Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pressione acqua calda bassa.

Da tempo verifichiamo che quando si apre il rubinetto dell'acqua calda 
la pressione è bassa ed esce poca acqua.Considerandoche facciamo uso di 
  un autoclave che da terra porta acqua al terzo piano e giù poi a 
"cascata"(l'impianto e tubi acqua risalgono agli anni '60 e vengono 
serviti 8 appartamenti. Il tecnico della caldaia, una immergas, ha 
verificato che non è dipeso da questa e mi ha consigliato di mettere un 
pressostato.
Voi cosa ne pensate? Potreste darmi un consiglio?CHe pressostato mi 
consigliate?
grazie a tutit
ciao

la pressione è bassa ed esce poca acqua.
 
Forse un qualche filtro intasato, o all'entrata del rubinetto oppure
dove esce l'acqua .
 
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


No perchè abbiamo verificato e lo fa solo con acqua calda e in tutti i 
rubinetti ,se fosse un tubo intasato lo farebbe anche con acqua fredda
e comunque abbiamo controllato.
 

 e comunque abbiamo controllato.
 
Fosse intasato un tubo dell'acqua calda, perche' non dovrebbe uscire 
acqua fredda?
 
-- 
 
Albus Dumbledore


Il tubo è unico e la caldaia che "smista" l'acqua .Quando si apre la 
calda ,la caldaia ha la valvola per chiudere la fredda e convogliare la 
calda che c'è nel boiler e comunque questo controllo è stato fatto dal 
tecnico delle caldaie
 

 caldaie
 
??????????
Cioe' al tuo lavandino arriva dalla caldaia un solo tubo?
Se vuoi acqua fredda, tiepida o calda e' la caldaia che decide, a monte 
del tuo impianto, come miscelare fredda e calda?
Usti...
:-?
 
 
-- 
 
Albus Dumbledore


sentite io non sono un esperto,comunque non sono i tubi intasati.a me 
serve che qualcuno gentilmente mi possa indicare quale pressostato 
acquistare da mettere sull'autoclave
grazie a tutti
 

 acquistare da mettere sull'autoclave
 
Simpatizzo con te e con le risposte peripatetiche che hai raccattato. 
 
Se fosse un problema di pressostato io andrei direttamente da un idraulico installatore. Ma prima puoi ancora andare a vedere com'è la situazione negli altri appartamenti.
 
Potrebbe essere anche solo il rubinetto di ingresso dell'a. calda della tua casa, che non è completamente aperto, magari a seguito di un intervento precedente. Prova a chiuderlo e riaprirlo un po' di volte e vedi se migliora.
 


Guarda, per quanto ne so è impossibile che l'impianto sia fatto come lo 
racconti.
La caldaia quando è richiesta acqua calda chiude il ricircolo del 
riscaldamento  e apre quello dell'acqua sanitaria.
Appena il rubinetto dell'acqua calda viene chiuso la caldaia fa il processo 
inverso.
Comunque, se guardi sotto il lavandino e/o dietro il bidet vedrai che ci 
sono due tubi che portano l'acqua al rubinetto e non uno solo.
Circa il pressostato da mettere, pure qui non mi è chiara la faccenda.
Forse il tecnico ha detto di cambiare il pressostato presente sull'autoclave 
per aumentare la pressione di mandata, però ......
 
 
-- 
Giampaolo Natali
 
giampaol...@alice.it
 
 
 


mmmmh..... quanti anni ha la caldaia? ci sono rubinetti che gocciolano?
a che temperatura è regolata l'acs?
 
potrebbe essere intasata la serpentina dell'acqua calda.
 
Spiegazione: l'erogazione dell'acs provoca il deposito di calcare 
all'interno della serpentina dell'acqua calda.
Più alta è la temperatura più calcare si deposita, più acqua passa e più 
se ne deposita... eccetera eccetera.
se l'acqua scorre goccia a goccia (rubinetto che gocciola...) si 
deposita una quantità incredibile di calcare, fino a chiudere 
completamente il tubo della serpentina.
 
L'altro sospetto è il flussostato, quel coso che si "accorge" che hai 
aperto l'acqua e accende la caldaia. i residui di calcare si staccano 
continuamente e si accumulano dove capita, i passaggi stretti e i filtri 
sono i posti preferiti.
 
