Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: dispositivo per la regolazione automatica pressione caldaia

Ciao, ho un problema con la caldaia (murale) di casa, che perde pressione a distanza di pochi giorni (in cui non viene accesa). Il tecnico è già intervenuto più volte, assicurandomi che funziona perfettamente, considerando anche che è nuova (mini eolo della immergas). Lo stesso tecnico ha perciò concluso che si tratta di un problema dell'impianto, cioè c'è almeno una perdita d'acqua da qualche parte. Nessun vicino, però, si è lamentato per macchie di umidità, muffa e cose simili. A questo punto sto cercando un dispositivo che regoli la pressione della caldaia, in modo che carichi acqua quando necessario. Sapete come si chiama questo dispositivo e/o avete un prodotto particolare da consigliarmi? Grazie

daniele macagnino ha scritto:

Ammesso che esista, /non dovrebbe/ esistere.
 
Se c'è una perdita, un sistema del genere
non farebbe altro che alimentarla... e in caso
di perdita seria, rischi un allagamento totale,
mentre in condizioni normali nella peggiore
delle ipotesi potresti avere lo svuotamento
dell'impianto (e già sono cavoli amari).
 
L'unica cosa seria da fare è cercare la perdita,
che sicuramente c'è, da qualche parte.
Se non è nell'impianto è nei termosifoni o
anche nella caldaia stessa, ma se la pressione
scende, l'acqua da qualche parte va a finire.
Qualcuno anni fa consigliò di metterci del
colorante per rintracciarla meglio... non so
se possa servire davvero, ma non dovrebbe
essere una pessima idea.
 
Io ho cambiato la caldaia l'anno scorso, poi
ho controllato accuratamente tutti i termosifoni
e relative valvoline, messo in pressione
e spurgato l'impianto.
Da allora la pressione non si è smossa di un
millimetro.
 
 
Bye, G.

 Ciao, ho un problema con la caldaia (murale) di casa, che perde pressione a distanza di pochi giorni
 
sicuro che sia un problema?
 
la caldaia va in blocco ed occorre rispristinare la pressione?
 
la pressione arriva a zero oppure più sopra?
 
e quando è in funzione, di quanto aumenta?
 
non so perché ma il maschio medio, durante il periodo invernale, 
trascorre le proprie giornate nel ripristinare la pressione in caldaia, 
con conseguenze a volte spiacevoli (leggi allagamento)
 
oscillazioni 0.5 - 1.5 (spento acceso) possono essere normali durante il 
funzionamento dell'impianto)
 
così come variazioni dovute ad un vaso di espanzione non perfettamente 
carico o di bassa qualità o più semplicemnte non perfetto i tutti i suoi 
componenti
 
io dico, se la caldaia fa il suo dovere, lasciala stare
 


Esiste, si chiama gruppo di riempimento automatico (->google), ma ti 
consiglio vivamente di trovare il guasto, perche' l'immissione di acqua 
nuova nell'impianto e' una cosa da evitare il piu' possibile.
Per prima cosa assicurati di non avere perdite sulle valvole dei 
radiatori e sugli sfiati automatici, poi controlla che non trafili la 
valvola di sicurezza (sotto la caldaia, individuala sul manuale e 
mettici sotto un recipiente).
Tieni presente che basta che esca poca acqua per far perere pressione 
all'impianto, e quella poca potrebbe evaporare quasi subito.
 
ciao
 
 

Il 05/01/2015, 
daniele....@gmail.com
 ha detto :

Basta la perdita di un bicchiere d'acqua perche' la pressione
vada da 1 a 0.
Quindi prima che la perdita si evidenzi, ammesso che sia in qualche
giuntura dei tubi, ce ne vuole di tempo.

Innanzitutto grazie per i vostri suggerimenti e la vostra disponibilità. Posso spiegare in modo più dettagliato la situazione: la caldaia si trova in un appartamento di mia proprietà, nel quale ho vissuto per un breve periodo, nel quale c'era la "vecchia" caldaia, ogni tanto mi capitava di trovare la pressione particolarmente bassa, prossima a zero, per cui aprivo la valvola e ricaricavo, senza preoccuparmi troppo della situazione. Dopo quel periodo, l'ho affittata. L'inquilina, l'anno scorso, ha iniziato a lamentarsi perché a volte non scaldava l'acqua. Così è intervenuto un tecnico di mia fiducia che mi ha detto che era vecchia (installata nel 2000), che probabilmente il sensore della pressione non funzionava e andava cambiata. Poche settimane fa l'ho cambiata con la mini eolo, ma la pressione scende come prima e la caldaia va in blocco. Ho richiamato lo stesso tecnico, poi un altro (solo per verificare il lavoro del primo) ma entrambi hanno concluso che la caldaia va benissimo e il problema è dell'impianto. L'inquilina dice che le basta lasciare la casa fredda (nel senso di non accendere i termo) 2 giorni e quando torna trova lo stesso problema di prima, a volte le basta disattivarla la sera per trovarsi al freddo la mattina successiva. Ho chiesto ai vicini se hanno notato perdite, ma nessuno ha segnalato problemi. Così, per non fare grossi lavori in casa, mentre c'è l'inquilina, e per "assicurarle" pressione costante, ho pensato di ricaricare costantemente la caldaia in modo automatico.

