Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia Ariston circolazione insufficiente

Prima di tutto: buon Natale!
 
Ho una caldaia Ariston Genus Evo che va benissimo tranne quando rimane spenta per molte ore (ad esempio di notte), e anziché ripartire al raggiungimento della temperatura minima di soglia, al mattino mi sveglio con i termosifoni freddi e la caldaia in blocco. Errore 104 circolazione insufficiente.
Resettendola lei riparte e funziona regolarmente tutto il giorno.
Per evitare il problema devo evitare che rimanga spenta troppe ore ma questo mi obbliga a sprecare consumi di notte...
Idee?...

Resettendola lei riparte e funziona regolarmente tutto il giorno.
 
Aggiungi un timer che all'ora che preferisci chiuda il contatto del
bottone del reset.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

Ciao, grazie per il consiglio
Posso anche fare cosí ma mi piacerebbe conoscere la causa.... 
Cosa succede al circuito dell'acqua quando la caldaia rimane inattiva per ore? Forse il calo della pressione e/o un sensore sporco o difettoso impediscono il carico dell'acqua in automatico?


Penserei maggiormente alla prima ipotesi. Come tu correttamente osservi, la 
pressione nel circuito diminuisce quando l'acqua si raffredda.
Verifica domattina,vprima dell'ora progranmmata per il riavvio, la pressione 
dell'acqua. Se abbiamo fatto bingo, portala ad almeno 1,2 - 1,3 bar.
Se poi la mattina dopo la pressione è scesa nuovamente al di sotto di UN 
bar, allora probabilmente il vaso di espansione è guasto/tarato male, 
oppure, peggio ancora, c'è una perdita nel circuito.
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

Buongiorno grazie mille per le risposte e scusate il mio ritardo nel rispondere.
 
Aggiornamento: mi è venuto in mente che il giorno prima dell'ultimo blocco notturno ovvero il 24/12 ho trovato una discreta perdita d'acqua dalla valvola superiore di un radiatore (diciamo un buon bicchiere), ho provato a chiudere un po' la valvola e adesso perde un po' meno ma perde sempre. Domani viene l'idraulico a ripararla.
 
Potrebbe essere stata questa la causa della circolazione insufficiente?
 
Caldaia spenta di notte --> raffreddamento acqua radiatori --> guarnizione si restringe --> perdita acqua --> leggero (ma quanto basta) calo di pressione e blocco caldaia.
 
Invece tenendo sempre i termosifoni tiepidi anche di notte la guarnizione rimane leggermente dilatata con meno perdite e la pressione tiene.
 
In attesa della riparazione del termosifone, la mia ipotesi potrebbe essere corretta?
 
PS mi rimane il dubbio del perchè la caldaia non faccia il rabbocco automatico dell'acqua visto che i rubinetti mi sembrano tutti aperti... forse una bolla d'aria manda in tilt il circolatore?
 
Grazie ancora!
 


Non so se esistono caldaie con il rabbocco automatico dell'acqua del 
circuito di riscaldamento.
Ma personalmente non la vorrei manco da morto.
Una perdita all'interno della parte di imianto all'interno delle pareti 
potrebbe avere effetti devastanti prima che io me ne accorga.
Meglio che la caldaia vada in blocco, così me ne accorgo immediatamente 
dell'esistenza del problema.
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 

Si hai ragione sono propriomuna capra, il rubinetto di carico é chiuso come deve essere.
 
Ma quindi quel mezzo litro di acqua calda che avró perso dal termosifone puó giustificare il calo di pressione a freddo e quindi il messaggio di errore di circolazione insufficiente?


Di solito basta e avanza perdere un mezzo bicchiere, non un mezzo litro.
Poichè credo che la tua caldaia abbia un manometro che ti  segnala la 
pressione dell'acqua, verificala con acqua fredda e poi con acqua calda. Se 
la variazione è eccessiva controlla anche la pressione di gonfiaggio del 
vaso di espansione.
Di regola la variazione non deve superare mezzo bar.
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it