Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Daikin non manda fuori condensa?

Buongiorno a tutti, ieri sera il condizionatore faceva strani rumori come di acqua scossa all'interno di un piccolo vano, poi ha cominciato a colare veramente acqua dal condizionatore. Ho spento per precauzione (ho acceso l'altro split :-)
Credo sia il tubo della condensa otturato. Stasera tornato a casa vorrei approfondire, il fatto è che a memoria quando apro il coperchio per pulire i filtri non vedo tubi o roba del genere che si possa sturare. Cosa posso fare da solo, inteso senza chiamare il tecnico?
Grazie a chiunque possa aiutarmi.

  non vedo tubi o roba del genere che si possa sturare. 
 
e il tubo di scarico condensa no?
 
-- 
Quousque tandem abutere patientia mea
 
 

 e il tubo di scarico condensa no?
 
sara' murato cazzo, come sempre negli impianti
predisposti.
 
 

 predisposti.
 
In realtà fuori dall'appartamento l'installatore ha predisposto una piccola grondaia in plastica che butta fuori un pò di condensa. Evidentemente però c'è dello sporco dentro e non ne butta fuori abbastanza; io però sento il rumore dell'acqua *dentro* lo split, in casa. Posso arrivare lì dal tubo dalla grondaia situata fuori?
 
 


Togli il carter e solleva lo split dal muro di circa 10 cm nella parte 
sotto aiutandoti con uno spessore e facendo attenzione a non forzare 
troppo i tubi di rame, ci sono delle viti da svitare e dei ganci da 
sbloccare:
http://static.groupon.it/20/01/1369318730120.jpg
 
 
Incassata al muro c'è una vaschetta come questa:
http://www.tecnogas.net/assets/images/products/3108/g_scatola-da-incasso-a-parete-dalle-piccole-dimensioni-per-lalloggiamento-della-predisposizione-dellimpianto-split.png?1297858163
 
 
Se non è un impianto predisposto ci sarà un tubo in plastica giuntato 
che dovrai staccare (molti installatori usano la guaina spiralata bianca 
da elettricista). In entrambi i casi per sturare il tubo dovrai usare 
una molla da elettricista oppure l'aria compressa.

 In realtà fuori dall'appartamento l'installatore ha predisposto una piccola grondaia in plastica che butta fuori un pò di condensa. Evidentemente però c'è dello sporco dentro e non ne butta fuori abbastanza; io però sento il rumore dell'acqua *dentro* lo split, in casa. Posso arrivare lì dal tubo dalla grondaia situata fuori?
 
Prova con la molla da elettricista da lì allora, meglio insaponata così 
scorre meglio.
 

 scorre meglio.
 
Intanto grazie per la risposta e la precisione. Ti chiedo ulteriori informazioni.
Non ho molle da elettricista ma posso staccare la grondaia. Senza grondaia a occhio sono a 30cm dalla vaschetta (praticamente il muro portante): posso provare con del fil di ferro (ma magari è altro metallo, vai a sapere) arrotondato in punta che uso per sturare gli scarichi del terrazzino? Rischio di forare? E' metallo abbastanza duttile.
Fammi sapere cosa ne pensi e grazie ancora!

 scorre meglio.
 
Adesso che ci penso ho della schiuma pulente per condizionatori con una cannuccia per sparare la stessa nelle fessure: può andar bene?

> Credo sia il tubo della condensa otturato. 
 
E' successa la stessa cosa a un mio amico la scorsa settimana.
Nel suo caso l'impianto era appena stato montato e l'installatore nel 
portare il tubo all'esterno non ha l'ha tirato completamente creando di 
fatto un piccolo sifone nell'intercapedine del muro.
Gli è stato spiegato che con scarsissima affluenza di acqua (in termini di 
goccie), il principio dei vasi comunicanti non funziona pertanto il sifone 
faceva da tappo creando lo stesso problema che ora hai tu.
E' stato sufficiente tirare leggermente il tubo dall'esterno eliminando il 
sifone e risolvendo di fatto il problema.
Hai per caso toccato l'unità esterna o fatto lavori vicino al tubo di 
condensa ultimamente? 
Sinceramente, io prima di intervenire sullo split, valuterei anche questa 
eventualità provando a tirare MOLTO delicatamente il tubo.
 
Saluti
 

 eventualitï¿œ provando a tirare MOLTO delicatamente il tubo.
 
Grazie per l'info però il mio impianto ha 8 anni e ha funzionato fino a ieri sera. Poi purtroppo la grondaia di cui parlavo è di plastica rigida, posso smontarla e far rimanere solo un boccuccio fuori dal muro, ma non piegarla.


Soffiarci dentro delicatamente?

 Soffiarci dentro delicatamente?
 
Proverò anche quello ;-)

 ha scritto nel messaggio 
news:3702d08f-a5ff-441c...@googlegroups.com...

Leva tutto da sotto il condizionatore!
 
Se la vaschetta "di qua" è piena, se tu da fuori soffi, l'acqua quasi 
certamente trabocca.
 
Ho avuto per un certo tempo un problema di condizionatore che scolava sul 
mio comodino...
 
Paolo 
 
 

 Adesso che ci penso ho della schiuma pulente per condizionatori con una cannuccia per sparare la stessa nelle fessure: puň andar bene?
 
Non la conosco.
Proverei col fil di ferro sempre che il tubo non abbia curve, la molla 
da elettricista č flessibile e passa, il fil di ferro un pochino meno.

 da elettricista è flessibile e passa, il fil di ferro un pochino meno.
 
Allora, ho provato a pulire ma nulla, si sente ancora lo sciacq sciacq dell'acqua appena aperto il condizionatore. Non ho provato a soffiare perchè non ci arrivo e non ho voglia di tirar fuori la scale alle 11 e mezza di sera. Piuttosto, se metto le ventole al massimo non sento più lo sciacq sciacq, come mai?

G.B. scriveva il 28/07/2013 :

Tutto perfetto.
Aggiungo solo che se possibile, l'aria compressa e la molla io proverei 
prima ad inserirla dall'esterno, ossia partendo dallo scarico e non 
dalla cassetta.
Poi, che il passo precedente dia risultati o meno, fai un tubicino 
aspirante prendendo il bocchettone di aspirazione di un bidone 
aspiratutto, chiudendolo con uno straccio e inserendoci un tubicino di 
gomma tipo quelli per alimentari, e poi cerchi di aspirare il più 
possibile dal fondo della vaschetta murata e anche infilandolo dentro 
al tubo di scarico.
Solo dopo tutto questo, se proprio non ha funzionato, possiamo provare 
a soffiare o spingere dall'interno.
 
Perchè se è finito qualcosa, tipo una vite dimenticata 
dall'installatore, una rondellina, un coccio, o anche solo un 'gattone' 
di polvere, nel tubo, a spingerlo verso l'esterno si rischia di andarlo 
ad affondare definitivamente nel tubo murato.
 
Alberto
 
 

 dalla cassetta.
 
Non so come ma ho risolto, evidentemente spuzzando la schiuma ho smosso lo sporco, poi mettendo le ventole al massimo l'ho scosso e se n'è andato, sta di fatto che adesso la condensa esce copiosamente e non sento più il rumore dell'acqua ;-)
Grazie a tutti per le info!!!