Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: salvavita scatta periodicamente

qualcuno può aiutarmi a trovare la soluzione al mio problema? il
salvavita di casa scatta quasi tutti i lunedì mattina entro le ore
6.30-7.00 sono esasperato. Nelle mie vicinanze si trova una ditta
metallurgica che non mi dà informazioni sui loro orari di attivazione
dei forni elettrici (se sono quelli la causa ?). a chi posso
rivolgermi?

 metallurgica che non mi dą informazioni sui loro orari di attivazione


news:1182147237.2...@n60g2000hse.googlegroups.com...

Come prima prova potresti, se hai "pratica", provare a sostituire il 
differenziale uno uno super immunizzato (Merlin Gerin) o antiperturbazione 
(ABB). Ovviamente a parità di taratura. Sono modelli studiati per essere 
immuni ai disturbi creati dai temporali, ma spesso funzionano anche nei casi 
come il tuo. Hanno elettronica più sofisticata e sono più immuni ai 
transitori entranti che potrebbero essere causati dalla ditta vicina.
Se non si risolve chiama elettricista che misurerà la dispersione "di base" 
del tuo impianto. Ogni apparecchio ha/può avere una piccola dispersione 
(specie nuovi elettrodomestici con filtri), queste dispersioni si sommano. 
Se la somma si avvicina alla soglia di intervento del tuo differenziale 
(tipicamente 16-22 mA) può bastare una piccola aggiunta o un disturbo 
esterno per farlo scattare.
Qualora ci fosse questo problema e non dipendesse da guasti, ti suddividerà 
impianto su più differenziali, in modo da allontanarsi dalla soglia.
ciao
giorgio

 immuni ai disturbi creati dai temporali, ma spesso funzionano anche nei casi 
Domanda. Io sto facendo una installazione di una centralina meteo +
webcam in montagna, presso un rifugio. Abbiamo parecchi problemi di
fulmini, ogni pochi giorni in questa stagione salta tutto :)
Abbiamo messo un differenziale a protezione del piccolo circuito, ed in
cascata un magnetotermico con in parallelo gli scaricatori.
Ora: noi vogliamo proteggere il piu' possibile questi dispositivi,
d'altra parte ogni volta che "salta" il differenziale sono guai,
disservizi etc.
Un "super-immunizzato" o "antiperturbazione" da quanto ho capito,
"saltano" meno spesso ma - che svantaggi hanno? Fanno passare forse una
maggiore quantita' di disturbi che potrebbero danneggiare
l'equipaggiamento elettronico? Stavo pensando all'acquisto di un
differenziale a riarmo automatico dipo gewiss ma vorrei capire bene le
caratteristiche dei dispositivi che hai citato.
ciao e grazie
Alessio


ciao
giorgio 

 configurabile.
Vado a vederelo subito
ciao
as

Nel suo scritto precedente, 
ivo...@libero.it
 ha sostenuto :

Confermi in pieno ciò che ha detto gs: sostituisci il differenziale con 
uno simile che non risente dei disturbi della rete.
Il lunedì mattina, mamma Enel, inserisce grossi condensatori in linea 
provocando dei disturbi: il tuo differenziale ne risente e scatta.
Avevo l'identico problema: risolto con la sostituzione del 
differenziale.
Ciao
-- 
Marco

 stabilizzatori, e trafo d'isolamento.
sicuramente. Se il problema dei fulmini c'è, l'energia deve potersi 
scaricare da qualche parte.
ciao
giorgio 

 scaricare da qualche parte.
Mi ci vorra' un po' ad approfondire il tutto.
Domanda: di dove sei? Potrei pagarti una consulenza :) Magari dammi il
tuo indirizzo email (il mio e' abbastanza facile da decodificare)
ciao!
as

Marco ha scritto:

grazie per la dritta, ma stamattina sono intervenuti i tecnici enel è
hanno sostenuto che il problema deriva dalla ditta che con i loro
impianti fà ritornare la corrente con dei picchi e mi salta il
differenziale (bho!?)

Marco ha scritto:



Marco ha scritto:

