Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Scarsa portata d'acqua nonostante l'autoclave

Ciao
con l'arrivo delle ferie mi devo dedicare ad alcuni problemini.
In particolare a casa del suocero l'autoclave.
Casa su tre piani (con seminterrato dove c'ï¿œ il serbatoio ed il motore)e
5 bagni.
Il problema ï¿œ che al piano seminterrato la pressione di rete ï¿œ
abbastanza forte e di coseguenza l'autoclave non parte (giustamente), ma
cosï¿œ negli altri piani l'acqua scarseggia. l'accensione della pompa
migliora di un pï¿œ la situazione.E' come se ci fosse un'ostruzione nel
tubo che va sï¿œ ma non so se sia possibile e ne come eventualmente
risolvere: i tubi principali sono in ghisa mentre le distribuzioni in un
tubo misto pvc-gomma.
Che faccio metto l'auotclave ad accendersi sempre e me ne frego della
portata o cosa?
Grazie
Ciao
Swift  

 portata o cosa?
scuasami ma o sfugge qualcosa a me o tu non hai chiaro di cosa stai 
parlando.
L' autoclave non si accende nè si spegne, è un contenitore pressurizzato 
di acqua.
La pompa dovrebbe avere un pressostato che ad una certa pressione sulla 
sua mandata la ferma togliendo corrente.
L' autoclave carica e in pressione dovrebbe garantire la pressione sempre.
Quindi probabilmente se hai un impianto con pompa ed autoclave e non hai 
una buona pressione ai piani alti, significa che hai un impianto mal 
dimensionato.
Al semiinterrato avrai sempre una pressione eccessiva se non si è 
provveduto a strozzarlo, xkè il ciruito è 1 e mette in pressione 
(tramite la pompa+autoclave) tutto, mentre ai piani alti hai almeno 1bar 
in meno ogni 10m di altezza. In realtà cala di ben + di 1 bar xkè i tubi 
pure si "mangiano" pressione (meglio: prevalenza)
ciao

 parlando.
ho dato per scontato alcune cose: 
-l'impianto è comandnato da un ress control che dispone l'accensione della
pompa quando avverte una pressione scarsa sulla rete;
- la pressione buona al piano seminterrato è quella di rete senza il
funzionamento della pompa e ciò impedisce l'avvio automatico della pompa
mentre ai piani superiori arriva un filo d'acqua.
- accendendo manualmente la pompa ai piani superiori l'acqua aumenta pur
senza raggiungere portate notevoli.
Ciao
Swift

 senza raggiungere portate notevoli.
evidentemente ci sono grosse perdite di carico, se è possibile 
intervenire...

>
non sono un idraulico....ma...
se il tuo acquedotto "non butta" cosa metti in pressione? L'aria del 
CONSIAG (o gestore simile)?
La mia situazione è forse simile alla tua...il mio acquedotto d'estate 
butta poco!
Mio impianto
acquedotto->serbatoio accumulo con classica valvola galleggiante " 
sciacquone like" e sondino per fermare la pompa se si vuota 
l'accumulo->pompa+presscontrol->CASA
Nessun problema! la pompa sta al pian terreno e butta al mezzanino a 
circa 4 metri...mezzo cavallo basta ed avanza!
Ovvio che: se hai spazio metti l'accumulo dimensionato al tuo consumo 
d'acqua x "icchè butta i tu acquedotto"
:)
-- 
----- Italliaaaaa 3227! -----
Era Cecco, il figlio del fornaio; era un orribile butterato napoletano, 
col culo molto basso ed un alito agghiacciante tipo fogna di Calcutta.
(Fantozzi)

Il 26/07/2011, Wodka40° ha detto :
Aggiungo
ma prima funzionava tutto?
Risposta
NO....è mal progettato/dimensionato il tutto!
SI....calcare nella pompa?(difficile vedresti anche al seminterrato 
perdita di pressione e restringendo il tubo per paradosso ti dovrebbe 
aumentare la pressione)
Nei tubi?(Più facile...se poi si stacca un pezzo e semiostruisce un 
tubo...ahia che dolor!..se poi è la mandata di un piano...triplo 
dolor!) Perdita(l'avresti già vista!)?
-- 
----- Italliaaaaa 3227! -----
Quando vedi la tua verità fiorire sulle labbra del tuo nemico, devi 
gioire, perché questo è il segno della vittoria.
(Giorgio Almirante)

senza raggiungere portate notevoli.
Puo' darsi ci siano i tubi troppo piccoli, oppure ostruiti, o un
qualche rubinetto strada facendo non bene aperto.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 butta poco!
non pare il suo caso.
  ciao


Io dico invece che se tu arrivi con un tubo orizzontale fino ad una 
parete.... quindi ci metti in "gomito" (quelli da acqua... con curva molto 
stretta...) e quindi ci tiri su una "colonna per tre piani...
MALE che vada... tutte le "impurità cadranno "per gravità"....   DOVE?
Nel "gomito" ovviamente!   :-(
Che facciamo?  L'accendiamo?    :-)
Ciao.