Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Interruttori per motorizzazione tende

Ciao, sto per comprarmi delle tende da sole..
Le vorrei con motore che può essere comandato dall'interno, ma "ovviamente" 
quello delle tende non si azzarda a mettere le mani nel mio impianto 
elettrico.. e io francamente non ho intenzione di chiamare un elettricista 
solo per questo..
Pertanto pensavo di far loro trovare il lavoro elettrico già fatto.
Avrei però bisogno di alcune conferme/suggerimenti.
Premessa.. sul balcone ho la luce comandata dall'interno quindi una 
canaletta dove far passare dei fili già c'è. Sotto l'interruttore c'è una 
scatola da cui posso prelevare l'alimentazione e da cui infatti arrivano i 
fili dell'alimentazione della luce esterna.
Gli interruttori che azionano motori ho visto che hanno 4 "buchi":
P1 PRESUMO Fase in
P2 PRESUMO Fase out
L1 (up o down)
L2 (down o up)
Se ho capito bene come deve funzionare io devo portare la Fase 
all'interruttore, alla tenda devo portare Neutro e, partendo 
dall'interrutore, Fase, L1 e L2 per un totale quindi di 4 fili.
La terra la posso attaccare alla terra della luce esterna.
Sembra facile.. troppo.. non è che ho detto qualche sciocchezza?!?

 Sembra facile.. troppo.. non è che ho detto qualche sciocchezza?!?
In effetti da questo schema che ho trovato sembra che in realtà debba 
entrare con fase e neutro nell'interruttore e poi uscire da questo con 
neutro e L1 e L2..
http://i2.tinypic.com/11h6nhd.jpg
 

 troppo.. non è che ho detto qualche sciocchezza?!?
Fatto los tesso lavoro 15 anni fa, inc ondizioni identiche alle tue: 
disponibile canaletta per comando luce esterna sul terrazzo.
  ORA, lo ammetto, alla mia eta' non ricordo NULLA, ma proprio NULLA, se non 
che in effetti c'erano da collegare 4 fili, e io ne avevo solo 2... :)
  Ma scrivo appunto per dire che una cosa e' sicura:  io non capisco nulla o 
quasi di elettricita', eppure il collegamento l'ho fatto, ed esso (pensa te) 
ha funzionato sin dal primo istante.
  Ergo, difficile non e'.  Direi che la chiave di tutto era il 
disegnino/schema del motore, che mi suggeri' quali fili fare passare e come 
collegarli.
  Sulla successione dei lavoro, io feci prima montare la tenda, poi mi 
occupai di collegare l'impanto elettrico, semplicemente perche' con la tenda 
montata mi era piu' comodo decidere dove fare pasare la canaletta per 
l'alimentazione del motore (che poteva andare indifferentemente nel lato 
destro o sinistro della tenda)
Paolo

solo per questo..
Ma nelle istruzioni del motore non c'e' uno schema di come va
collegato?
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 collegato?
Il motore lo vedo forse fra 1 mese..
Per ora era solo curiosità.. credo cmq sia standard e possa essere tipo 
quello indicato prima (
http://i2.tinypic.com/11h6nhd.jpg
)
Solo che se è così la mia assunzione precedente era sbagliata.. :o) 

