Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Foro cucina... aiuto dimensionamento

Siamo arrivati al foro cucina.
Paulhass in un post diceva che il calcolo esatto è tutt'altro che
semplice.
Ho cercato in rete qualche sito dove fossero presenti le UNI CIG da
poter scaricare ma.....
ho trovato solo dei riferimenti vaghi e link al sito UNI dove...
acquistarle!
:-)
per questo chiedo aiuto sul dimensionamento dei fori
Ho da fare i due fori nella cucina.
Il foro in alto va collegato ad una cappa elettroaspirante con motore
da 400mc/h
Il piano cottura è da 11kW
Che dimensioni per il foro in alto e quello in basso?
Devono avere la stessa dimensione presumo vero?
Ciao
 Marcello
-Catania-

 poter scaricare ma.....
Questo:
http://www.cig.it/pdf/tabelle.pdf
Ciao
HereAre...

 Che dimensioni per il foro in alto e quello in basso?
Sei sicuro che l' elettroaspiratore sia da 400 mc/h ?
Guarda che una portata di 200 mc/h è già alta...
Salvo errori, non mi risultano in commercio cappe aspiranti ad uso
domestico con elettroaspiratori da 400 mc/h.
Ed il piano cottura è munito di termocoppie di sicurezza ?
Cordialità.
      Paul
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


quelle tabelle le avevo già trovate ma....
non mi pare ci sia alcun riferimento all'apertura elettroventilata
o meglio c'è... e rimanda ad altre pagine della normativa che non ho
trovato su quel sito
Ciao
 Marcello
-Catania-

Ed il piano cottura č munito di termocoppie di sicurezza ?
ops
avevo dimenticato questo dato
sě
le termocoppie di sicurezza ci sono
Ciao
 Marcello
-Catania-

Guarda che una portata di 200 mc/h è già alta...
la cappa che ho visto da mediaworld è questa
http://www.smeg.it/Catalogo/Product/KSED65X-1.aspx?Req=1809407
quella di castorama è simile solo che è da 400
Ciao
 Marcello
-Catania-

 le termocoppie di sicurezza ci sono
Facciamo il calcolo dell' apertura di ventilazione, ipotizzando una portata
d' aria dell' elettroaspiratore di 150 mc/h (non ho dati per portate
maggiori, e credo non ce ne siano) :
- apertura per il fabbisogno termico dei fornelli valvolati: 
  6 cmq x 11kW = 66 cmq
- apertura per la portata d' aria di un elettroaspiratore da 150 mc/h :
  420 cmq di sezione netta
- Totale di 66 + 420 = 486 cmq.
Valore valido per posizionamento dell' apertura in basso, che tra l' altro
è obbligatoria se l' alimentazione è a GPL.
Se l' alimentazione è a gas naturale (metano), l' apertura può essere
realizzata anche in alto, maggiorandone il valore del 50%.
In ogni caso un bel foro :-)


- Totale di 66 + 420 = 486 cmq.
mmmm....
la cosa mi sembra un po' strana
questo equivale ad un diametro di 240mm giusto?
mi sembra strano semplicemente per il fatto che....
l'uscita del motore è da 120 e sul libretto è specificato di
attaccarsi con un tubo da 120
Possibile che poi debba, lungo la tratta, raddoppiare il diametro del
tubo?
Ciao
 Marcello
-Catania-

 attaccarsi con un tubo da 120
Non confondere le due aperture :
- apertura di ventilazione (immissione dell' aria comburente)
- apertura di evacuazione fumi di combustione
La prima è quella della quale ti ho posto il calcolo.
la seconda, nel tuo caso, corrisponde alla mandata dell' elettroaspiratore,
e può essere benissimo di 120 mm di diametro o qualsivoglia stabilito dal
produttore.
Nel tuo caso l' apertura  di ventilazione risulta molto grande  perchè
installi un elettroaspiratore di grande portata (insomma, se tanta aria l'
estrattore ne fa uscire, tanta ne deve entrare, e quindi occorre un foro
ampio.
Se ad esempio l' elettroestrattore fosse con una portata da 100 mc/h (che è
una taglia media per applicazioni domestiche), il foro di ventilazione
sarebbe da 346 cmq, e se optassi per una cappa con ventilazione naturale
(cioè senza estrattore, il foro sarebbe di soli 100 cmq ( 6 x 11 = 66 cmq
che vengono arrotondati alla misura minima di 100 cmq).
Sembra strano ma è così.


- apertura di ventilazione (immissione dell' aria comburente).........
ok
grazie per le info
nella mia domanda iniziale c'era proprio anche il quesito sui due
fori: se dovessero essere della stessa dimensione.
Il foro in basso lo faccio dietro il frigo e quindi non dovrei aver
problemi a farlo anche grande, tanto non è visibile e... visto che
sono in sicilia non penso mi dovrebbe neanche comportare grandi
problemi di penetrazione di freddo.
Quindi....
mi confermi che per il foro in alto per l'emissione dei fumi.. se ho
un'uscita del motore da 120... faccio il buco da 120?
Ciao
 Marcello
-Catania-

 un'uscita del motore da 120... faccio il buco da 120?
Sì.
