Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aria in un termosifone

Ciao,
ho un problema di aria che si forma negli elementi di un termosifone.
Ho un termosifone in ogni camera compreso i due bagni e corridoio per un totale di 8 termosifoni tutti serviti da un'unica caldaia a gas posizionata sul balcone.
Di questi 8 termosifoni uno di loro (e sempre lo stesso) a volte non riscalda bene perchè c'è aria negli elementi, aria che io puntualmente spurgo tramite la valvolina finchè non vedo uscire l'acqua.
Il problema è che (mediamente) il termosifone va bene per una settimana e poi ritorna il problema. Io giustifico il fatto dicendomi che forse la volta precedente avevo si spurgato fino a far uscire l'acqua ma forse dovevo spurgare di più...ma cavolo, come ho detto se spurgo una volta a settimana l'aria dovrà pure finire, e invece no tra una settimana ne sono sicuro il problema si ripresenterà. Ribadisco il fatto che il problema si verifica su un solo e sempre lo stesso termosifone, gli altri vanno benissimo.
Secondo voi quale potrebbe essere il problema ? Da dove arriva tutta questa aria sempre sullo stesso termosifone ?

 Secondo voi quale potrebbe essere il problema ? Da dove arriva tutta questa aria sempre sullo stesso termosifone ?
 
Il vaso di espansione funziona bene? La pressione nell'impianto rimane stabile? 
Difatti stavo pensando che nel caso la membrana è bucata, l'aria dentro il vaso
si mescola all'acqua e poi si può accumulare in quel termosifone.
Naturalmente, sarei per escluderlo... visto che non hai segnalato problemi alla valvola 
di sicurezza. 
Oppure, quando vai a ricaricare il circuito, nell'acqua è disciolta dell'aria.
Comunque sia, io intanto proverei a aumentare la velocita della pompa di 
ricircolo e anche la temperatura dell'acqua. Se poi dopo alcuni giorni vedi 
che non è cambiato niente, rimetti tutto come prima.
Ti ho detto della velocità della pompa, perché anche io ho un termosifone che
non scaldava e ho migliorato molto sia aumentando la velocità che la temperatura
in caldaia dl riscaldamento.

 in caldaia dl riscaldamento.
 
Come si aumenta la velocità?
-- 
_-=SiMcarD=-_ ®

ho un problema di aria che si forma negli elementi di un termosifone.
 
https://i.postimg.cc/BvpgFNw8/primadopotermo.jpg
 

 
https://i.postimg.cc/BvpgFNw8/primadopotermo.jpg
 
 
Per curiosità... perchè quelle due curve e barilotto?
Comunque almeno una smaltata di bianco gliela potevi dare a quello 
sfiatino, no? :)

On Sun, 16 Jan 2022 22:14:10 +0100, Nox <a...@def.ghi...ecc...ecc>
wrote:

Non sono mica frocio io.

 Come si aumenta la velocità? 
 
La pompa ha un commutatore a cursore, basta spostarlo.

 Non sono mica frocio io.
 
Dai una brutta immagine agli etero, non siamo mica tutti zotici eh :)

 Come si aumenta la velocità?
 
il circolatore internamente ha dei ponticelli elettrici per settare
tipicamente  tre velocita' di circolazione (bassa, media, alta). Alcuni
modelli,  invece dei ponticelli fissi, hanno un commutatore azionabile
esternamente.
 
 
 
-- 
"Le Mondine" Fan Club
 
 

 Per curiosità... perchè quelle due curve e barilotto?
 
perche lo sfiato x funzionare  va posizionato piu' in alto
dell'elemento?



Per chi non conoscesse l'oggetto, il barilotto si chiama "Valvola di
sfiato automatica".
 
-- 

dell'elemento?
 
La vaschetta vaso aperto va posizionata addirittura sul tetto: più
pressione c'è dovuta all'altezza, più aria si comprime, e più si
disarea meglio l'impianto. 
Quel termosifone è alto 2 metri e si trova solo 1 metro sotto al
livello della vaschetta sovrastante. Mettendo solo la valvola di
sfiato a livello come a sinistra non c'era sufficiente pressione da
permettere all'aria di comprimersi e non dare fastidio alla
circolazione.

 circolazione.
 
Boh, non l'ho mica capita la spiegazione.
Nella mia testa le cose stanno così:
https://postimg.cc/CZg5rfMW
 
 
Nella vostra?

 
 
Se ha sempre funzionato bene non è questa la soluzione.
 
Controlla prima il vaso di espansione.
Se è guasto esce acqua dalla valvola di max pressione ogni volta che si
scalda, e rientra aria dagli sfiati ogni volta che si raffredda l'acqua.
 

Nella vostra?
 
Cosě: 
https://i.postimg.cc/FzJWBdGP/Senza-titolo-5.jpg
 

 
https://i.postimg.cc/FzJWBdGP/Senza-titolo-5.jpg
 
 
Ok, e qual'è la differenza tra i due? :)


mano di bianco? :-)
piuttosto il tronchetto cromato invece di quello solito solo zincato, 
quello si.
 
 

 quello si.
 
Domani se mi ricordo faccio una foto agli sfiatini miei così puoi 
aprezzare la differenza :P
 
Comunque devo dire che i barilotti/tronchetti cromati sono il pezzo di 
raccorderia cromata più difficile da trovare (almeno nella mia zona) e 
di sicuro costano caro, il tutto senza nulla togliere alla rozzezza del 
lavoro di sst che nel cambiare sfiatino usando la clava ha pure 
assassinato la vernice dei termosifoni, oltre a quella dei tappi nuovi :)
 

 
 
(care no, al massimo come una birra, non ho mica detto inox)
un disastro, sarà andato di giratubi :-)
cmq dipende anche dove sono messi, in un ripostiglio va bene tutto :-)

 cmq dipende anche dove sono messi, in un ripostiglio va bene tutto :-)
 
La mia "frociata":
https://postimg.cc/yDHXRMqv
 
 
bianco è bello :)