Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Utilizzo condizionatore

Ciao a tutti , sto effettuando l'installazione di cavi elettrici nel mio
appartamento di 70 mq (posizionato all'ultimo piano di un palazzo di quattro
piani) , ed ho bisogno di un consiglio su come sfruttare un condizionatore
da installare a parete che permetta di rinfrescare tre stanze non
comunicanti fra loro.
Mi spiego meglio , le stanze da refrigerare sono due camere da letto da 16
mq ed un bagnetto posizionato fra loro al centro , tutte le stanze
comunicano fra loro tramite un ingressino estrno alle tre.
Avevo pensato di posizionare il condizionatore nella camera al centro
(bagno) e creare nello stesso una struttura in cartongesso che comunichi con
le tre stanze ed al cui interno sia posizionato lo splitter del
condizionatore.
L'aiuto di cui ho bisogno e' questo , quale tipo di sistema di
convogliazione dell'aria potrei utilizzare?
Attendo consigli...

 ha scritto nel messaggio
news:B8PY6.8273$8R5.1...@news.infostrada.it...

E' un casino... la soluzione migliore sarebbe un impianto canalizzato.
Se invece possiedi già uno split io ti consiglio di metterlo in una delle due
stanze.
Mi trovo in una situazione simile alla tua e ho optato per lo split nella stanza
più grande.
La potenza della pompa di calore è adeguata per le tre stanze ma , chiaramente,
gli effetti si sentono maggiormente nella stanza dove è stato installato lo split.
Va meglio in estate perché l'aria fresca circola attraverso le porte mentre
d'inverno l'aria calda stagna in alto e non circola bene.
Potresti ovviare praticando delle aperture nelle pareti a filo col soffitto così
si crea un ricircolo d'aria ma non posso assicurarti che funzioni.
Buon Lavoro
BrosGua

ce l' hai già il clima? se no ne esistono di appositi per il tuo caso poi ti
spiego

 ce l' hai già il clima?
** NO!!!! La mia richiesta infatti e' stata effettuata proprio per questo
motivo.
Quindi ti ringrazierei per un consiglio.....


 wrote in message
ss0Z6.17056$8R5.3...@news.infostrada.it...

Allora come ti è già stato detto esistono dei modelli canalizzabili
tipicamente da alloggiare in controsoffitti e che possono usare,per
distribuire l' aria oltre ai canali in lamiera zincata(che vengono fatti da
apposite ditte su misura) i piu pratici tubi flessibili circolari
Generalmente non'è buona norma usarli in ambiente domestico per climatizzare
camere da letto(praticamente collegano acusticamente le due camere e anche
se chiudi la porta addio privacy.....) si usano si anche in ambienti
domestici per climatizzare uniformemente grossi saloni(chi ha la fortuna di
averli...) oppure saloni piu ingresso etc ne esistono anche modelli di
piccola potenza
Comunque per il tuo appartamento io opterei per una soluzione semplice ed
efficace un Dualsplit cioè una unica condensante esterna a cui collegare due
unità interne che le posizionerei una per camera da letto così ognuno regola
accensione e temperatura come gli pare ed è una soluzione anche non
eccessivamente costosa anche perchè bastano modelli con potenza limitata e
puoi usare modelli tradizionali e non ad inverter(migliori quasi
indispensabili per locali di diverso volume ma piu costosi) di giorno l'
ingresso si rinfresca lasciando aperte le porte delle camere da letto
Quanto detto esclude di climatizzare il bagno poichè immagino che il
climatizzatore lo usi solo per rinfrescare se invece la tua idea è di usare
una pompa di calore (cioè che fà anche caldo) allora ovviamente occorre
trattare anche il bagno
Ovviamente esistono pure modelli tri e quadrisplit .....
Infine vedo che c'è un tuo post precedente sui consumi dei climatizzatori
orbene voglio sperare che non monterai un clima da 2,5 kw di potenza
assorbita in un appartamento di 70 mq perchè se lo fai quando entra in
azione la possibilità di notevoli cali di temperatura con clima da
frigorifero sono assai probabili
Comunque chiedi e ti sarà chiarito tutto quello che vuoi sapere


Scusa se mi intrometto... :))
mi accingo a montarmi da solo un monosplit (12.000 Btu) per motivi che non stò qui a dirvi per non
annoiarvi!!
Allora, diciamo che sò "abbastanza" su come montarlo, ho un collega con la macchina per 'svasare' i
tubi in rame, non ho però la macchina per il vuoto d'aria, ma un installatore qui in ufficio mi ha
detto che basta con uno stratagemma lasciare un estremità dei 4 attacchi (2 sullo split e 2 sul
compressore) appena svitata e aprire la valvola del compressore per far sì che il gas refrigerante
entri e faccia uscire l'aria lui e poi serrare...
Il mio dubbio è io metto il compressore sul balcone ma NON su una staffa ammortizzata, ma a terra,
che accorgimenti devo prendere? Basta uno 'zoccolo' in gomma bello alto?(per le vibrazioni)
Poi che consigli mi pui dare per stendere i tubi..condensa..ecc?
Insomma sbizzarrisciti pure!
Grazie e scusate per l'indirizzo di email strano ma di spammer ce ne sono a bizzeffe!!
Adriano

Mi pare di capire che ne capisci poco
Allora anche se ti fai prestare la cartellatrice per fare le cartelle devi
anche saperle fare bene altrimenti rischi perdite di gas con innumerevoli
effetti indesiderati e poi se è un clima di quelli ecologici ( con r407c o
r410a che sono miscele di vari gas refrigeranti) in caso di perdita si
altera la composizione del gas e poi son dolori ( occorre svuotarlo e
ricaricarlo danni a parte) e quello che risparmi ora lo spendi con gli
interessi!! ( la garanzia non vale in caso di simili boiate in
installazione) e il tecnico dell' assistenza se ne accorge
La preparazione delle cartelle eseguite a regola d' arte (centrate senza
crepe lucide e della giusta misura) e per partire bene si deve stare attenti
già quando tagli il tubo!! solo così avrai perdita zero e anni di fresco
senza spese e senza problemi (NB nulla segnala la carica contenuta e la
verifica delle pressioni è solo indicativa.....) e poi rilasciare gas
refrigeranti oltre ad essere vietato provoca il buco dell' ozono
I raccordi poi andrebbero stretti con chiave dinanometrica perchè serrare
troppo non migliora la tenuta(io a volte non le uso ma come dire ho occhio)
Lo spurgo dell' aria andrebbe fatto con pompa da vuoto il metodo abbreviato
non'è quello di lasciare aperti alcuni attacchi si devono serrare tutti
aprire il rubinetto del liquido così si mettono in pressione i tubi
richiuderlo controllare che non vi siano perdite e poi riaprirlo e sfiatare
dalla presa di pressione sul lato del gas NON ti dico quante volte e per
quanto tempo perchè è meglio evitare i refrigeranti sono leggermente tossici
e le unità esterne hanno la giusta carica e non molta in più per poter
sfiatare allegramente
Vuoi installarlo da solo prova a chiederti cosa fai se ti accorgi che c'è
una perdita da una delle cartelle e che  anche serrando ulteriormente non
tiene???
Poi alcuni modelli in base alla lunghezza dei tubi richiedono una carica
aggiuntiva...
Infine un tecnico che consiglia di fare come hai raccontato tù è proprio un
incompetente
Quanto all' appoggiarlo sul balcone esistono appositi zoccoli tieni presente
che i moderni compressori vibrano poco e sono già montati sull' unità
esterna con gli antivibranti nulla ti vieta comunque di montarne altri sotto
i piedi della motocondensante esterna