Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Casa nuova: upgrade delle prese di corrente?

Problemone problemone.
Appena traslocato. Vado per attaccare la TV ed annessi e connessi
(consoles, ht, etc.) e noto che...a parte in cucina, in tutta la casa
non c'e' una singola presa "di potenza". Tutte tripolari, ma piccole.
Siccome ho i miei dubbi che sia davvero un problema di cablaggio,
quanto piuttosto penso che abbiano voluto risparmiare sulle spese
durante la ristrutturazione...come verifico se posso sostituire i le
prese attuali con delle prese universali? Diametro del filo? Quanto
dovrebbe essere il diametro del filo da 16A?

 dovrebbe essere il diametro del filo da 16A?
Per la sostituzione non ci dovrebbero essere problemi, i morsetti si 
allargano a sufficienza nelle prese moderne. Per la misura del filo si 
parla di sezione in mm quadri, non di diametro, e si calcola 4A per mm 
quadro, quindi (almeno) 4mm.
Ciao,
N.

  quindi (almeno) 4mm.
sicuro?
-- 
Saluti,
Bama

 quadro, quindi (almeno) 4mm.
..suggerirei una  prova etilometro.. 


...diciamo che una palla non me la gioco per cosi' poco, ne' sono un 
esperto di normative... Se lo chiedi perche' hai dati diversi, sono 
curioso di saperli. Ho fatto qualche lavoretto vent'anni fa e facevo i 
conti cosi' (e non ho nessun incendio sulla coscienza, per ora...)
Ciao

Il 03/06/2010, Passatore ha detto :

ecco perchï¿œ continua a salire il prezzo del rame....
-- 
Saluti,
Bama

Nel suo scritto precedente, Nicola P ha sostenuto :

Beh, anche 20 anni fa si consideravano 7 A. per mmq.
-- 
Saluti,
Bama

Scriveva Drizzt giovedì, 03/06/2010:

Io per le 16A considero il 2.5mmq.
Però sono abbastanza sicuro che anche col 1.5mmq si potrebbe fare senza 
problemi. Diciamo che, nel dubbio, quando devo 'inventare' una nuova 
presa in una scatola, proseguo col 2.5mmq che ho quasi ovunque.
Alberto

 Beh, anche 20 anni fa si consideravano 7 A. per mmq.
In effetti ricordavo 4-6 Ampere / mmq, ma usavo la regola:
4.0 mmq per utenze da 16A
2.5 mmq per utenze da 10A
In genere la prima scelta per lavatrici e ferri da stiro, la seconda per 
tv, frigorifero, ecc...
Mi scuso con il ng per l'evidente puttanata, e capisco solo ora perchï¿œ 
mio padre abbia dovuto chiudere bottega ;-)
Alla prossima, grazie e ciao.
N.

presa in una scatola, proseguo col 2.5mmq che ho quasi ovunque.
Io direi 2.5 mmq per 16 A e 1.5 mmq per 10 A.

 dovrebbe essere il diametro del filo da 16A?
Questo sito riporta una tabella che potrebbe interessarti:
http://spazioinwind.libero.it/lucefacile/Tabelle.html
Purtroppo è amatoriale e non riporta nulla circa la normativa a cui fa 
riferimento ma non dovresti avere molte difficoltà ad approfondire il 
discorso con google.

non c'e' una singola presa "di potenza". Tutte tripolari, ma piccole.
Ma quanto consumano tutti gli annessi e connessi?
Le prese piccole vanno per 10A, pari a 2,2 kW
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi              
b.r...@tin.it

 Bernardo Rossi              
b.ro...@tin.it
Se  tutto  acceso arriviamo a 1,5  kW é  già tanto :-D
Il problema non é il consumo di per sè, é che fisicamente tutte le
prese di casa sono piccole, mentre tutta la roba che ho (multiprese in
primis) hanno le spine "grandi". E riempire casa di riduzioni mi pare
una vaccata...

 problemi. Diciamo che, nel dubbio, quando devo 'inventare' una nuova 
Considerato quante prolunghe vedi in giro marchiate "3kW" e fatte col cavo 
da 1mm2... :-/

 una vaccata...
beh, quando arrivai nella casa nuova, per prima cosa sostituii tutte le 
prese con mascherina doppia e bipasso.  giustamente, non si tratta di un 
problema di carichi, che onestamente non c'e', ma del fatto che oggidi' una 
presa per stanza, max due, fanno ridere.
dal dvd-video-decoder, agli attrezzi di cucina, le prese sono perennemente 
occupate, e quando devi caricare il cell finisci epr attaccarti alla presa 
(nascosta) dello specchio del bagno:  l'unica sempre libera giacche' non ho 
rasoio elettrico...
Paolo

