Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Quale presa a muro shuko per fili 4mmq?

Salve, potete consigliarmi una presa a muro shuko in cui si possa
usare il filo da 4mmq senza bisogno di sfinarlo? Intendo una presa in
cui il foro di inserimento del filo abbia un diametro un po' più
grande della media. Ho provato la bticino living international ma
richiede virtuosismi e pazienza che non ho.
 
...e conoscete prese shuko che abbiano una portata nominale di 20A
anziché i soliti 16A? Ricordo che in passato la Ave nella serie
Grattacielo aveva qualche modello a 20A.
 
Grazie per i consigli

 Grazie per i consigli
 
Quello spessore è adatto per portare i fili alla scatola di derivazione, da 
cui si deve partire necessariamente con cavi da 2,5.
Forni particolarmente energivori o piastre a induzione vanno collegati 
direttamente al cavo, senza presa e spina, ma con i connettori di 
giunzione.
Se la prese è nascosta, la normativa CEI prevede il sezionamento bipolare 
obbligatorio. E vieta espressamente gli sfinamenti dei cavi, molto 
pericolosi. 
 
 

 pericolosi.
 
Quoto in toto!
 
Giulia
 
 


Su 20 ampere e 4 mm. non ci vedo la schuko . Ti serve una presa industriale.

 Grattacielo aveva qualche modello a 20A.
 
Se era schuko era una descrizione fuori norma.
Sicuro che fosse una schuko ?


Questo è quanto ha fatto l'elettricista che mi ha realizzato e
_certificato_ l'impianto elettrico. E' storia di 3 anni fa, me ne sono
accorto solo ora e per rimediare sto cercando una shuko che accetti il
4 mmq

Sicuro che fosse una schuko ?
No, mi scuso, mi sono spiegato male. Era una presa italiana classica,
per spine tipo L da 16A
(
http://it.wikipedia.org/wiki/Spina_elettrica#Tipo_L_.28_Italiana_a_3_poli.29
)

 stimando il giro che dovrebbe fare il filo, direi 5-6 metri
 
Allora usare 4 mm2 per far passare 16A e' uno spreco: un 2,5 mmq
e' piu' che adeguato.
 
Ha senso usare 4 mm2 per tratte lunghe (oltre i 50 mt), perche'
anche se il cavo da 2,5 mm2 non ha problemi a sopportare 16A, causa
due incoveniente:
- una caduta di tensione non piu trascurabile
- perdite di energia per effetto joule non piu' disprezzabili


 4 mmq
 
Non voglio drammatizzare, ma in caso di danno a persone e/o cose, ne 
risponderete entrambi.
 
La soluzione è semplice: cambia i fili dalla scatola alla presa o collega 
con morsetti l'elettrodomestico a cui avrai tolro la spina e spelato i fili.
 


 
crimpaci un connettore come questi 
http://www.idroelettroshop.it/c/169-category_default/capicorda-a-puntale-connettori-di-testa.jpg
 
quello giallo e' da 6mmq piu' che sufficiente.
 
domandina... il magnetotermico a monte della dorsale, che portata ha?
 
bye

 richiede virtuosismi e pazienza che non ho.
 
Le normali Vimar Idea accettano benissimo il 4mmq, non ricordo di aver 
notato alcuna difficolta`.
 

 _certificato_ l'impianto elettrico.
 
Cosa che dimostra (ovviamente senza offesa per te) quanto abbia senso il sistema delle certificazioni fatto nel modo attuale.
 
m.


Che non esiste. Non so quante volte ho cercato di spiegare che
gli elettricisti non rilasciano certificazioni, ma solo un documenti in
cui dichiarano di avere rispettato un dato stato dell'arte.
 
Lei e' la riprova che questo equivoco non e' da poco, perche' la spinge
a lamentarsi di qualcosa che non esiste. Non esiste alcun sistema di
certificazioni! La cosa che ci va piu' vicina ad una certificazione e'
la Dichiarazione di Rispondenza (un controllo a posteriori) fatta, ad
esempio, da una ingegnere ...