 prima, a volte le basta disattivarla la sera per trovarsi al freddo la mattina successiva.
 
Ma se rimane accesa la pressione non scende. 
Mi sembra strano, in temperatura la pressione aumenta e dovrebbe aumentare
anche la perdita. 
Tu invece dici che perde solo da fredda ???

Dopo dura riflessione, Daniele Macagnino ha scritto :

quanto è grande l' appartamento ?

 Ciao, ho un problema con la caldaia (murale) di casa, che perde pressione a distanza di pochi giorni (in cui non viene accesa). Il tecnico è già intervenuto più volte, assicurandomi che funziona perfettamente, considerando anche che è nuova (mini eolo della immergas). Lo stesso tecnico ha perciò concluso che si tratta di un problema dell'impianto, cioè c'è almeno una perdita d'acqua da qualche parte. Nessun vicino, però, si è lamentato per macchie di umidità, muffa e cose simili. A questo punto sto cercando un dispositivo che regoli la pressione della caldaia, in modo che carichi acqua quando necessario. Sapete come si chiama questo dispositivo e/o avete un prodotto particolare da consigliarmi? Grazie
 
Non è che per caso sei a pian terreno? In quel caso l'acqua potrebbe uscire,  scendere sotto terra e tu non ti accorgi di niente.
 
 
Giovanni


L'inquilina dice proprio così, che perde solo da fredda. Onestamente, non ricordo se, quando ci abitavo io, perdesse pressione anche nei momenti in cui scaldava i termosifoni


40 mq


No, l'appartamento è al primo piano. Il vicino al pian terreno, direttamente sotto al mio appartamento, dice che non vede macchie di muffa in giro.

 ha scritto nel messaggio 
news:3086e551-73e8-4a4e...@googlegroups.com...

Quindi un mini appartamento e pochi radiatori,
Impianto a collettore? hai controllato anche questo?
ciao
marco
 
 


No, non ho controllato. Non saprei neanche come verificarlo, perché il condominio è una vecchia casa popolare, ristrutturata completamente intorno agli anni 2000, in cui fu appunto installata la vecchia caldaia. Ci sono in totale 4 termosifoni, di cui 3 in ghisa (quelli di una volta...) e uno in bagno in acciaio, disposto in verticale. Posso aggiungere che tra i termo in ghisa, uno ha la valvola dello sfiatatoio difettosa, per cui non si apre/chiude. Di solito gli inquilini, infatti, agiscono dal termo in bagno, perché è quello che ha la valvola più in alto di tutti.

Una cosa così capita anche a me, caldaia di 1 anno, quando non adoperavo 
il termostato per abbassare la temperatura di notte e di giorno più alta 
non succedeva niente, poi ho cambiato termostato perchè rotto, facendolo 
intervenire giorno temp alta notte temp bassa ha cominciato a sballare, 
a volte la pressione superava i 3 bar facendo intervenire la valvola di 
controllo che buttava fuori l'acqua, poi più spesso quando la mattina 
doveva riportare la temperatura più alta la caldaia non partiva perchè 
la pressione era a zero o sotto 1 bar ho chiamato cinque o sei volte 
l'idraulico e lui dice che la caldaia controllata con i suoi strumenti 
era a posto. Fortunatamente ultimamente il fenomeno si è molto diradato, 
perchè altrimenti lo avrei costretto a cambiare la caldaia o il vaso di 
espansione, che è quello che dovrebbe compensare gli sbalzi di pressione.


Scusa...mi confermi che, quando scaldavi i termo "manualmente", cioè senza termostato, la caldaia funzionava bene?


Sì!

Il 07/01/2015 11.46, Daniele Macagnino ha scritto:

Cioè il termostato controllava la temperatura, ma non potevo programmare 
fra il giorno e la notte perchè l'orologio non andava. Il casino è 
cominciato quando mi hanno cambiato il termostato.