Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: il corrugato da incasso può essere coperto?

il classico corrugato nero che si mette dentro le tracce e poi coperto dal 
cemento,dentro cui far scorrere i cavi elettrici,è possibile coprirlo con 
della sabbia e poi sopra la sabbia mettere il cemento? Mi hanno detto che 
questo tipo di plastica se interrato nella sabbia si deteriora con il 
tempo,ma non ho capito se ciò capita solo se messo sotto terra o anche se 
viene messo in una base di cemento,sopra cui ci si mette della sabbia ed 
infine nuovamente il cemento,in pratica il corrugato sarebbe da una parte a 
contatto con il cemento e dall'altra con la sabbia.
Spero di essere stato chiaro.
 
Grazie.
 

 Spero di essere stato chiaro.
 
    No ma la sabbia è una ottima protezione per tutti i tubi, siano essi in
    resina, plastica, ghisa, acciaio etc etc etc.
    felix.
 
-- 
Video meliora proboque deteriora sequor. 
 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

azz effettivamente mi sento peggio di una palla,ste festività sono una 
rovina per la dieta,una volta per la suocera ed un'altra per la mamma si 
finisce per mangiare sempre :-(
 
Ma tornando a noi,mi confermi che posso tranquillamente coprire i tubi con 
la sabbia e poi con il cemento che tanto non succede nulla.
 
Grazie.
 
 

la sabbia e poi con il cemento che tanto non succede nulla.
 
Voglio vederti a coprire il corrugato nelle pareti con la sabbia.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it
 

Marco ha scritto:

    Si certo, meglio ancora avviluppato in sabbia e protetto con "MALTA"!!


>Voglio vederti a coprire il corrugato nelle pareti con la sabbia.
mannaggia all'eccesso di dolci,mi sono proprio espresso male :-),i tubi 
saranno posati in un viale in cemento,che dovrà essere alzato per necessità 
di 8 cm,così ho pensato di interporre della sabbia tra tubi e il nuovo 
cemento,spero stavolta di essere stato più chiaro :-)
 


Ma selo vuoi interrare sarebbe meglio usare quelli a doppia parete.
Quelli neri sono molto piů sottili e se col tempo, i carichi sulla 
superficie, e le escursioni termiche, si fessuranola sabbia o la terra 
intorno entrano e non sfili/infili piů niente.

 coprirlo con della sabbia e poi sopra la sabbia mettere il cemento?
 
Molti tipi di corrugato da parete sono fatti di un materiale che negli anni
tende a diventare fragile, a sbriciolarsi. Se e' immerso nella malta
(con il "cemento" che e' una polvere, non si fa nulla), non succede nulla,
al massimo quando sfila, si trova in mano pezzi di corrugato. Ma se il
tubo e' ricoperto dalla sabbia, dove il tubo con il tempo si sbriciola,
entra la sabbia nel tubo e come puo' immaginarsi, questa non e' cosa
buona, specie se poi dietro alla sabbia arrivano le radici delle piantine
e si crea un tappo nel tubo, vanificando l'uso stesso della tubazione.
 
Specie nei giardini, se posate i tubi corrugati semplici direttamente nel
terreno significa che avete intenzione di non aggiungere nuovi fili
oppure siete disposti a riapire lo scavo per modifiche.
 
-- 
Roberto Deboni
 
[Messaggio Usenet via Tiscali su 
text.giganews.com
. Se leggete via Web
il sottoscritto informa che non conosce o partecipa al sito/forum Web.]

 
 
"Marco"  ha scritto nel messaggio news:kbphcl$ss9$1...@speranza.aioe.org...

chiarissimo e procedi pure, bada semmai a tenere cmq un buon spessore di 
cemento sopra se il viale  trafficato! 
 

il viale non è transitabile dalle auto ma solo a piedi,per cui le 
sollecitazioni saranno minime,nel resto del giardino dove non non c'è il 
cemento ma solo terreno ho usato il cavidotto proprio per essere certo di 
non dover riaprire,qui invece (è una strada da 10 metri dove in testa c'è il 
pozzetto),stavo pensando di passare 5 corrugati per portare l'illuminazione 
ogni 2 metri nei lampioncini che verranno messi appunto a terra. Credete che 
possa essere problematico l'uso di tale sistema? Non vorrei fare il lavoro 
due volte,ma non vorrei o cmq non potrei utilizzare il cavidotto,perchè 
quello più piccolo è da 40 e per il lavoro che deve fare è troppo grosso,qui 
infatti sto usando corrugato da 25.
 

