Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [elettrotecnica] Deviatore doppio?

Problema :
Collegare la caldaia ad un timer con la possibilità di poterlo escluderlo e 
quindi all' occorrenza di tenerla sempre alimentata:
Avevo pensato a un temporizzatore orario mod. DIN nel quadro elettrico e un 
deviatore nelle vicinanze della caldaia.
Collego il deviatore in questo modo: la fase che và alla caldaia al morsetto 
comune,la fase proveniente dall' uscita del timer al morsetto 1 e una fase 
ininterrotta al morsetto 2.
Ma il problema nasce volendo abbinare vicino al deviatore due spie tipo 
questo modulo 
http://tinyurl.com/742q5yf
 facendo in modo di accendere la 
verde in caso di caldaia collegata al timer e alimentata e la spia rossa con 
caldaia collegata in manuale quindi sempre alimentata.
Per la spia verde non ci sono problemi basta collegarla tra il morsetto 1 
del deviatore e il neutro,rimarrebbe accesa anche quando la caldaia è 
collegata direttamente e il timer è attivo ma non è un problema, lo scopo è 
segnalare con la rossa che si è bypassato il timer... ma come fare?
Possibile che non esistano deviatori doppi con due poli separati?
Potrei usare il secondo polo solo per alimentare le spie...
Qualche idea?


Non puoi semplicemente mettere un normalissimo interuttore in parallelo 
al contatto del timer? Poi metti una sola spia sul interuttore, se è 
accesa significa che vai in "manuale" se è spenta sei sotto timer.

 ha scritto nel messaggio 
news:4f36765c$0$1387$4faf...@reader1.news.tin.it...

metti le lampade in parallelo al deviatore.
[FIDOCAD ]
MC 80 80 0 0 880
MC 70 80 0 0 900
LI 80 80 70 80
LI 85 95 85 110
LI 70 100 95 100
MC 100 80 0 0 900
LI 95 100 100 100
LI 100 80 90 80
LI 80 80 80 50
LI 90 80 90 50
 
 
 

 LI 90 80 90 50
Qualcosa non mi torna,
Così non si và a collegare due lampade in serie tra loro tra due fasi?

 Così non si và a collegare due lampade in serie tra loro tra due fasi?
 
Le lampade non sono in serie tra loro, e non possono esserlo perchè il 
deviatore ha una scelta obbligata o è sulla posizione 1 o sulla 2, quando è 
su 1 una delle due lampade non si può accendere perchè si trova allo stesso 
potenziale sui due terminali 0 e 1, mentre la lampada che si trova tra 0 2 
sarà percorsa da corrente perchè il circuito è aperto, quindi il potenziale 
tra 0 e 2 sarà diverso da 0. Ciò che ti propongo è quello che vedi i punti 
luce scala, quando si spegne la luce si accende la lampada di segnalazione 
sull'interruttore. 
 
 

 segnalazione sull'interruttore.
Quindi Il circuito diventerebbe cosi'? :
[FIDOCAD]
MC 110 70 3 0 880
RV 90 75 70 55 0
LI 110 70 110 70 0
LI 70 70 55 70 0
LI 55 70 55 70 0
LI 100 70 100 70 0
LI 90 60 110 60 0
LI 65 60 65 85 0
LI 65 85 105 85 0
LI 105 85 105 70 0
LI 105 70 110 70 0
SA 65 60 0
RV 155 60 175 80 0
LI 125 65 155 65 0
LI 90 70 100 70 0
LI 100 70 100 110 0
LI 55 70 55 110 0
LI 35 110 35 110 0
LI 70 60 35 60 0
LI 35 60 35 60 0
TY 72 61 4 3 0 0 0 * Timer
TY 158 67 4 3 0 0 0 * Cald.
LI 155 75 140 75 0
LI 140 75 140 110 0
LI 140 110 35 110 0
LI 35 110 35 110 0
SA 100 110 0
SA 55 110 0
TY 35 105 4 3 0 0 0 * N
TY 150 60 4 3 0 0 0 * F
TY 150 75 4 3 0 0 0 * N
TY 35 55 4 3 0 0 0 * F
MC 115 45 0 0 elettrotecnica.sgn01
LI 100 60 100 45 0
LI 100 45 105 45 0
LI 125 45 130 45 0
LI 130 45 130 65 0
SA 100 60 0
SA 130 65 0
LI 110 95 105 95 0
LI 105 95 105 85 0
LI 130 65 130 95 0
MC 120 95 0 0 elettrotecnica.sgn01
SA 105 85 0
TY 108 35 4 3 0 0 0 * Rossa
TY 113 100 4 3 0 0 0 * Verde
 

> potenziale tra 0 e 2 sar? diverso da 0. Ci? che ti propongo ? quello che

si, anche se la tua libreria delle lampade non corrisponde con la mia, 
ricordati di utilizzare lampade spia a scarica o similari, visto che la 
corrente deve dell'ordine dei mA. Ovviamente, le lampade si accendono in 
modo inverso all'inserzione del dispositivo. 
 
 

 Qualche idea?
 
Un relè due o piu vie attivato da un interruttore. Se serve a doppio
Scambio