 rasoio elettrico...
Anche io, in ogni scatola 503, dove 'da capitolato' avevo una presa 
bipasso, ho messo due o tre bipasso (diciamo 3 dietro al tv o vicino 
alla scrivania, due quasi ovunque).
Poi, in ogni stanza ho scelto una scatola dove ho spostato la bipasso 
nel modulo laterale, e nei due vuoti ho messo una Schuko+bipasso, cosï¿œ 
ho sempre l'attacco per aspirapolvere o altri utensili senza bisogno di 
adattatori.
In cucina, poi, ho una vera panoplia di Schuko, sul piano cottura ho 
due Schuko e due bipasso, sul piano affettatrice idem, sul piano tv ho 
due bipasso, nel vano microonde ho una Schuko e una bipasso.
Tanto a monte c'ï¿œ un C16, quindi piï¿œ prese non significa sovraccarico, 
ma solo praticitï¿œ. Perchï¿œ quando mia moglie prepara qualcosa di 
complesso, puï¿œ attaccare il robot, il frullatore, l'affettatrice, il 
tritaverdure, ecc..., senza dover usare ciabatte e senza fare 
attacca-stacca, magari con le mani bagnate.
Alberto


Si, ma ero e tutt'ora sono della stessa idea anche io, sempre prese
bipasso ovunque, anzi, fosse possibile metterei ovunque l'accoppiata
"universale" + bibasso (che fanno tre frutti in tutto), ma visto che
sono in affitto, e visto che non credo che qui ci rimarro' molto, a
'sto giro lascio perdere. Almeno per il momento mi accontento di
mettere 5 o sei passo doppio e qualche schuko, ma non cambiero' tutto
senno' mi sveno.


Ok, diciamo che a casa non ho un "sezionometro" :-D e nemmeno un
calibro...ma ad occhio il cavo e' circamenopiu' di 2 millimetri di
diametro, mi sembra il classico cavo che ho sempre visto ovunque. 16A?
(ridico, a questo punto e' piu' che altro questione di curiosita',
visto e considerato che in sala non modo di superare i 10A su una sola
presa)

diametro, mi sembra il classico cavo che ho sempre visto ovunque. 16A?
A parte il tuo occhio, di cui non conosciamo la tolleranza nello stimare i 
mm, e se avesse un + o - 1 mm? :-)
Supponiamo che si apiù preciso e che i 2 mm. stimati siano abbastanza reali, 
però devi dirci se la  misura è riferita al rame nudo o compreso 
l'isolante.
Se fosse isolante compreso io direi che è un 1,5 mmq.
-- 
Fabbrogiovanni 


adesso mettono 2.5 per 16A
a tutti gli elettricisti che ho chiesto dicono che e sufficente.
a me non pare , io metto a casa mia e degli amici che mi chiamano , 4mm per
16A.
e quando si usavano i fili rigidi , secondo me migliori , ma oggi sono tutti
piu furbi normative comprese, i fili avevano 2.5mm di diametro , che se si
fa il conto sono piu o meno 4mmq

 16A.
mica paghi tu, perchè non il 6 mmq?
Con il 16 si sta ancora più tranquilli.
-- 
Saluti,
Bama

 16A.
Per 16A e le lunghezze comuni in ambito residenziale, ho verificato 
sulle tabelle delle normative (in realtà ne avevo solo una del '99, ma 
immagino che gli elettroni siano sempre gli stessi) che la caduta del 
4% è garantita anche con 1.5mmq (4% a 1.5mmq e distanza 'standard' che 
non ricordo, 17.2A, quindi il 16A ci sta).
Quindi già il 2.5mmq è un dimensionamento abbondante.
Poi, per carità, si può anche mettere una blindosbarra da 10cm2, ma 
credo serva una giusta misura.
Piuttosto che il 4mmq, meglio il 2.5mmq e sezionare in più linee (che 
con 4mmq si fanno passare meno cavi nei condotti, quindi magari si va a 
usare una singola linea anzichè due).
Alberto

 Con il 16 si sta ancora più tranquilli.
il 6 mm va bene per le colonne portanti (insomma le dorsali di 
distribuzione) se hai un impianto vasto, senno' 4 mm basta ed avanza, 
personalmente ho messo il 6 dal contatore al quadro elettrico.
dalla dorsale (scatola di derivazione) alla presa con 2.5 mm^2 stai piu' 
che tranquillo, 4 mm^2 ce li metterei solo se sapessi con certezza che 
li' ci va un carico che *di solito* assorbe un paio di kw continui ... 
mentre 4 mm^2 sono d'obbligo per distribuire la corrente per casa.
il tutto rigorosamente IMHO
ciao
luh
-- 
Satellite Computer HW&SW Multimedia Audio Video Foto Ottica 
http://www.drl.it
 - 
http://www.derosaluciano.it

 luh
Era una evidente ironia.
In Ingegneria insegnano che tutto ciò che non serve è inutile, quindi 
sbagliato, quindi bocciato.
Si provi a ragionare sul perchè in un cavo 3p+n enne ha sezione 
inferiore al cavo di fase e ne scaturisce l'affermazione iniziale.
-- 
Saluti,
Bama