> Ma selo vuoi interrare sarebbe meglio usare quelli a doppia parete.
 
quali sono?
 
 

quali sono?
 
Spesso hanno colori diversi dentro e fuori
 
http://tinyurl.com/al8ns63
 



Sono i cavidotti propriamente detti e specifici per l'interro, le 
immagini te le ha fatte vedere Bernardo. Ci sono da 40mm in su.


quindi minimo anche solo x 2 fili si deve usare uno da 4cm?
quelli dentro bianchi e lisci sono rigidi e piu' resistenti?
 
per quale motivo doppio strato, non bastava uno strato pi� spesso?
 
 
 

 per quale motivo doppio strato, non bastava uno strato pi� spesso?
 
ipotizzo: lo strato interno liscio facilita lo scorrimento 
all'infilaggio, quello esterno corrugato permette una posa pieghe pi� 
dolci e semplici da fare (pensa ai vecchi impianti domestici incassati 
nei tubetti bianchi poi sostituiti dai corrugati neri), ammortizza i 
colpi e gli sforzi di eventuali sassi a contatto e se si fora c'� sempre 
l'altro che non fa entrare la terra dentro.
 
 
 

sistema entra esci per non fare giunte nei pozzetti). Al di la dei
scusa la domanda stupida,ma se nei pozzetti e consigliato non fare 
giunti,nel caso in cui i pozzetti sono utilizzati come derivazione per un 
palo della luce,cosa e consigliato fare? Qual'è la procedura corretta di 
fare l'impianto? Io ho posizionato 30 pozzetti in terra e in futuro saranno 
montati 30 pali della luce alti 1 metro,dai pozzetti ho già predisposto 
l'uscita di un tubo corrugato di circa 40 cm che pensavo far andare dentro 
il palo direttamente. Ma leggendo la tua risposta mi è sorto un dubbio,se 
non si fanno giunti nei pozzetti,come faccio a portare la luce nel 
palo,considerando che nel terreno ho 3 linee di 100 metri con 1 pozzetto 
ogni 10 metri?
PS. concordo in pieno con te sul discorso dimensione cavidotto,io proprio 
per non incorrere in problemi,ho posato un cavidotto da 100 interno.
 
Grazie.
 


Se c'� bisogno le giunte si fanno. Usi una normale scatola IP65 con 
pressacavi, una volata fatta la derivazione nella scatola ci coli la 
resina o il gel appositi e chiudi tutto.
L'entra esci � pi� economico e semplice, le derivazioni vengono fatte 
nell'apposita asola che c'� sul palo (per pali di una certa consistenza) 
o direttamente sulla testa del palo se si parla di lampioncini bassi 
(come nel tuo caso) che spesso sono predisposti proprio per fare questo. 
Ovvio che la limitazione per questo sistema � la sezione di cavo che ti 
stai portando in giro che non deve troppo grossa. Usi un po' pi� di cavo 
ma risparmi parecchio tempo (e soldi) che con le giunte resinate.

 ha scritto nel messaggio 
news:kbpu8u$ulm$1...@speranza.aioe.org...

Come ti hanno già detto il corrugato non è indicato per essere interrato, ma 
solo murato, e addirittura in interni. Per canalizzazioni interrate si usa 
il cavidotto. Per le connessioni dei pali puoi fare le derivazioni nei 
pozzetti e isolare con muffole le connessioni. Esattamente come si fa 
normalmente nell'illuminazione pubblica. 
 

 a terra.
 
Ma perche' non usa i tubi in PP neri per irrigazione ?
Quelli da 4 atm (BN4 ?) o meno non costano nulla, specie se li prende da un
ferramenta di campagna o una matassa da 100 metri (costa cosi' poco
che conviene). per un 25 mm va bene ed in questo caso la sabbia ci va
benissimo.
