Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Guaina Cavo elettrico

ciao
ho sotterrato un cavo elettrico 3g1 in giardino per alimentare un 
lampione (luce al neon).
ho preso un 3g1 perchè intanto ho solo una luce al neon da alimentare 
con quel cavo.
sotto terra questo cavo l'ho fatto passare nel tubo flessibile diametro 
20mm, quello classico nero che passa nei muri di casa...
il cavo elettrico è unico e intero, non ci sono giunte, quindi la guaina 
non ha tagli, mentre il tubo flessibile è diviso in due pezzi giuntati 
tra di loro...
ho cercato di giuntare nel modo migliore possibile i due pezzi di tubo 
flessibile con una scatoletta di derivazione da metter sotto terra.
la mia domanda è: nel caso penetri comunque acqua nella scatoletta devo 
preoccuparmi oppure la guaina del cavo 3g1 mi dà comunque una certa 
garanzia?
ciao
B.


Sono adatti per lo scopo cavi con tensioni nominali di isolamento 0,6/1 
kV isolati ad esempio in gomma etilpropilenica (EPR, ad esempio FG7(O)R).
3g1 dice poco.
Se il cavo è idoneo il tubo flessibile è inutile.
Se il cavo non è idoneo il tubo flessibile non migliora la situazione.


quindi devo leggere un'altra siglia dopo 3g1 sul cavo per capire se è 
idoneo o meno?
ciao
B.

idoneo o meno?
Sě, 3g1 signifa che il cavo contiene tre conduttori da 1 mm^2 di cui
uno ha colore giallo/verde.
Al tuo posto riempirei la scatoletta di derivazione di silicone.
Boiler

 uno ha colore giallo/verde.
A parte il fatto che 1 mmq per una posa fissa non č comunque idoneo ... 
il problema principale č il livello di isolamento richiesto per 
l'interramento.
Io propongo un fg7 da 1,5 mmq.
Su un cavo cosě ci fai giocare i bambini :-)

 Io propongo un fg7 da 1,5 mmq.
Non ricordo a memoria i codici, ma secondo me FROR e FG7 non vanno bene 
se restano in acqua a lungo (cosa che accade se entra acqua in un 
corrugato esterno, poi ci resta a vita).
Se non sbaglio dovrebbero essere gli H07...
Ciao
Alberto

 Se non sbaglio dovrebbero essere gli H07...
Nella mia vita ho posato probabilmente qualche decina di km di FG7 in tubazioni che per 
anni poi sono rimaste piene d'acqua e fino ad ora mai un problema. Nel tempo la guaina 
esterna cambia solo colore e si irrigidisce leggermente mentre i conduttori e il loro 
relativo isolamento rimangono intonsi. Cura piuttosto in maniera maniacale le giunte del 
cavo nei pozzetti utilizzando morsetti a vite stretti in maniera accurata e resine (o 
gel)come isolante.
-- 
Franco


dunque sono andato a vedere, il tipo del cavo č H05VV-F...
il fatto che la giunzione dei due pezzi di corrugato sia fatta dentro 
una scatoletta di derivazione stagna ip44 puň essere sufficiente o 
meglio cambiar sistema?
ciao
B.

(anche in ambienti umidi), usa l' FG7 intubato,
intubato è meglio, ma l'Fg7 può essere anche interrato direttamente,
tanto per far capire la qualità del cavo...
Per cui se non è giuntato l'acqua gli fà il solletico. 

 ciao
Non lo conscevo come sigla, comunque leggo che non sarebbe adatto per un 
impiego all'esterno.
http://www.mondini.com/images/Pdf_Doc/H05VV-F.PDF
ciao.


ok dai mi hai convinto vado a prendere l' FG7...
dove ho la giunta dei due tubi in corrugato posso lasciar comunque la 
scatola ip44...è sufficiente?
ciao
B.

> Curiosità: perchè?
Il limite minimo per i cavi in posa fissa è stabilito dalle norme CEI ad 
1,5 mmq.
Il grado di isolamento minimo per la posa interrata diretta o in tubo è 
600/1000 V.
Il cavo più facilmente reperibile con quelle caratteristiche è l'FG7 (in 
gomma EPR).

 scatola ip44...è sufficiente?
L'importante è non avere giunte nel cavo ...
Il tuo tubo alla prima pioggia si riempirà di acqua e fra qualche anno 
il cavo difficilmente sarà sfilabile.
Poco male le tue luci in giardino continueranno a funzionare.
PS: La sezione del cavo non dipende mai dal carico presunto ma dalle 
protezioni magneto termiche a monte.

 B.
Se prendi il cavo "corazzato" non starei a fare tante fisime.....
Comunque no devi prenderla ip67 ...
Giulia

> Comunque no devi prenderla ip67 ...
Se il cavo è idoneo alla posa interrata (senza alcuna protezione) a che 
serve un grado di protezione della guaina idoneo alla immersione?


Aggiungiamo ancora questa cosa.
Il tubo corrugato da posa sotto traccia nasce per la posa sotto traccia.
Un impiego anomalo non è garantito dal costruttore della guaina.
In particolare il costruttore di guaine sottotraccia non ne garantisce 
l'impermeabilità sia a livello di costruzione che a livello di stoccaggio.
Inoltre non è assolutamente detto che sia in grado di resistere alle 
pressioni di 70 cm di colonna d'acqua e in generale del terreno.
La guaina in questione da un punto di vista normativo non ha nessun 
effetto di protezione del cavo.
L'unica utilità è relativa alla potenziale sfilabilità del cavo ... 
vantaggio che in pochi anni è destinato a scomparire.

 guaina idoneo alla immersione?
Chiedilo all OP , io rispondo solo alle sue domande...
Giulia

 Chiedilo all OP , io rispondo solo alle sue domande...
Ok! :-)
OP ... se ci sei batti un colpo ...

 ha scritto nel messaggio 
news:4de4ff10$0$38639$4faf...@reader1.news.tin.it...

OP = Opening Post = una cosa...
diverso
OP Poster...   un "coso"...     ;-) 

> OP Poster...   un "coso"...     ;-)
La peppa :-)