Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Condizionatore e presa da 10A

Devo collegare la parte elettrica di questo condizionatore 
http://tinyurl.com/29ace3
 .
Ho una presa da 10A a 30 cm dall'unita' interna, mentre quella da 16A 
richederebbe almeno 3 metri di cavo e un passaggio a vista dello stesso.
L'unita' assorbe 1100W e una corrente di 5A....  guardando i numeri 
direi che non ci dovrebbero essere soverchi problemi.... voi cosa ne 
pensate?
grazie, ciao :)
-- 
Paolo
togli ABC per rispondere in email
http://www.twilightonline.it
 ristilizzato :) 

 grazie, ciao :)
di solito si usa la linea forza o addirittura una linea dedicata...
tieni conto che devi sommare al condizionatore tutti gli altri
utlizzatori collegati alla linea luce, quindi luci, televisori, altri
elettrodomestici, abat jour, computer ecc... io qualche dubbio
ce l'avrei
Peraltro, di solito e' l'unita' esterna che va collegata alla rete
e poi quella interna viene comandata e alimentata dall'esterna...
alberto 

 e poi quella interna viene comandata e alimentata dall'esterna...
su questo condizionatore c'e' un cavo 5x1,5 che parte dall'unita' 
esterna e va a quella interna. Poi da quella interva parte un cavo 3x2,5 
che va collegato alla corrente.
ciao e grazie!


 collegato alla corrente.
ah, ok... meglio cosi' allora :)
io li ho tutti al contrario :|
alberto 

> di solito si usa la linea forza o addirittura una linea dedicata...
mi spiegheresti cos'è una linea forza e come si realizza una linea dedicata?
Per linea dedicata si intende una linea che parte da sotto il 
magnetotermico? Oppure basta dalla cassetta di derivazione?
Grazie
Gianluca 

 ha scritto nel messaggio 
news:46725fe8$0$36447$4faf...@reader5.news.tin.it...

Una volta anzichè dire linea prese si diceva linea forza motrice (quella 
"grossa" che alimentava motori , ecc).
Per linea dedicata si intende linea che alimenta solo quell'utenza. Parte 
direttamente dal quadretto dell'appartamento, dove verrà installata una 
protezione apposita (solo magnetotermica oppure 
magnetotermica/differenziale).
ciao
giorgio 

 magnetotermica/differenziale).
ecco, come pensavo più o meno, quindi mi daresti un cosiglio (ho chiesto in 
un post più giù ma è andato deserto...)
dato che sto sistemando casa (un pò tutto) e sto rifacendo tutto l'impianto 
elettrico (per il momento ho iniziato dalla cucina che è la prima stanza a 
sinistra) secondo te mi conviene portarmi una linea dedicata per le ultime 
stanze della casa (in modo da avere almeno 2 linee diverse) oppure una 
basta?
L'appartamento è composto da salone (che sono 3 vani in uno), cucina, 
veranda (nella quale abbiamo spostato da poco la caldaia), 2 bagni e 2 
camere da letto.
Grazie
Gianluca 


Se come penso, il passaggio per andare ad alimentare le stanze in fondo è in 
corridoio, la linea aggiuntiva non ti comporta grandi aggravi di spesa e di 
lavoro e quindi è da fare. Ha ancora più senso se riesci a suddividere gli 
elettrodomestici sulle due linee. Ad esempio su una metti 
lavatrice+condizionatore e sull'altra lavastoviglie+forno (o la combinazione 
che ritieni più adatta al tuo caso).
 Così se ti servisse potresti aumentare la potenza contrattuale con ENEL ed 
inoltre in caso di guasto limiteresti "l'area" di ricerca.
Ricordati che il lavoro andrebbe realizzato da un elettricista (che 
rilascerà dichiarazione conformità 46/90). Non ne conosci uno con cui 
potersi accordare in modo che tu esegua rimozione impianto vecchio, posa 
eventuali nuovi tubi, passaggio nuovi fili e lui faccia collegamenti e 
dichiarazione conformità?
ciao
giorgio 

 dichiarazione conformità?
beh, in realtà ne conosco uno... non ci avevo pensato, in questi giorni lo 
contatto
cmq giusto per farti un'idea del mia "realtà", fabbricato iniziato nel 1978 
circa, consegnato nel 1984 circa... l'anno scorso, cioè il 2006, è stato 
adeguato alla 46/90, cioè in pratica gli appartamenti hanno il cavo per la 
terra ma terminava fuori ogni appartamento! :-) Per non parlare delle 
canaline (quelle gialle rigide) che sono zeppe di cavi e tutti dello stesso 
colore, o meglio con spezzoni, in quanto a tratti hanno colori diversi.
Ciao
Gianluca 

 camere da letto.
potendo spendere un qualcosina io farei un bell'impianto fatto come si deve:
una linea per la climatizzazione, una per la forza , una per la luce e
una dedicata solo per la cucina , zona elettrodomestici (tanto alla fine
il consumo maggiore ce l'avrai sempre la, frigo, forno, lavastoviglie...)
Non ha molto senso invece separare le ultime stanze... salvo avere
magari una casa su diversi piani.
Poi se hai esigenze specifiche, puoi fare delle linee a parte dedicate
per usi specifici (che so, se sei abituato a togliere tensione quando
vai in ferie ma vuoi lasciare acceso il videoregistratore, fai una linea
piccola solo per il gruppo tv... o cose del genere)
alberto 

hanno colori diversi.
Strano che un fabbricato del 1978 avesse tubi rigidi, di che zona sei?
Comunque con quei tubetti non puoi fare miracoli e passare tante linee. E' 
già tanto riuscire a far stare 1 linea 2,5+1,5, magari sfruttando percorsi 
diversi.
Vai per gradi. Fai sostituire i fili mettendo linea prese e luci e 
conduttore di terra dappertutto. Elimina le giunzioni a nastro (che 
sicuramente ci sono). Con l'occasione fai provare il differenziale e 
l'impianto di terra.
Ciao
Giorgio 

 i fili della forza...
dunque.... fortunatamente nella scatola di derivazione nel pressi 
dell'unita' interna passavano anche due bei cavi di una presa a 16A 
della camera accanto, e mi sono attaccato li' :)
Pero'....... i cavi che escono dal condizionatore non sono da 2,5 mmq, 
come avevo scritto, ma sono 3 miseri filettini da 1mmq (o anche 
0,75....) ......  a me sono sembrati sottodimensionati, ma se lo vendono 
con quei cavi li', andra' bene.. boh!
ciao!


 l'impianto di terra.
Giunzioni a nastro? Certo che ci sono ma ormai non sembra più nastro! :-)
Io cmq ho usato i "full-block" (o come si chiamano?)
Grazie
Gianluca 

 magari una casa su diversi piani.
grazie per i consigli cmq per la cronaca a casa mia non ho condizionatori 
(non so se li metteremo mai) e neanche lavastoviglie :-)
Gianluca