Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Diametro e tipologia cavi elettrici...

Salve,
dovrei sostituire un vecchio cavo elettrico di colore grigio a forma di 
piattina talmente rigido che ci si possono fare le forme (avrà 20 anni o 
qualcosa di piu' !)
Dovrei alimentare con questa prolunga un faretto esterno per illuminare 
l'ingresso del garage se non erro da 100 W; nell'acquistare il cavo 
pensavo di prendere quello nero con tre fili dentro (+ - e terra) però 
ho visto cavi anche con quattro fili all'interno che non capisco per 
quali usi possano essere impiegati...
Rinaniamo sul tre fili, per il diametro che mi consigliate e perchè 
dovrei scegliere un diametro dei cavi in rame maggiore o minore ?
Ovviamente quando ho dovuto fare lavori all'impianto elettrico interno 
di casa mi sono sempre affidato ad elettricisti professionisti però per 
sostituire un filo mi sembra un pò assurdo chiamare i soccorsi ! :)
Saluti !
GbMax78

 scegliere un diametro dei cavi in rame maggiore o minore ?
per fare un dimensionamento a occhio puoi considerare 3 A a mm2
quindi 100 W a 220 V sono 0.5 A
siccome credo che il minimo che trovi sia 1.5 mm2
questo risulta ampiamente sufficiente

dovrei scegliere un diametro dei cavi in rame maggiore o minore ?
Per i fili di rame non si misura il diametro, ma la sezione in mm
quadrati. 1,5 mmq puo' andare bene nel tuo caso, se ti serve qualcosa
di piu' solido puoi andare sui 2,5 mmq
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 scegliere un diametro dei cavi in rame maggiore o minore ?
visto il basso carico va bene la sezione di 1,5 mmq
la sezione del cavo si sceglie in base al carico (max) e alla 
lunghezza.
Se il carico è elevato e la sez è troppo piccola il cavo si scalda e 
può succedere che l'isolante ceda e quindi si verifichi un guasto.
Se la lunghezza è elevata può succedere che la caduta di tensione sulla 
linea sia elevata e quindi al carico non arrivano più i 230V ma 
qualcosa in meno. E' quindi necessario aumentare la sezione del cavo 
per diminuire la R della linea e quindi la caduta di tensione.
La caduta di tensione è funzione però anche della corrente che passa 
nel cavo.
Nel tuo caso la corrente è bassa (100W/230V= meno di 0,5A) e quindi 
cavi del 1,5 andranno bene a meno che la lunghezza non sia esagerata.

 illuminare l'ingresso del garage se non erro da 100 W;
sicuro da 100W? io voto per un faretto alogeno da 250W minimo :)

 ha scritto nel messaggio 
news:5alf6fF...@mid.individual.net...


 l'ingresso del garage se non erro da 100 W; nell'acquistare il cavo
SE la luce sarà davvero solo 100W e SE non ne metterei altre affiancate un 
domani, allor apuoi usare un cavo 3x2mm ne ha in avanzo, se il faretto non 
richiedesse la terra passi a un 2x2mm, se il cavo sta fuori è esposto a 
intemperie calpestii masturbazioni varie ed eventuali :) cerca un cavo con 
guaina siliconica, però occio che non lo regalano al metro :) vedi te....
Le tipologie dei cavi sono le più svariate, ci sono anche cavi con 500 
coppie per uso telfoniaa e gestione webfarm ectct, ma trovare un 30/40 
coppie din aziende midio grandi è una cosa normalissima, anche in uso civile 
fai presto a usare un cavo con 10/12 "fili", immagina di portare cosa serve 
a un cancello a 30Mt da casa, impulso serratura cancellotto 24v, segnali 
citofono e videocitofono, segnale al relais di accensione luce esterna, 
impulso apertura cancello, impulso blocco apertura, telecamera IR 
aggiuntiva,,,se vuoi continuo :) però tutto ciò rispettando la normativa, 
che non vuole ci sia nello stesso cavo la 220 e i 12v per il pulsante della 
porta per esempio...anche se poi esistono cavi con doppi isolaemnti che 
permettono pure quello..poi le misure partono da 0,2mm a filo a salire, per 
luso con 220 mi pare il minimo sia 1,5mm per legge...mi pare eh :) 

 disse:

Usa un cavo da 2,5 mmq, Ti garantisce tutti gli usi futuri, anche se
con un 1,5 mmq alimenti già faretti degni.
Se è incassato puoi utilizzare il cavetto (un azzurro per neutro e
marron o nero o grigio per fase. La terra non è necessaria per un
faretto nuovo a doppio isolamento (simbolo con due quadrati, uno
dentro all'altro.)
Se in conduttura esterna usa un cavo a doppio isolamento (il cavo con
due o tre conduttori).
Non fissare il cavo con graffette. Usa sempre condutture. (tubi in PVC
ad es.) Il lavoro sarà anche più ordinato e bello...
Ciao.

> sicuro da 100W? io voto per un faretto alogeno da 250W minimo :)
Effettivamente leggendo il libretto di istruzioni dovrebbe essere il 
modello o da 150 W o da 500 W poi guarderò meglio la sigla ! :)
Comunque dovrei lasciare il cavo esterno e un domani interrarlo in 
appositi tubi di gomma il tutto per una lunghezza di circa 15/20 metri 
quindi sarebbe meglio optare per un cavo con guaina siliconata da 2,5 
mm2 tanto per star tranquilli ?
Saluti ! :)
GbMax78