm. Ho misurato anche un 2,5 mm2, e pare che tra
i cavi ci sia piu' differenza, da 3,5 mm a 3,7 mm, a seconda
della partita. Quindi la guaina varia intorno ai 0,5 mm di
spessore.
 
I cavi pieni sono indicati di classe 1, mentre i cavi
multifilari sono di classe 5 (flessibli) e di classe
6 (flessibilissimi). Per i diametri tra 1,5 e 2,5 mm2
il classe 5 prevede un diametro massimo del trefolo
di 0,26 mm, che scende a 0,16 mm per il classe 6.
 
Quindi per capire la classe, basta contare i trefoli.
Ho trovato 26 trefoli per un vecchio cavo da 1,5 mm2 e
48 trefoli per un cavo da 2,5 mm2.
Applicando il dato del trefolo dei cavi di classe 5, la
cui sezione e' pari a 0.0531 mm2, ottengo una sezione
totale di 1,38 mm2 per il cavetto che credevo di 1,5 mm2
e di 2,55 per il cavetto da 2,5 mm2.
 
Il risultato del cavetto minore mi ha portato a confrontare
con la tabella AWG, dove guarda caso l'AWG 16 offre una
sezione di 1,31 mm2. Vuoi vedere che qualcuno aveva rifilato
(il cavo l'ho tirato giu' da un impianto) un cavo AWG 16 come
un 1,5 mm2 ?
In effetti l'unico modo facile per distinguere un cavo
AWG 16 da un 1,5 mm2 e' misurare la resistenza di una
matassa di 100 metri. Se e' un 1,5 mm2 dovrebbe misurare
meno di 1,33 ohm. Invece un AWG 16 dovrebbe misurare 1,52 ohm.
Ma attenti, le matasse di AWG 16 sono vendute a 300 piedi
che sono 90 metri, nel qual caso misurate ... 1,35 ohm
sull'AWG 16.
L'unica e' misurare anche la lunghezza dell'intera matassa.
 
Mi domando se qualcuno ha acquistato cavi on-line dalla Cina,
cosa si e' trovato per le mani ... grin :-)
 
-- 
This is Usenet. If you are sending a link be sure to post a summary, or 
include just enough text to give a context. Clickbaiting is unwelcome.
 

 La discussione sul terzo mondo del cablaggio
 
cuttone
 
Peggio che andar di notte!
 
Più fili --> più resistenza di contatto si capi della matassa da "misurare".
 
Mi sa che la resistenza di contatto per la misura voglia la sua "libra 
di carne" in funzione delle variabili del caso a parità di partita del 
campione.
 
Se invece di un mazzo di fili di rame fosse un mazzo di asparagi le 
variabili sarebbero minori ... :)
 
Si accontenti di metter in pratica la teoria.
 
-- 
E. Delacroix
 
-- 
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus Avast.
www.avast.com
 

 
 
Meglio i cazzi di gomma a volte c'è più "carne".
-- 

Con il grasso filante giusto i ca*i si infilano meglio
 
 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
https://piaohong.s3-us-west-2.amazonaws.com/usenet/index.html