Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: domanda sulla resistenza termica

quale dovrebbe essere un buon livello di resistenza termica di una perete di 
casa che garantisca un buon isolamento termico?
Attenzione non sto parlando di conducibilità (lambda) ma di resistenza che 
si ottiene dalla lambda:
R = (1/lambda) * spessore materiale
grazie 

 di casa che garantisca un buon isolamento termico?
Al meglio non c'è mai limite però puntare troppo in alto non avrebbe senso, 
a meno di adeguare anche  i serramenti, pavimenti e soffitti.
A titolo di esempio, con dati un po' approssimativi:
Parete composta da 24 cm. poroton + 3 cm. poliuretano + 8 cm. tavella 
interna  fa una R di circa 2,00
Serramento con vetrocamera normale fa R = 0,40
-- 
Fabbrogiovanni
Se sembro nervoso perdonatemi ........
Ho smesso di fumare il 21 Ottobre 2006 alle ore 12.00
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


ma hai fatto il calcolo dei singoli R e poi hai fatto la media o la somma?
grazie 

 ma hai fatto il calcolo dei singoli R e poi hai fatto la media o la somma?
Che io sappia, e spero di non sbagliare altrimenti mi gioco il diploma da 
piccolo termotecnico che mi sono sudatamente guadagnato, per la R non si fa 
la media ma la somma.


