Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Sostituire una pompa a immersione

In una parte della casa di mio figlio non ci sono i dislivelli per alcuni 
scarichi (doccia e bidet).
Soluzione è stato messo un pozzetto ed una pompa immersa con galleggiante.
Già che cera il pozzetto ci sono stati portati altri due scarichi, la pompa 
è montata con un giunto a tre pezzi per facilitare la sostituzione.
Purtroppo la pompa installata è risultata di qualità scadente (Heinell) e 
dopo pochi mesi ora comincia a dare dispersioni che fanno saltare il 
salvavita.
 
 
La pompa installata attualmente deve svuotare il pozzetto di raccolta ed 
eventuali piccoli detriti, è da 750 W ma è sovradimensionata... deve 
sollevare poca acqua per poche decine di cm. diciamo che una portata di 
100-150 l/min con una prevalenza di un metro (contiamo pure le perdite di 
carico va...) è più del necessario... l'acqua da pompare non è 
particolarmente sporca, si tratta di scarico della doccia, del bidet, di un 
lavello... ma qualche piccolo residuo può passare... diciamo che deve 
accettare anche corpi estranei fra i 10 e i 20 mm di diametro...
 
Il quesito è:
Visto che la debbo cambiare mi serve un prodotto che non dia sorprese, deve 
stare li funzionare senza rompere i c.... per anni...
Quali sono a vostro giudizio i marchi che danno maggiore affidabilità e 
durata nel tempo?
Lowara? Pedrollo? DAB? altri?
 
Paolo 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:kfrjte$k88$1...@tdi.cu.mi.it...

Partiamo dai corpi estranei che non dovrebbero esserci in un lavello, 
doccia, bidet.
1 o 2 cm poi.......!!!
Intercettarli con una rete in maniera che non vengano aspirati dalla pompa 
mi sembra il meno da farsi non sapendo di cosa sono composti questi corpi 
estranei.......
Pulizia del pozzetto una volta l'anno togliendoli e non se ne parla più.
Per la pompa, io ne ho una acquistata al brico per le acque luride ma la uso 
per lo scarico della lavatrice e funziona benissimo da più di 5 anni.
La marca non la ricordo ma costava un'inezia.
Due consigli che sento di dare per limitare al massimo la manutenzione:
Una valvola di non ritorno a caduta e non a molla.
Ha lo svantaggio di dover essere posizionata in verticale ma il passaggio 
non ha la crocera di quella a molla che con il tempo intercetta lo sporco ed 
impedisce una perfetta tenuta.
L'altro consiglio è di pilotare la pompa con un galleggiante secondario che 
piloti un relé che alimenta la pompa tenendo il galleggiante in dotazione 
alla pompa in posizione forzata di chiusura.
Questo per non rischiare infiltrazioni successive d'acqua smontando la pompa 
per modificare i collegamenti.
Il relè evita le bruciacchiature dei contatti all'interno del galleggiante 
con conseguente inaffidabilità della pompa.
Spero di aver chiarito il concetto.
In altre parole si tratta di pilotare la potenza della pompa con un relè 
pilotato dai contatti di un galleggiante che dureranno molto di più dovendo 
sopportare solo la piccola corrente richiesta dal relé.
Oltretutto potrete scegliere un galleggiante ottimo senza rimanere legato a 
quello integrato nella pompa che è sempre l'anello debole della catena.
Guido
 
 

 Guido
 
Al momento il problema che ho è di dispersioni di corrente, non di 
funzionamento...
La pompa funziona, ma salta il salvavita...
Quindi probabilmente ci sono infiltrazioni che provocano dispersioni...
Sembra più un problema di qualità delle tenute idrauliche che un problema di 
impianto...
 
 

 Lowara? Pedrollo? DAB? altri?
 
Esperienza personale, così cominci a raccogliere dati per una statistica 
sceintifica:-)
 
Pozzetto che raccoglie 150 mq. di acqua piovana + un lavandino che si usa 
pochissimo + scarico lavatrice.
Anni fa l'idraulico aveva montato una DAB tutta di plastica ed è durata 11 
anni (poi, come nel tuo caso, ha cominciato a far scattare il salvavita).
 
Sostituita da me medesimo nel 2006 e lo spacciatore professionale qui locale 
mi ha caldamente consigliato questa marca:
http://www.lellipumps.com/
 
Fino ad ora mai un problema.
 
Ho preferito non montare la valvola di ritegno, il riflusso costante di 
quando si ferma tiene pulita la girante e lo spazio intorno al punto di 
aspirazione.
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni
 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:kfsks5$924$1...@tdi.cu.mi.it...

Nel frattempo ho guardato il catalogo DAB... mi sa che sono fuori perché 
molto alte, non so se entrano nel pozzetto...
Anche le Lelli sono piuttosto imponenti...
 
oggi controllo
 
Paolo