Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Fognatura più alta del seminterrato.

Ciao a tutti.
Scrivo per avere un consiglio.
Mi sono progettato la mia futura casa composta da seminterrato, piano
rialzato e mansarda.
Dopo averci impiegato diversi mesi per fare un disegno che mi andasse
veramente a genio, ho
ricevuto una notizia che non mi è piaciuta molto.
Il progetto della fognatura indica una profondità di circa un metro.
Visto che il mio seminterrato è a livello - 1,2 m ed avrei progettato
lavanderia e bagno nel seminterrato avrei il problema di avere le foge più
alte del mio piano.
Il geometra mi ha detto che non è un problema. Basta mettere una pompa in un
pozzetto che porti il tutto in fogna.
Questa soluzione non mi piace molto ma non vorrei nemmeno modificare il
progetto della casa.
Volevo chiedere a voi se la soluzione della pompa può essere un problema e
quindi devo per forza cambiare il progetto o se è usa soluzione che in linea
di massima non dovrebbe dare problemi.
Grazie
ciao

 di massima non dovrebbe dare problemi.
Pozzetto e tubazioni a regola d'arte e una buona pompa non danno 
inconvenienti.
Il problema maggiore deriva dai crostoni di detersivo che si formano e qui 
si risolve con regolare e annuale manutenzione.
Molto utile anche installare una valvola di ritegno sulla tubazione a valle 
della pompa per evitare che nel caso la fogna pubblica tenda a straripare il 
tuo seminterrato si allaghi con *materiale* pubblico.
Fabbrogiovanni. 

 tuo seminterrato si allaghi con *materiale* pubblico.
      Questo e' facilmente e piu' efficacemente evitabile pompando l'acqua
    dal pozzetto interno ad un secondo pozzetto esterno, posto a quota piu'
    alta della fogna pubblica, dal quale il liquame defluira' per gravita'.
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

       ciaofelix:-)

 la valvoal di ritegno ormai inutile e dannosa dato che riduceva la portata
      Quelle valvole (tra l'altro dal funzionamento aleatorio) vanno
    montate solo in condizioni di scarico naturale, e quando le pendenze
    sono talmente modeste da far temere ritorni in caso di innalzamento
    del livello del collettore pubblico, in caso contrario e' evidente che
    se mentre la pompa spinge, un acquazzone alza il livello della fogna
    stradale , o si brucia l'avvolgimento del motore, o comunque si alla-
    ga l'appartamento poiche' la valvola resta aperta per la spinta della
    pompa.


 ha scritto nel messaggio
news:d0mlb5$aaf$1...@news.newsland.it...


 parlo per esperienza
Ma voi dormireste tranquilli con un sistema del genere?
Voglio dire, dopo 10-20 o 30 anni, qualunque sistema "meccanico" (anche con
la dovuta manutenzione), che garanzie mi da'?
Ricordo che 35 anni fa, quando mio padre costrui' casa, decise di realizzare
il seminterrato solo dopo aver verificato che la fognatura passava almeno 3
metri piu' in basso....

 la dovuta manutenzione), che garanzie mi da'?
      La garanzia la ottieni se si fa un buon lavoro, basta un segnale
lumi-
      noso o sonoro che avverta di un malfunzionamento della pompa e tutto
      il dramma si riduce in un banale intervento di riparazione o sosti-
      tuzione, e non in un'allagamento


 la dovuta manutenzione), che garanzie mi da'?
Se hai questi dubbi, cambia progetto perchè altrimenti ogni volta che
pioverà forte non dormirai. Te lo dico per esperienza.
Comunque considera sempre che le pompe funzionano quanto c'è la corrente e
spesso durante i temporali forti, la corrente se ne va a fare un giro. E'
quello il momento più pericoloso.
Poi sicuramente le pompe non sono eterne, ma puoi sempre tenerne una di
scorta. L'importante è non bagnarla se non è necessario.
Io nella casa di mio padre, che ha una situazione simile, ho messo un
galleggiante a palla nel pozzetto che funge da allarme.
Se la pompa non funziona per un qualsiasi problema, il galleggiante, prima
che il pozzetto straripi, aziona una campana da pompieri. Se c'è qualcuno in
casa la sente, altrimenti .....blublublu.
Ma se va via la corrente, niente campana, quindi sto in campana io o mio
padre. :-)
Ho anche una pompa a motore a scoppio, ma sono sicuro che se mi dovesse
servire, ci metterei una serata per metterla in moto. Questo è
l'incoveniente delle pompe a motore a scoppio. O le usi spesso o non partono
quando ne hai bisogno.
Sicuramente nella lavanderia avrai la lavatrice.
Se sei in fase di costruzione, come mi pare di capire, fai passare
l'impianto elettrico in alto. E' meglio, non si sa mai...
Ti consiglio di metterla su un piano rialzato almeno di 30 cm. Avrai più
tempo, in caso di allagamento, prima che ci trovi i pesci dentro. Io ne ho
persa una proprio per un allagamento del genere.
Ho anche un flipper del 1950. E' andato completamente sott'acqua. E' bastato
farlo ascigare per bene con una stufetta ed è ripartito meglio di prima.
Vorrei vedere un flipper moderno....
LUCA

 Ma voi dormireste tranquilli con un sistema del genere?
se ho ben capito il "progetto felix" in caso la pompa si rompesse o mancasse
l'elettricità ti troveresti con il TUO pozzetto con i TUOI liquami e basta,
poca roba che nn crea pericolo di allagamento.
da qui il travaso verso quello alto indifferente agli esuberi fognari.

 poca roba che nn crea pericolo di allagamento.
        Anche zero se il galleggiante che aziona la pompa emette un segnale
      avvertibile, o se vogliamo (siamo dei fai-da-te)possiamo collegarlo
ad una
      elettrovalvola che chiude la saracinesca principale!
        ciaofelix:-)
        P.S. Basta lasciare una ventina di litri di franco nel pozzetto
             pompa ed anche gli sciacquoni non rappresenteranno un rischio.


 ha scritto nel messaggio
news:d0ms9l$a3v$1...@news.newsland.it...


     alta della fogna pubblica, dal quale il liquame defluira' per
gravita'.
Questo ragazzo ne sa una più del diavolo.... ;-))
Ciao
Michele

Michele esse ha scritto:



      Sulle fogne poi!!! :-)))
