Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: pompe e salvavita che salta

Laghetto con due pompe una lampada e quadro elettrico con prese. 
Il differenziale salta se sono collegate entrambe le pompe. 
Una non salta due si, sembra quindi somma di dispersioni, cosa posso fare?
Quadro prese, spine sembrano ok, ho controllato tutti i collegamenti. 
Quindi sono le pompe? Le devo cambiare entrambe? 
 
-- 
momo


Mettile ognuna sotto un differenziale dedicato, cos� le dispersioni
non si sommano. Non risolvi il problema, ma ne occulti efficacemente i
sintomi ;-)
 
Boiler

 sintomi ;-)
 
È l'impianto del giardino da cui è stata fatta una derivazione con le prese
per il laghetto protette da un differenziale dedicato. 
Ho provato ad escluderlo e salta il differenziale principale. 
 
-- 
momo


Dovresti provare a misurare la dispersione di ogni pompa con una pinza
amperometrica capace di leggere i milliampér oppure con una normale con
sensibilità minima di 100mA facendo fare al cavo almeno 10 giri nella
pinza. La misurà andrà poi divisa per il numero di passaggi per il centro.
 
Le dispersioni si misurano nello stesso modo in cui le misura il
differenziale: passi tutti i cavi esclusa la terra nella pinza. Se è
monofase, fase e neutro. Se è trifase le tre fasi ed eventualmente il
neutro nello strano caso in cui sia portato anche quello.
 
Così riesci a farti un'idea precisa di quanto disperde ogni pompa.
Potresti anche scoprire che ne disperde solo una.
 
-- 
- Oh!!! Ghe xe nesuni?
- Si! Sa vuto?
- Gavio na cariola da prestarme?
- La voto piena o la voto voda?
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 


Ma salta nell'istante in cui le metti in moto?
Se ne accendi una, poi accendi l'altra, salta lo stesso? 
 

Ho provato ad escluderlo e salta il differenziale principale. 
 
 
che tipo di differenziali hai? A o AC?
 
li riconosci dai simbolini stampati 
 
http://www.elektro.it/differenziali/differenziali_02.html
 
 
tentare di passare al tipo A pu� risolvere qualche problema di scatto
e pu� essere alla portata di chi ha un cacciavite e sa attaccare un
filo... 
 
 
controlla i cavi delle pompe quadro e prese... integri, asciutti etc
etc
 
 
 
 
 
 
e6...@yahoo.it
 ma cambia il sei in sette


 
Dovresti essere cosi` gentile da indicarci le Idn dei due differenziali 
(Idn=sensibilita`)  queste possono essere espresse in Ampere (0,03A alta 
  0,3-0,5A bassa) oppure in milliAmpere (30mA alta 300-500mA bassa).
 
Oppure il modello di differenziale installato una specie di sigla 
riportata sull'etichetta.
 
bye

 Dovresti essere cosi` gentile da indicarci le Idn dei due differenziali (Idn=sensibilita`) 
 
Entrambi da 0,03A
Di classe AC. 
Adesso è tutto il pomeriggio che funzionano.
 
-- 
momo

 Se ne accendi una, poi accendi l'altra, salta lo stesso?
 
A caso senza regola. 



Ok anche se due e` meglio di uno in questo caso non sono selettivi, 
hanno la stessa sensibilita` e lo stesso tempo d'intervento (differense 
statistiche di produzione a parte) ...... diciamo che l'intervento 
risultera` un po' casuale, il fatto che a te scatti prima il 
differenziale piu` vicino e` un caso.
 
In genere su motori o utenze "industriali" si installano differenziali a 
bassa sensibilita`.... proprio perche` le dispersioni fisiologiche sono 
maggiori, quindi e` tecnicamente sbagliato alimentare tout court una 
pompa da un quadretto della distribuzione interna, se lo si fa cosi` 
come viene.... magari come semplice modifica successiva.
 
un lavoro fatto a regola d'arte prevederebbe come generale un semplice 
magnetotermico do calibro elevato (di cui sia verificata la selettivita` 
amperometrica rispetto agli altri magnetotermici) e tanti differenziali 
(ad alta o bassa sensibilita`) quante sono le linee in uscita, questo 
per evitare al massimo disservizi comuni causati da guasti singoli.
 
Mi pare evidente ma lo sottolineo lo stesso, che i guasti verso terra 
sono quelli piu` frequenti, quindi e` necessario che le protezioni 
differenziali siano "differenziate" al massimo (scusate il bisticcio di 
parole).
 
bye