Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Comando interruttore luce

Qualche anima pia può spiegarmi come fuziona il comando di un a lampada a 
distanza? Spiego: c'è una abatjour sul comodino di una camera, accanto alla 
porta di questa camera ci sono i pulsanti per accendere la luce della stanza 
e quella del corridoio. In mezzo c'è un pulsante 'cieco', previsto per 
essere usato in caso di necessità. E' difficile per una normale donna media, 
con una infarinatura a livello di sostituzione spine, far comandare a questo 
pulsante inutilizzato l'accensione (e lo spegnimento, ovviamente) 
dell'abat-jour? In cosa consiste la messa in opera di questo?
Siate clementi: spiegate con semplicità : )
ciao e grazie
didy lurkatrice 

 ha scritto :


Semplificando un po' le cose, la corrente elettrica è portata ad ogni utenza 
da una coppia di fili.
(Nelle normali spine l'eventuale punta centrale è quella della messa a 
terra, per motivi di sicurezza, quindi adesso non considerarla altrimenti 
confonde le idee)
Se uno dei due fili è interrotto l'utenza non funziona perchè le servono 
entrambi i fili, quimdi la lampada non si accende.
Per comandare la tua lampada dal muro accanto alla porta devi mettere un 
interruttore (che "interrompe") sul muro, ma soprattutto devi prendere uno 
dei due fili della sua spina, scollegarlo dalla spina, farlo arrivare 
all'interruttore sul muro, e poi ancora farlo tornare alla spina 
dell'abat-jour, in modo che l'interruttore sia sul tragitto che il filo fa 
dal contatore Enel alla lampadina.
In questo modo l'abat-jour avrà un filo sempre collegato. e l'altro che 
potrà essere interrotto dall'interruttore.
secondo questo schema logico :
                                             interruttore
dal contatore Enel______________/____________ alla lampadina
dal contatore Enel__________________________ alla lampadina
Nella realtà la cosa è un po' piu' complicata per altri ragionamenti tipo il 
fatto che se sulla spina sono collegate altre utenze anche queste sarebbero 
comandate dall'interruttore, differenza fase/neutro, forse nella pratica ti 
basterebbe portare solo un filo da interruttore a spina, ecc.
ciao
federicop 


Aggiungo a quanto detto da fidercop , anche il problema del currogato sotto 
traccia.
E evidente che se vuoi adottare una soluzione del genere è perche non ti va 
di avere fili volanti dentro la stanza che governano l'accensione 
spegnimento della lampada.
Se " apri" questa questa placca , oltre all'allogiamento per il pulsante 
cieco, nella scatola murata c'è anche un currogato ( un buco ) dove non 
passano fili ?
Se non c'è , hai risolto in partenza perchè non è possibile. A meno che tu 
non voglia un filo stendi panni che attraversa la stanza .
Se c'è , dovresti munirti di un cavo chiamato "pilota" , infilarlo in quel 
buco e vedere in quale altra scatola della stanza va a finire.
Se sei fortunata che sbuca proprio nella presa vicino alla lampada, faci 
passare due fili e metti in pratica quanto detto da FEDERICOP.
Se finisce in una scatola che non c'azzecca niente con la presa della 
lampada... hai buttato 5? di pilota ed un oretta di tempo .
E chiaro che se c'è questo buco dove far passare i fili, per capire dove 
sbuca dovrai aprire tutte le prese della stanza per vedere dove arriva....
Se hai dubbi o domande siamo qua.
Ciao 

 Siate clementi: spiegate con semplicità : )
Suppongo che il filo dell'abat jour ora sia infilato in una presa a muro.
Si tratta di *accendere e spegnere* questa presa  tramite quel pulsante e si 
lascerà l'interruttore dell'abat jour sempre inserito.
Questo comporta di modificare un po' il giro di fili fra interruttore cieco 
e presa, sappiamo che come donna fai-da-te sei superiore alla media ma io 
suggerirei di chiamare l'elettricista.
Hai considerato bene tutte le possibilità con questa modifica?
Faccio un esempio: accendi dall'interruttore a muro, prima di addormentarti 
spegni dall'interruttore sull'abat jour, al mattino dovrai ricordarti di 
riaccenderlo da lì e spegnerlo da quello a muro altrimenti il processo è 
bloccato.
Fabbrogiovanni. 

 Fabbrogiovanni.
A meno che , sempre che il corugato arrivi dove e' alloggiata la lampada,
si fa'con l'impianto deviato,in questo caso servono 3 fili e la
sostituzione dell'interruttore della lampada con un deviatore ma forse
serve anche l'elettricista come giustamente hai detto.
    Ciao
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio 
news:Y1hOd.23548$QG6.4...@twister2.libero.it...

Su questo sito c'e quasi tutto quello che occorre sapere
per un fai-da-te anche per principianti.
ciao
http://spazioinwind.libero.it/lucefacile/index.htm