Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia che perde: ricaricare polmoni

Ciao
Ho la caldaia che perde un po' d'acqua.
Mi sono ricordato che anni fa, quando perdeva allo stesso modo, un ex-amico
idraulico era venuto su e aveva ricaricato i polmoni (ne ha due: uno
piccolino ed uno più grosso aggiunto successivamente proprio perchè perdeva
in continuazione quando andava in pressione).
Adesso saranno sicuramente scarichi.
Se me li volessi ricaricare da solo, qualcuno mi sa dire come fare (nel
senso: a quanti bar e se farlo a caldaia accesa o no, in pompaggio o
no.....insomma: fai da te :o))))))
Grazie in anticipo, come sempre, a chi sarà così gentile da rispondermi.
Gnappo

 pompaggio o no.....insomma: fai da te :o))))))
Stessa mia situazione dello scorso anno.
Per prima cosa vanno ricaricati con impianto NON in pressione (non ricordo 
le ATM, mi pare vadano caricati sulle 2 ATM), quindi chiudi le mandate e i 
ritorni dai caloriferi e svuota parzialmente la caldaia; quindi chiudi anche 
l'acqua potabile dal rubinetto vicino al contatore dell'acqua e apri un 
rubinetto in casa (ad altezza caldaia, non al 10o piano) per far azzerare la 
pressione anche li.
Poi attacchi la pompa ai polmoni e li rigofi.
Quindi riapri l'impianto dell'acqua potabile e chiudi il rubinetto, infine 
riempi nuovamente la caldaia spurgando l'aria, e alla fine di tutto riapri 
le mandate e i ritorni dei termosifoni.
Ovviamente tutto a caldaia spenta.
Ciao, GenTLe
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125 per la pista
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
Esistono bionde intelligenti? Si', le birre. 

 le ATM, mi pare vadano caricati sulle 2 ATM
E' troppo: 1 atm è più che sufficiente, comunque la pressione è di solito 
stampigliata vicino alla valvola di gonfiaggio.
G.C.

 quindi chiudi anche l'acqua potabile dal rubinetto vicino al contatore
Perchè svuoti anche l'impianto dell'acqua sanitaria? Non mi risulta vi sia 
alcuna connessione idraulica tra l'impianto sanitario e quello del 
riscaldameento, a meno di non aprire il rubinetto di riempimento 
dell'impianto di risacalmento.
Ciao.

 wrote:
:Per prima cosa vanno ricaricati con impianto NON in pressione (non ricordo 
:le ATM, mi pare vadano caricati sulle 2 ATM), quindi chiudi le mandate e i 
:ritorni dai caloriferi e svuota parzialmente la caldaia; quindi chiudi anche 
:l'acqua potabile dal rubinetto vicino al contatore dell'acqua e apri un 
:rubinetto in casa (ad altezza caldaia, non al 10o piano) per far azzerare la 
:pressione anche li.
Ciao Gentle,
io ho questi polmoni smontati, posso "gonfiarli" senza acqua presente ?
Il metodo che hai descritto intende i polmoni vuoti o pieni d'acqua a
pressione ambiente ?
Presumo che un polmone vada sul circuito termosifoni ed uno sull'acqua calda.
Dove il piu' grande ?
Ciao.

 sull'acqua calda. Dove il piu' grande ?
Sono abbastanza simili, cmq il piů grosso mi pare stia sul riscaldamento 
domestico (ma fai conto che son 250mq di casa).


 Perchè svuoti anche l'impianto dell'acqua sanitaria?
Perché ho un compensatore pure per quella :-)


 
Svelato l'arcano...:-)
Ciao.

 svuota parzialmente la caldaia;
Scusa l'ignoranza, ma come si svuota la caldaia? Dalla valvola di spurgo
dell'aria?
Gnappo

 spurgo dell'aria?
Nella mia c'č un bel rubinettone a sfera nella parte bassa della zona in cui 
gira l'acqua del riscaldamento.


 gira l'acqua del riscaldamento.
CAPITO!
Grazie 10000.
Gnappo