Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ancora calorifero freddo

Carissimi,
   ancora con questo problema...ů
Il calorifero č caldo nella parte superiore, ed č freddo in quella
inferiore.
Ho verificato che l'acqua passi sia in ingresso chee in uscita, ed č ok
Puň essere che il differenziale tra pressione in ingresso e pressione in
uscita sia cosě bassa da non riuscire a far circolare l'acqua?
Che posso fare?
Il problema ce l'ho solo in stanza....
Grazie...
HO FREDDOOOOOoooo


aspettare lunedì che è vicino e poi tempestare di telefonate
l'amministratore.
ciao Abele

 Ho verificato che l'acqua passi sia in ingresso chee in uscita, ed č ok
E' un impianto autonomo o condominiale? comunque hai aria nel termosifone .
Chiudi la valvola (rubinetto in alto)poi allenta il dado esagonale che
collega la valvola al termosifone (se gli attacchi sono SX dall'alto verso
il basso, se sono DX l'inverso)
fai uscire tutta l'aria che c'č e poi dopo aver ristretto il dado riapri il
rubinetto, se l'impianto č autonomo devi reintegrare l'acqua  e
possibilmente ad impianto spento o pompe ferme .

 E' un impianto autonomo o condominiale? comunque hai aria nel termosifone
.
se č caldo in alto non dovrebbe esserci aria
ciao Abele

 ha scritto nel messaggio
news:EEDHb.13491$Jw2....@tornado.fastwebnet.it...



puň essere ma piů che della pressione forse dovresti preoccuparti del flusso
magari la pressione č anche giusta ma potresti avere un flusso di pochissimi
litri al minuto e il ricircolo di acqua non č suffciente a scaldare il
termosifone..
mi sa che hai della sporcizia all'ingresso o dentro alla valvola di carico
ciao Abele

 ha scritto nel messaggio
news:uSDHb.13503$Jw2....@tornado.fastwebnet.it...



il problema č che lo sporco dovrebbe essere a monte della valvola nel pezzo
di tubo che collega la valvola del termosifone al tubo generale
dell'impianto.
se fosse a valle della valvola sarebbe caduto dentro al termosifone e
l'acqua riuscirebbe a passare sopra allo sporco.
potrebbe essere che il termosifone sia pieno di sporcizia  ma tu dici che
dalla valvolina di spurgo lacqua esce pulita,
se l'elemento fosse pieno nella parte bassa, l'acqua sarebbe almeno torbida
e non pulita.
puoi fare una prova, chiudi le valvole e stacca il termosifone dall'impianto
nel  lato basso.
se hai un attacco in tre pezzi non la guarnizione non dovrebbe essere
difficile, se non hai l'attacco a tre pezzi  lascia stare tutto.
allenti il dado dell'attacco e lasci scaricare l'acqua in una bacinella.
quando la bacinella č quasi piena lo stringi e poi ripeti dopo avere vuotato
la bacinella.
quando č tutto vuoto , facendo forza nel lato basso tiri iltermosifone verso
te.
dovrebbe ruotare leggermente sui supporti a cui č appeso e permetterti di
ispezionare l'interno.
se hai un contenitore che ti permetta di recuperare sicuramente l'acqua che
esce, potresti provare ad aprire la valvola di carico e controllare se esce
bene.
se potessi chiudere l'impianto generale della colonna sarebbe tutto piů
semplice ma non credo che i coinquilini te lo lascino fare., soprattuto in
questo perido cosě freddo
purtroppo temo che dovrai aspettare domani e stasera usare la boule
dell'acqua calda.
ciao abele


Hmm....l'acqua è torbida....

 ha scritto nel messaggio
news:FpEHb.13531$Jw2....@tornado.fastwebnet.it...

bene allora è più semplice
chiudi il termosifone
allenta il tappo inferiore opposto a quello  dove c'è l'attacco e ci metti
sotto la solita bacinella
in qualche manovra lascia uscire tutto e alla fine togli il tappo
inserisci  una bacchetta per smuovere il deposito e poi apri un pò il
rubinetto in basso, non importa se di carico o scarico, tanto l'acqua entra
ugualmente.
con il piccolo flusso che hai creato puoi lavare tutto.
per chiudere ti servirà la nuova guarnizione.
Al momento puoi usare un grosso filo di lana che ungi con del grasso (se non
hai il grasso fatti venire in mente l'ultimo tango a Parigi )se non hai la
lana usa uno spago sottile e morbido.
avvolgi il filo di lana in senso inverso al filetto del tappo, devi fare uno
spessore vicino alla battura, non esagerare troppo.  ungi ancora  il filo
che hai avvolto e avvita il tutto.
con pazienza e attenzione dovresti riuscire.
ricordati che poi devrai al più presto sostituire la guarnizione, anche se
non avrai perdite, non fidarti di questa riparazione.
ciao Abele

 grazie.
Sei sicuro di aver chiuso la valvola? se in questo modo non hai risolto
prova a fare l'inverso chiudi il detentore(sotto) e allenta il dado della
valvola cosě fai spurgare se ci fosse aria, dalla mandata a meno che non sia
uno dei vecchi modelli di valvole che avevano la doppia regolazione e perciň
ce l'hai parzialmente chiusa comunque č sicuramente un problema di aria che
č rimasta intrappolata in qualche curva dell'impianto ed č probabile che
debba far uscire un bel po' di acqua prima di raggiungere l'obiettivo se
cosě non fosse il problema č un po' piů grave passaggi ostruiti
parzialmente.
Di piů nin zo'
        ciao    edy

 grazie.
Per me l'edy ti ha detto tutto, e sempre per me ti
consiglio di aggiungere acqua all'impianto di
riscaldamento-caldaia. Ora non so se potrai farlo
direttamente tu o dovrai aspettare un permesso
o l'intervento dell'amministratore, cmq è lì il problema.
ciao mario

 riscaldamento-caldaia.
un inquilino di un condominio non ha la possibilità di aggiungere acqua
all'impianto
la cosa deve avvenire automaticamente con la valvola di carico a membrana
che regola la pressione e comunque solo il conduttore della caldaia è
autorizzato a farne le regolazioni.
se nell'impianto c'è aria, questa si fermerà nella parte alta dei
termosifoni e in quel punto il termosifone sarà più freddo che negli altri
posti dove c'è acqua.
se invece il termosifone è caldo in alto vuol dire che lì c'è acqua e non
aria.
Quando si scarica l'eventuale aria con la valvolina posta sui termosifoni,
la valvola   a membrana posta in caldaia sul circuito di carico dell'acqua,
fa entrare abbastanza acqua da ripristinare la pressione corretta per
arrivare ai piani alti
Inoltre, se l'inquilino del piano di sopra ha l'acqua nel suo termosifone,
come fanno i termosifoni del piano inferiore a non essere pieni se si
trovano almeno 3 metri più in basso?
ciao Abele