Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pompa Scoppiata

Un saluto a tutti,
Il tecnico chiamato a riparare la mia caldaia ( una baltur genio di 9 NOVE
mesi ) mi ha appena telefonato per dirmi che la pompa di circolazione si è
scassata. Premesso che la riparazione sarà in garanzia (spero), il tecnico
mi ha fatto storie perchè l'acqua dei termosifoni è sporca, con del
particolato nero in sospensione.
Vi chiedo: l'impianto ha circa un anno, è stato riempito con normale acqua
potabile, è normale che l'acqua si sporchi in così breve tempo?
E' possibile che sia l'acqua la causa della prematura dipartita della
pompa?
Cosa posso fare per migliorare la situazione ed inoltre, sta baltur dovrà
cambiare una pompa all'anno o sono stato solo sfortunato ?
L'impianto è un normale a termosifoni, l'idraulico mi aveva anche
installato un By pass con detentore ( aperto ) perchè così la pompa
avrebbe lavorato meglio !!!!
Grazie a Tutti.
Riccardo.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 avrebbe lavorato meglio !!!!
Se l'impianto è a radiatori con valvole termostatiche e/o comandate da
testina elettrica, il by-pass ha senso altrimenti mi pare proprio di no e d
emeglio se chiudi un po il detentore.
Con detentore di by-pass completamente aperto corri il rischio che la
maggiorita della portata d'acqua passi per questo punto e quindi ci metti il
doppio o 4 volte di piu a riscaldare la casa.
 Di conseguenza la pompa lavora molto molto di piu.
E' come andare in atomobile con il freno a mano tirato.
Gildo

 avrebbe lavorato meglio !!!!
cioe`??
in genere il by-pass si usa per regolare l'esuberanza dei circolatori, 
ma non mi sembra che quelli delle caldaiette abbiano queste 
necessita`.... anzi!  tutt'al piu` il by-pass avra` ridotto la portata 
ai corpi scaldanti.
ciao max

 cambiare una pompa all'anno o sono stato solo sfortunato ?
Tranquillo, è solo un caso. Quand'anche non lo fosse, non è colpa della
Baltur, che non produce pompe.
Cmq la mia Baltur funziona piuttosto bene: è sopravvissuta al suo
installatore...
-- 
Cinghiale (31, 54 RM)
'94 Punto 6 speed driver

 installatore...
L'impianto ha cronotermostati e valvole termostatiche: nella stanza dove
c'è il cronotermostatoto il radiatore è senza termostatica.
In pratica c'è la possibilità che la caldaia alimenti un solo radiatore,
per esempio quando la valvola termostatica del bagnetto ha chiuso mentre
il cronotermostato del bagno principale stà ancora aprendo e le altre zone
sono spente.
L'idraulico ha detto che in queste condizioni la pompa può andare sotto
sforzo ed ha installato il by-pass.
I tubi dell'impianto sono in rame mentre i radiatori sono irsap, in
acciaio credo.
Saluti Riccardo.
P.S. Non ho pagato la riparazione ma adesso ho il dubbio di avere un
impianto del cxxxo.


 impianto del cxxxo.
L'impianto è normalissimo ma in ogni caso se ha delle scorie che galleggiano
nell'acqua, svuota BENE l'impianto e rimettila pulita.  Se è semplicemente
scura di colore ma senza scorie, è normale e probabilmente il guasto è
dovuto ad altro (parte elettrica forse)
Gildo

 particolato nero in sospensione.
        Sta' mettendo le mani avanti!
        ciaofelix:-)


 sforzo ed ha installato il by-pass.
Mah, una pompa centrifuga a portata strozzata a rigor di termini non
dovrebbe dare problemi. Specie se è fatta per veicolare acqua calda e quindi
non può avere problemi di surriscaldamento.
D'altra parte molti idraulici lavorano in questo modo... quindi vedo due
possibilità:
1) mi sfugge qualcosa;
2) la maggior parte degli idraulici è ignorante (poco probabile).
E' pur vero che un bypass non può far male... nel caso peggiore è inutile.