 
http://i2.tinypic.com/11h6nhd.jpg
 
I comando per motorizzazioni tende e tapparelle possono avere anche solo 
tre buchi, come questo (art.L4037 della Bticino):
http://194.185.120.21/bticino/catalog/italia/product.jhtml?id=IT_BTI_ARTC1000002447
nel qual caso il neutro va direttamente al motore.
In altre parole e' una specie di pulsante a deviatore, con la posizione 
di riposo centrale.
Infatti dallo schema che riporta e' evidente che il collegamento del 
neutro non e' comandato. Probabilmente in quello schema il neutro serve 
ad alimentare una spia luminosa integrata nel comando.
Se il marchingegno e' per il mercato europeo, due dei quattro fili 
provenienti dal motore sono cosi colorati:
- azzurro, celeste o blu  = neutro
- giallo/verde = da collegare all'impianto di terra
Gli altri due potrebbero essere nero, bruno, bianco o grigio.
Se colleghi il filo blu ed uno di questi al 220V, il motore dovrebbe 
mettersi in moto. Se colleghi il filo blu e l'altro di questi 
direttamente al 220V, il motore si mette in moto in direzione opposta. 
Ovviamente se e' a fine corsa, uno delle due prove non da risultati 
(c'e' un meccanismo incorporato nel motore che stacca la corrente nella 
direzione in cui e' stato raggiunto il fine corsa).
Per sicurezza sarebbe meglio mettere un magnetotermico a monte di quel 
comando. Ma una soluzione economica ed ugualmente efficace e' 
interrompere il filo L (la fase) prima che entri nel comando con un 
portafusibile volante contenente un fusibile tarato per resistere alla 
corrente di spunto del motorino. Anche se probabilmente non servira' 
mai, pero' costa poco, ci dovrebbe stare nella scatola e 
nell'eventualita' si guasti qualcosa (per esempio il comando, per un 
guasto al meccanismo, da' l'alimentazione a tutti e due le direzioni) 
puo' salvare il costoso motore da sicura distruzione.
Se invece fusibile o protezione motore sono gia' inclusi, come non detto.
R.L.Deboni

"Wrugaian" <LEGGI.i...@wrugaian.AL.CONTRARIO> ha scritto nel messaggio 
news:vRVfg.21762$cX1.3...@twister2.libero.it...

L'ho fatto un paio di anni fa seguendo le istruzioni dello schema motore,
non ricordo con esattezza comunque di sicuro:
dalla rete elettrica ho prelevato  i due fili fase e neutro e la massa
dal motore mi arrivavano 4  fili : fase, neutro,  massa, direzione (credo)
Non credo sia possibile sbagliare perche' gli interruttori con i due 
pulsanti su/giu'
sono standard.
Il cavo del motore era lungo un paio di metri ed io l'ho usato tutto e non 
ho fatto
giunte.
Ho inserito un portafusibili volante (di quelli da elettronica) con fusibile
(forse 2A 230 volt ma non sono sicuro), in serie sul filo di fase che 
dall'interruttore
va  al motore. A far le cose credo che ci voglia un termico o un 
salvamotore.
 Comunque il fusibile sara' un po' di piu' del carico previsto dal motore
a occhio direi il doppio per lo spunto.
Comunque l'impianto l'ho fatto a tende montate, per il collaudo motore
(perche' poi se gli operai se ne vanno e le cose non funzionano.....)
 avevo predisposto dei contatti volanti con dei mammut (alla faccia della 
sicurezza
sul lavoro!!) 

 ha scritto nel messaggio 
news:4eapafF...@individual.net...

Sembra proprio la descrizione di quello che ho fatto io.
Pero' pensavo che il portafusibili nella scatola non fosse a norma.

 Pero' pensavo che il portafusibili nella scatola non fosse a norma.
Non e' a norma se e' il portafusibile che dovrebbe mettere a norma 
l'impianto.
Ma l'idea in questo caso e' che l'impianto e' gia' a norma di per se', 
ed il portafusibile e' inserito per "ogni evenienza", prevedendo che il 
suo intervento sia un'evento eccezionale e come tale si chiami 
l'elettricista ... ;-)
R.L.Deboni

Wrugaian ha scritto:

Vorrei aggiungere l'utilita' di inserire un interruttore 
comandato da un anemostato che faccia rientrare la tenda per 
vento forte (io lo ho installato: si collega alla scatola di 
comando tenda -che contiene anche il fusibile-);per i pulsanti 
avevo usato un "frutto" Ticino con 2 pulsanti.Buon lavoro.Piero
--  
Postato da Virgilio Newsgroup: scopri i nuovi gruppi 
Eros, foto e video a 
http://newsgroup.eros.virgilio.it