Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: condizionatore a parete

buonasera,
dato che ho notato che fa proprio caldo volevo mettere un condizionatore in
camera (premetto che data la fiducia nel prossimo acquistata in questi anni
ho deciso di montarmelo da solo).
la mia camera č lunga quattro metri scarsi e larga tre, mentre in altezza
raggiunge il picco dei tre metri per poi scendere fino a duemetri e
cinquanta (sopra c'č il tetto). per scrupolo mi sono fatto fare qualche
preventivo da un paio di ditte specializzate e mi hanno consigliato i
seguenti modelli:
HITACHI SUMMIT 25 a parete
potenzialitŕ nominale in raffreddamento: da 900 frig/h a 2.400 frig/h
potenzialitŕ nominale in riscaldamento: da 900 frig/H a 3.100 Kcal/h
tensione di alimentazione: 220 / 1 / 50
assorbimento totale: da 190 watt a 1.150 watt
PANASONIC CU-MVG153KE
raffrescamento: 2.80 kW (0.70 - 3.50 kW) EER: 3.64
riscaldamento: 4.00 kW (0.70 - 4.30 kW) COP: 3.03
che ne dite? eventualmente mi consigliereste un modello che va bene per le
dimensioni della mia stanza (le mie esigenze sono semplici: deve fare freddo
d'estate e caldo di inverno, ma soprattutto poco rumore)
se avete anche qualche dritta per l'installazione... :-D
grazie mille

riguardo le marche non le ho mai utilizzate quindi non so dirti coma vannio
pero' credo siano buone entrambe;
eventualmente poi farti dare le schede tecniche o trovarle nei siti specifici
per vedere il livello di rumorosità dell'unità interna
stavo pensando se ti conveniva installare l'unità interna non in alto ma alla
quota di 2,50 m ;
pero' è un cosa che no so se è meglio: cioè andano ilfreddo in basso e
considerando una persona alta al max 2 metri praticamente potrebbe essere meglio
evitare di stare a raffreddare anche le zone non utili: pero' ripeto e solo
un'idea.
inoltre se ti è possibile posiziona l'unità esterna dov non batte il sole, di
sicuro lavora meglio
eventualmetne dacci indicazioni anceh sulle distanze  ed islivelli trale 2
unità.
un'altra cosa è che nel montaggio nel prezzo che ti fanno che sia compreso la
messa sotto vuoto dei tubi di allaccio tra le varie unità

 messa sotto vuoto dei tubi di allaccio tra le varie unità
hem... cioè?
ora avrei qualche domanda io...
- quando faccio uscire i cavi in rame dal M.I. mentre li dirigo verso
l'uscita, devo dare un minimo di pendenza o li faccio uscire paralleli all
asse del pavimento?
- anche se è vero che il M.E. è vicino al M.I. si trova pur sempre a un
altezza di tre - quattro metri da terra... i fisher del sei andranno bene o
c'è pericolo caduta massi?
- il tubo della condensa lo giro all interno del M.E. o lo faccio andare in
caduta fino al tetto che c'è sotto?
(ultimissima cosa... il modello panasonic usa come refrigerante l' R-410A)
 ciao e grazie

 ma non ho la minima idea di cosa voglia dire... :-D
A velocità massima fanno circa lo stesso rumore, mentre il Panasonic è molto
più silenzioso al minimo. 27 dB(A) contro 33 significa che il Panasonic
emette un quarto del rumore dell'altro.
-- 
Cinghiale (31, 54 RM) - '94 Punto 6 speed driver
VENDO: mountain bike usata pochissimo, gialla,
3x6 rapporti, borraccia, pompa, borsa sottocanna,
kit riparazione, cavetto antifurto, catarifrangenti. Eu.100 tratt.

  ciao e grazie

 >
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

               Ad ancora? :-)) ciaofelix
mi viene in mente (ma non ricordo quali comici) quando per dire
martello, dicevano quell'oggetto che si usa con la mano , ha un manico e una parte
in metallo
e si usa per fissare i chiodi etc...
comunque l'importante è capirsi