Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Differenziale che non si riarma dopo fulmine

Vorrei il vostro parere su una situazione che vorrei capire.
Impianto elettrico casa: Differenziale + 2 MT che proteggono due sezioni 
dell'impianto. (Tutto di una trentina d'anni fa ma funzionanti).
In trentanni mai successo ma adesso per due volte a distanza di una 
settimana: temporale, fulmine e immediato intervento del differenziale.
Mi son detto ecco tocca anche a me. So bene che la scarica elettrica, 
può indurre una corrente sufficiente a far scattare il differenziale.
MA quando lo vado a riarmare, scatta di nuovo e così per parecchio tempo.
Provo ad aprire un MT per volta e vedo che succede solo quando è chiuso 
uno dei 2 che, guarda caso, corrisponde ad una presa "stagna" sul 
balcone montata di recente.
Mi chiedo e vi chiedo, è possibile che i due effetti (possibile piccola 
dispersione e fulmine) si sommino?
L'eventuale dispersione non sembra tale da far scattare il Diff. , 
scatterà con il fulmine, ma poi...
Perché continua a scattare se chiudo il collegamento con la presa 
incriminata?
Se qualcuno potesse illuminarmi ve ne sarei molto grato.

 incriminata?
Hai guardato nella presa se c'e' acqua o altro che non e' previsto ci sia?
-- 
Saluti da Verona
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Dopo dura riflessione, Orte ha scritto :

Secondo me tu pensi al fulmine, ma in realtà è il temporale la causa, 
nel senso che entra acqua nella scatola della presa.
Alberto
-- 
Noi ammazziamo solo per motivi buoni.
E quando sono buoni, sta a noi indicarlo.
[Guccini]

 
Do quasi per scontato che c'entri qualcosa la presa (umidità o acqua). 
Ma perché salta solo immediatamente dopo il fulmine (in entrambi i casi)?
Una coincidenza?

 
Per carità, ovvio che provvedo a controllare e sistemare la presa. Ma 
che sia una coincidenza, due volte di seguito, mi sembra difficile. 
Ribadisco che in entrambi i casi la successione BUM del fulmine con TAC 
dell'interruttore è stata netta ed inequivocabile.

Orte ha scritto:

E' la sommatoria di 'piccola perdita' (= presa umida) e perturbazione 
della linea (= fulmine) che ti fa oltrepassare la soglia d'intervento.
Un fulmine che cade nei paraggi crea una perturbazione che dura MOLTO 
poco ma che è anche MOLTO violenta. Prima non c'era l'umidità a fare da 
veicolo... Probabilmente è tutto qui. Ma se vuoi dormire i tuoi sonni + 
tranquillo, chiami un professionista e ti fai dare una misurata per 
verificare che il differenziale non sia guasto.

 guasto.
Dipende se e quanto gli fanno pagare per la misura; potrebbe convenirgli 
comprare un differenziale nuovo. Al limite poi se ne ritrova uno di scorta.
Ciao, fms 

 comprare un differenziale nuovo. Al limite poi se ne ritrova uno di scorta.
Sono sicuro che l'intervento di un professionista con idonea 
attrezzatura per la prova di un singolo differenziale e dell'impianto ha 
un costo certamente superiore all'acquisto di un nuovo differenziale.
Comunque sono dell'idea che siete sulla strada giusta:
Dispersione + Disturbo Impulsivo del fulmine = scatto
E poi riarmo con sola dispersione, magari vicino alla soglia, difficile 
ad effettuare.
Luca

 Luca
L'ipotesi di dispersione non sufficiente a far scattare il differenziale 
   ma sufficiente a non farlo riarmare è quella che mi sembra più 
probabile. Tutto sommato, il transitorio dell'interruttore aggiunge una 
criticità in più.
Comunque provvedo a sistemare quella presa, non posso aspettare il 
prossimo grosso temporale per ripetere l'esperienza.
Grazie a tutti
Orte

F M&S ha scritto:

Uhm.... è ora che cambi mestiere... Perché (che io sappia) un buon 
differenziale costa un centinaio d'euro.
E COMUNQUE non è detto che cambiando il differenziale, se non scatta più 
è perché quello vecchio era guasto. Potrebbe essere difettoso il nuovo...
Insomma: IO una controllatina la farei dare, giusto per essere sicuro 
che funzioni tutto come deve. Ci vorrà un'ora di lavoro di un perito ed 
il noleggio di un apparecchio? Diciamo 100 euro? Il problema sarà far 
uscire qualcuno per un lavoretto così 'da poco'. Sempre se non stiamo 
parlando del piccolo villino sulla punta del monte Appuntito... :-)
Poi, ognuno è libero di pensarla come crede.


Io controllerei semplicemente, dopo che il differenziale è scattato, la resistenza tra fase e terra del circuito a valle
con un comunissimo tester.
Se c'e' veramente umidità nella presa si vedrà sicuramente una (bassa) resistenza tipo qualche decina di kohm, e si
potrà avere la quasi certezza che lo scatto è provocato da dispersione a terra + fulmine che fa oltrepassare la soglia.
Ciao,
Pier.
www.piergm.com