 ma hai fatto il calcolo dei singoli R e poi hai fatto la media o la somma?
Per i calcoli di "R" e "K", se ti può interessare replico un estratto
da un mio vecchio post .
Cordialità.
                Paul
----------------------------------------------------------------
 1 Da:paulhass - vedi profilo
Data:Gio 18 Nov 1999 00:00
SECONDA PUNTATA:  ovvero, dove si argomenta di "lambda",
                                       "K", si consumano le pile della
                                        calcolatrice, e si impara che un
                                        muro è qualcosa di più complicato
                                        che non più file di mattoni
                                        sovrapposti.
.
Abbiamo esaminato, nella prima puntata, la formula per il calcolo dei
flussi di calore dispersi, imparando a fissare i valori numerici per il
salto termico e per le superfici interessate.
Ci rimane da calcolare il coefficiente "K", dopo di che, avendo fissati
tutti i termini della formula, potremo divertirci a misurare le dispersioni
di calore attraversanti qualsiasi materiale di qualsivoglia spessore,
compresi quelle della cuccia del cane, e di conseguenza poi risalire
alla grandezza del radiatore.
Il "K" è un coefficiente che si può esprimere come l 'inverso della
somma delle resistenze termiche del (o dei) materiali costituenti la
parete disperdente.
I "K" si trovano già bell' e pronti in apposite tabelle, per alcuni tipi
di strutture, come per finestre, porte, solai, ecc., e quindi possiamo
utilizzarli senza problemi se ricadiamo in questi casi.
Se invece le nostre pareti e/o strutture sono così personalizzate
da non trovare il K per esse già indicato, dovremo calcolarcelo.
Proprio così, non siamo forse sul NG del fai-da-te ?
Perciò troveremo le resistenze termiche della  parete, ne faremo
la somma, faremo l' inverso del dato ( cioè 1 : Resistenze ), e,
avendo come risultato il "K" da inserire nella formula della
dispersione termica, saremo tutti felici e contenti.
Ma bravo, direte voi, e quali sono queste fantomatiche resistenze
termiche della parete ?
Attenzione, qua viene la parte più difficile del nostro discorso.
Seguite con attenzione senza sbadigliare, come invece
state facendo ora.
Tutti i materiali più o meno lasciano passare il calore, secondo
se sono più o meno conduttivi, e più materiale mettiamo meno
trasferimento di calore avremo.
Potremo dire quindi che il calore che attraverserà un materiale
dipende dalla sua conduttività termica (che si chiama " lambda"
e che abbrevio con "La"), ed inversamente dallo  spessore.
Lo spessore ( in metri), diviso per il "La" non è altro che la
resistenza termica di quella parete disperdente.
Facciamo un esempio :
Il calcestruzzo armato ha un La di 1,3
Il laterizio pieno, vulgo mattoni, ha un La di 0,76.
Il sughero in lastra ha un La di 0,033
La resistenza termica di un muro di CLS di 40 cm di spessore
sarà quindi di 0,40 : 1,3 =  0,31
La resistenza termica di un muro di mattoni di 20 cm di spessore
sarà di  0,20 : 0,76 =  0,27
La resistenza termica di una lastra di sughero di 1 cm
sarà invece di  0,01 : 0,033 = 0,3
Capito l' antifona ?
Grosso modo, le resistenze termiche dei tre materiali si
equivalgono, ma con che differenza di spessori !
In teoria, aggiungere 1 cm di sughero ( o di polistirolo, o di
lana di vetro, che hanno circa il "La" uguale tra loro) significa
raddoppiare l' isolamento termico dei due muri citati.
Ho detto in teoria, che significa approssimativamente, perchè
se vogliamo essere esatti, dobbiamo tener conto anche di
un fenomeno fisico strano, che però ha la sua importanza.
Una parete a diverse temperature superficiali, ad esempio
un muro esterno di una casa, è lambito dall' aria da entrambe
le parti. In queste zone di contatto tra parete ed aria, si creano
di per sè delle resistenza al passaggio del calore, che sono
chiamate " resistenze liminari" od anche " resistenze termiche
di ammissione" ( dal lato caldo)  e "resistenze termiche di
emissione ( dal lato freddo ).
Sommando le due, si arriva ad una resistenza totale di 0,193,
il che non è da buttar via, e di cui si deve tener conto nei calcoli.
Ora vi propongo un compitino:
calcolate il "K" di una tipica parete perimetrale esterna di una
casa di moderna costruzione, di cui vi darò i dati.
La parete è composta ( dall' interno verso l' esterno) di :
intonaco in calce e sabbia di 1,5 cm ,  "La" =  0,75
paretina in laterizio forato UNI di 8 cm,  "La" = 0,30
isolante in Stiferite o lana di vetro di 3 cm, "La" = 0,03
muratura portante in laterizio semipieno di 25 cm, "La" = 0,30
intonaco esterno cementizio di 2 cm, "La" = 1.20
reistenze liminari totali = 0,193
Ricordate comunque che, una volta calcolato il valore totale
della resistenza termica di questa parete, basterà fare l' inverso
di essa ed avremo finalmente il famoso "K" da inserire nella
formula delle dispersioni termiche. Perciò sapremo esattamente
quante Kcal/h disperderà.
Ripetendo i calcoli per ogni superficie disperdente, otterremo il
valore delle dispersioni per ogni locale abitato e/o per tutto
l' edificio.
E' un procedimento piuttosto lungo e con una gran quantità di
calcoli da fare.
E' per questo che nel titolo della puntata ho detto che si consumano
le pile della calcolatrice.
Naturalmente i termotecnici usano programmi di calcolo
computerizzati, ma è roba da professionisti, e noi non lo siamo.
La prossima puntata, che spero sarà l' ultima, entreremo nella
camera di Jerry ( con il suo permesso) e vedremo se possiamo
calcolargli "scientificamente" il radiatore.
-------------------------------------------------------------

 da un mio vecchio post .
Potresti specificare le unità di misura che hai adottato?
ciao,
C.
-- 
Ma questa è un'altra storia...

 Potresti specificare le unità di misura che hai adottato?
Le Kcal/h ed i °C, come si usava  nel Sistema Tecnico.
Perciò :
- conduttività termica (lambda), in Kcal/m h °C
- resistenza termica (R), in mq h °C/Kcal
- transmittanza termica (K), in Kcal/h mq °C
Ora, nel Sistema Internazionale, si usano  i Watt ed °K,
ma i risultati non cambiano.
Cordialità.
                Paul

 - transmittanza termica (K), in Kcal/h mq °C
Grazie.
