Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaie e Kandinsky

Alcuni mesi fa scrissi di una caldaia che non partiva, e di come il tenico
della Vaillant l'aveva riparata semplicemente sbloccando il circolatore
grippato.
In quell'occasione fui sbeffeggiato da tale Kandinsky62, che dette a me
dell'ingenuo ed al tecnico del furbo o incompetente.
Venerdì sera mi sono recato di nuovo nella casa dov'è questa famosa
caldaia... e l'ho trovata di nuovo in blocco.
Stessi sintomi: ventilazione per 5-10 secondi poi va in blocco, senza
provare ad accendere la fiamma.
Stacco la spina, apro il pannello frontale, svito il tappino del
circolatore, faccio ruotare l'asse con un cacciavite (in effetti era
bloccato).
Richiudo tutto, riattacco la spina, accendo la caldaia e... funziona
perfettamente.
Che dite? Se mandassi Kandinsky62 a quel paese sbaglierei?
-- 
Cinghiale
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 
IMHO si
innanzitutto perche' non ti porta a nulla, ovvero "e' piu' la fatica del gusto".
in secondo luogo, ora si apre un interessante dibattito:  il circolatore si 
e' bloccato una seconda volta, ergo il circolatore ha dei problemi
come risolviamo i problemi del circolatore?
_questo_, a mio modestissimo e ignorantissimo avviso, e' un tema piu' utile, 
ai fini del funzionamento della caldaia.  e un vero tema fai-da-te
Paolo

 ai fini del funzionamento della caldaia.  e un vero tema fai-da-te
Anche io ho due Vaillant ( vecchie, circa 17 anni, installate contemporaneamente): quella dell'abitazione non mi ha mai dato questi problemi; l'altra, nell'officina, in estate era sistematicamente in blocco. Il tecnico Vaillant mi ha spiegato che il circolatore dell'acqua viaggia anche in estate per la produzione dell'acqua calda sanitaria: in officina non utilizzando l'acqua calda il circolatore rimaneva ferma a lungo e si bloccava (data la bassa potenza non riusciva a vincere la resistenza del corteco di tenuta che si asciugava e aderiva maggiormente all'albero). Ho risolto installando un cronotermostato (con una funzione specifica implementata in memoria) che ogni giorno fa partire la caldaia ( e il circolatore) per cinque minuti. All'epoca, circa quindici anni fa, non fu un problema trovarlo.
Ciao, Stefano

 si e' bloccato una seconda volta, ergo il circolatore ha dei problemi
E' assolutamente normale. La potenza di quelle pompe è ridicola e se non 
le fai andare in continuazione (soprattutto in presenza di acqua dura) 
si bloccano.
-- 
GenTLe ...di Varese, provincia.
TL1000S + Mito 125 per la pista
La mia HP: 
http://digilander.iol.it/thegentle/index.htm
Debian Lenny powered... Again :-)

 
ora comprendo il problema. e' strutturale quindi
Paolo

 Paolo
Ciao,
Pier.
www.piergm.com

 ora comprendo il problema. e' strutturale quindi
Esattamente, la casa č disabitata.
Ho analizzato varie opzioni, tra cui quella di trasferirmi lě, ma č "un 
pelino" piů economico sbloccare la pompa col cacciavite all'occorrenza. :-)
-- 
Cinghiale (36, 109, RM)
Mazda 3 1.6 TD

un problema trovarlo.
Ho già il cronotermostato, e in effetti quest'inverno l'ho impostato 
esattamente come tu dici.
Però che dire? Non mi piacel'idea di far funzionare la caldaia 5 minuti al 
giorno: fa tanta di quella condensa, lavorando a bassa temperatura, che temo 
di combinare più danni (in termini di corrosione) che altro.
Alla fine, si fa prima a sbloccare la pompa quando occorre...


 come risolviamo i problemi del circolatore?
Le pompe serie hanno tutte una vite di sblocco poichè se non lavorano si 
inchiodano un poco ed il motore non riesce a farle ripartire se non con un 
piccolo aiuto esterno.
Se tale caldaia non viene usata tutto l'anno è normale che si blocchi

 evitare problemi come quelli descritti..
La mia Vaillant (non ricordo il modello, ha circa 6 anni) lo fa in modo
random: capita di sentirla partire per qualche secondo senza che ci
siano utilizzatori, senza accendere la fiamma ma facendo girare la
pompa.
-- 
ValeRyo
CBR600F "Cerbero" - 
http://www.slimmit.com/go.asp?6YT

 ( e il circolatore)
Quasi tutte le caldaie nuove lo fanno automaticamente quando l'impianto di 
riscaldamento è spento.
Max max