Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Acqua calda sanitaria circolatore....

So che e' possibile ingannare la caldaia facendo precircolare(rimando tramite tubature acqua fredda) l'acqua calda sanitaria 
tramite una pompa  posta in prossimita' degli utilizzatori per avere l' acqua alla temperatura giusta senza aprire i rubinetti, 
qualcuno ha esperienze in merito ?
 
-- 
Giulia  -->                                                                                                    (a 132 colonne)
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--


Io ce l'ho a casa
Il ritorno non avviene tramite tubature acqua fredda, ma tramite un tubo 
dedicato.
Praticamente la distribuzione dell'acqua calda e' un anello che rientra 
nell'ingresso della fredda, ogni tot minuti parte un circolatore che 
simula un prelievo di acqua, mantenendo caldo il tubo.
E' abbastanza oneroso in termini energetici, e devi vedere se la tua 
caldaia puo' gestire la cosa.
Un semplice schema, scusa la simbologia inventata al momento:
 
 
[FIDOCAD]
RV 75 70 50 35 0
MC 70 115 2 0 200
EV 100 60 110 75 0
RV 100 75 110 55 0
EV 70 110 80 120 0
PV 70 115 80 110 80 120 80 120 80 120 0
MC 55 130 3 0 200
TY 55 50 4 3 0 0 0 Bitstream++Charter caldaia
TY 100 40 4 3 0 0 0 Bitstream++Charter vaso
TY 140 50 4 3 0 0 0 Bitstream++Charter agli utilizzatori
TY 95 45 4 3 0 0 0 Bitstream++Charter espansione
TY 65 100 4 3 0 0 0 Bitstream++Charter circolatore
TY 15 110 4 3 0 0 0 Bitstream++Charter valvole ritegno
LI 140 60 140 140 1
LI 160 60 160 140 1
LI 180 140 180 60 1
LI 55 130 55 160 1
LI 55 140 180 140 1
LI 55 70 55 115 1
LI 175 115 80 115 2
LI 175 115 175 60 2
LI 155 85 155 60 2
LI 135 85 135 60 2
LI 70 85 175 85 2
LI 70 70 70 85 2
LI 105 85 105 75 2
EV 80 120 80 120 2
 

 merito ?
 
non capisco il discorso del circolatore unitamente a ACS
 
se ti interessa aprire l'acqua calda senza far partire la caldaia è 
possibile agire sull'elettronica ritardando la partenza dell'accensione
 
è il caso dell'acqua che arriva dai pannelli solari termici e a volte 
può tornare utile posticipare l'accensione appunto perché c'è acqua 
fredda solo in un breve tratto di tubo

possibile agire sull'elettronica ritardando la partenza dell'accensione
 
 
io ho inteso che serva ad avere l'acqua calda immediatamente pronta
senza ritardi, cioè senza aspettare faccia il percorso dalla caldaia
al rubinetto
 
 
e7

 , qualcuno ha esperienze in merito ?
 
Si usa solo dove ci sono clienti esigenti oppure con persone
"coccolone", ma causa un notevole dispendio energetico (d'inverno).
 
I credo che sia molto meglio integrare con un sottolavello o
mini boiler elettrico. Se uno deve solo sciaquarsi le mani, si ha
subito un po' di acqua calda (fino a 10 litri, ma poi arriva finalmente 
quella dalla caldaia. Un sotto lavello di buona marca, bene isolato,
disperde molto meno di decine di metri di tubo, magari pieno di
ponti termici (tipicamente le curve che vengono isolate male, se isolate).
 
E poi consumo elettrico per consumo elettrico, anche la pompa
consuma elettricita'. Vero che la pompa ha dieci/venti volte meno
potenza della resistenza del sottolavello, ma entra in servizio
piu' frequentemente.
 

 "coccolone", ma causa un notevole dispendio energetico (d'inverno).
 
I tubi dell' acqua calda sono mal isolati, di inverno (il momento piu' utile)
mi farebbe comodo comunque , scalderebbe un po' il solaio che non guasta.
 
Comunque la pompa la accenderei solo 10 minuti la mattina e in generale manualmente,
servirebbe solo per non sprecare acqua.
 
Domandona, un circolatore da 10bar puo' gestire la pressione dell acquedotto ?
 
Giulia
 

 acquedotto ?
 
Ho visto che i produttori di circolatori hanno dei modelli appositi per 
il ricircolo ACS. Il circolatore ce l'hai gia?
 
Controlla che la tua caldaia sia adatta, non tutte le istantanee lo sono.
 
Altra cosa, dovrai aggiungere un vaso di espansione in qualche parte del 
circuito.