La serpentina può essere lavata con un apposito macchinario che pompa un 
acido. E' un'operazione rischiosa, perché il calcare potrebbe anche 
funzionare da tappo per un punto in cui il tubo è corroso, se levi il 
calcare...
Il flussostato ovviamente può essere smontato e sostituito (di solito 
costa poco)
 
Se il difetto si presentasse in un solo rubinetto potrebbe essere un 
deposito di "sassolini" di calcare in un gomito dei tubi sotto il 
lavello, ma se succede su tutti.
 
Se uscisse poco di tutto (poca calda e poca fredda) potrebbero anche 
essere i filtri rompigetto sui rubinetti, io li debbo pulire molto 
spesso (cosa di settimane...)
 
Tutto il ragionamento nell'ipotesi che non ci sia un filtro all'uscita 
dell'acs dalla caldaia.
 
Paolo

 Da tempo verifichiamo che quando si apre il rubinetto dell'acqua calda
 
serpentina della caldaia intasata da calcare?
 

 pressostato.
 
Il mistero si infittisce... se hai un autoclave avrai anche un pressostato.
Oppure hai un presscontrol?
 
 
Giovanni

 serpentina della caldaia intasata da calcare?
 
Se ho ben capito, la caldaia serve 8 appartamenti. Cosa dicono negli altri 7 appartamenti? Poca acqua anche da loro?


Non è il flussometro della caldaia perchè lo fa in altri appartamenti 
con caldaie ovviamnete diverse
 
Il pressostato è stato consigliato dal tecnico della caldaia ,dopo aver 
provato vari rubinetti e visionato la caldaia.Ha detto che evidentemente 
autoclave ha bisogno di un pressostato per convogliare più in pressione 
l'acqua che dal piano terra deve arrivare all'ultimo piano e poi tornare 
tramite le varie tubature (anni '60) nei vari appartamenti.Infatti 
quando si apre l'acqua calda ha notato che viene molto lentemente e dopo 
poco si "attacca" l'autoclave (si sente dal motore che si avvia) ma 
evidentemente non è "sufficente" per avere una pressione adeguata.
Poi ribadisco ,siccome non sono certamente un esperto,ma un pressostato 
non costa l'ira di dio e quindi chiedevo gentilmente un consiglio su 
quale acquistare.
grazie a tutti
ciao


Scusa mi sono forse spiegato,anzi sicuramente ,male io.La caldaia nel mi 
ocaso serve solo il mio appartamento,ma il problema c'è in tutti gli 
appartamenti con caldaie diverse
 


Questo non lo so,comunque il tecnico delle caldaie mi diceva che avevo 
bisogno di unpressostato evidentemente o non c'è? oppure non è sufficente
ciao

 ciao
 
 
Tieni presente che un pressostato semplicemente "apre" il tubo di mandata 
quando la pressione č troppo bassa e "chiude" quando l'autoclave
ha raggiunto la pressione di esercizio. Quindi la sostituzione del 
pressostato giŕ esistente deve essera fatta da un tecnico del settore per 
evitare rischi di malfunzionamento se non peggio. Io farei anche controllare 
il vaso di espansione dell'autoclave, potrebbe essere difettoso se non 
guasto. Aggiungo pure che l'autopclave, se non vecchia di anni e anni, 
dovrebbe avere una centralina elettronica per la regolazione della pressione 
minima e massima presente in autoclave.
Insomma, chiamate un idraulico che sappia il fatto suo e scordatevi, almeno 
stavolta, il fai da te.
-- 
Giampaolo Natali
 
giampaol...@alice.it
 
 
 


Il tipo di pressostato cambia a seconda di come è fatta l'autoclave, che 
comunque dovrebbe essere una installazione condominiale, mi sa che se ci 
metti le mani tu l'amministratore ti mangia vivo...
Inoltre cambiare il pressostato implica togliere l'acqua a tutti... vedi 
tu... Poi per cambiare la pressione del pressostato di solito non è 
necessario cambiarlo, basta regolarlo...
 
L'acqua è democratica, se quella fredda arriva a pressione adeguata 
(intendo un bel getto pieno) la stessa pressione arriva alla caldaia; se 
dal rubinetto della calda esce meno acqua che da quello della fredda in 
mezzo c'è qualcosa  che ostacola il passaggio.
 
Le tubazioni di casa mia sono di 100 anni fa, ma se non arriva l'acqua 
calda il problema è di solito è dove ho già detto...
 
Paolo

 e comunque abbiamo controllato.
 
Caldaia intasata?