Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Messa a terra dell'impianto elettrico

Salve a tutto il ng! Ho ordinato la cucina nuova completa di
elettrodomestici nuovi fiammanti. Il mobiliere mi ha detto di
verificare se il mio impianto elettrico è dotato di regolare messa a
terra perchè altrimenti i nuovi elettrodomestici non funzionerebbero
perchè dotati di dispositivi di sicurezza che ne inibiscono il
funzionamento se rilevano che l'impianto elettrico non è a norma.
Casa mia è stata fatta 30 anni fa e penso che gli impianti a terra non
esistessero nemmeno, infatti ho recuperato in soffitta lo schema
elettrico e non se ne fa menzione.
Preciso che le prese della corrente sono tutte tripolari...il filo
giallo c'è ma non immagino se
e a cosa sia collegato.
Quanto mi potrebbe costare far installare il pozzetto di messa a terra?
E' un lavoro lungo (leggi costoso)?
Grazie mille



 E' un lavoro lungo (leggi costoso)?
Dipende ..... in genere si spera sempre che sia la suocera a farne le 
spese, prima di mettere mano all'impianto  :-)))
scherzi a parte, se hai verificato che il filo giallo verde c'e`, sei 
gia` a buon punto.... devi chiedere ad un tecnico elettricista o ad un 
progettista, se puo` verificare, con un analizzatore di rete od un 
loop-tester, il valore della resistenza di terra.
Con questo strumenti e` facile e veloce, ed  oltre al valore indicato, 
si verifica se effettivamente i conduttori gialloverdi sono collegati a 
terra, quindi una prova da ripetere per tutte le prese.
Nel caso pero` l'impianto fosse privo del dispersore, questo dovra` 
essere realizzato e qualche centinaio di euro dovrai metterlo in conto, 
il mio consiglio e` quello di far verificare l'impianto da un 
progettista o da un istallatore evoluto, perche` oltre alle terre 
elettriche e` bene verificare anche le masse estranee (tubazioni 
armature ecc..) e qui` il discorso si complica un po' sul piano tecnico, 
quindi serve gente che sappia il fatto suo o rischi di spendere denaro 
inutilmente, di ritrovarti, nonostante tutto, un impianto non sicuro.
ciao max
-- 
Cortesemente togli le X dal mio indirizzo di posta
/"\  ASCII Ribbon Campaign
\ /
  X         No HTML in
/ \       email & news

ciao max
L'argomento mi interessa. Hai qualche link a siti dove spiegano come
eseguire questo tipo di misure, o testi che trattano nel dettaglio
l'argomento?
Saluti
James

 loop-tester, il valore della resistenza di terra.
Quanto costa un loop tester? Ho due paline a casa mia, ma non so se 
disperdono bene.
Inoltre ho un altra domanda, avendo una autoclave che prende l'acqua da 10 
metri sotto terra e anch'essa collegata a terra, non è che la corrente in 
dispersione invece di scaricarsi tramite le paline di terra va a scaricarsi 
nel tubo dell'autoclave? Perchè avendo installato gli scaricatori di 
sovratensione non vorrei che la corrente di scarica faccia questo percorso. 

 l'argomento?
con dettaglio posso consigliarti uno dei tanti manuali per il collaudo 
degli impianti elettrici, ma sono tutti a pagamento :-))
ad esempio....
http://www.edilio.it/libreriaspecializzata/schedalibro.asp?cod=3609
http://www.build.it/catalogo_dettaglio.asp?ID=109
come veloce sguardo d'insieme, ti passo il link del manuale di uno dei 
tanti strumenti multifunzione, per eseguire il sunnominato collaudo.
http://www.gmc-instruments.com/resources/p1/profi_c/ba_i.pdf
spero ti possa essere d'aiuto


 Perchè avendo installato gli scaricatori di sovratensione non vorrei che la corrente di scarica faccia questo percorso. 
??? cambia il tubo metallico con uno isolante, anche se non credo di 
aver capito bene :-))


 capito bene :-))
Si hai capito bene, a casa mia (ha circa 30 anni) tutte le tubazioni di 
acqua, gas e riscaldamento sono metalliche, quindi in un modo o nell'altro, 
tramite l'autoclave, o la caldaia sono tutte collegate al filo di terra. 
Quindi se la resistenza del tubo dell'autoclave che va sotto di 10 metri o 
anche di quello del gas č piů bassa di quella delle paline, quando lo 
scaricatore entra in funzione per scaricare il picco di tensione e di 
corrente mi chiedo se questa venga scaricata dal tubo dell'autoclave o dalle 
paline di messa a terra.
Il problema si pone non per la mia sicurezza, ma per quella degli apparati 
elettronici, perchč se la corrente percorre il cavo di terra fino 
all'autoclave (invece che scaricarsi direttamente tramite le paline che 
stanno a 3 -4 metri dallo scaricatore) si genera comunque una sovratensione 
per induzione sui cavi del mio impianto che potrebbe danneggiare i 
componenti elettronici.
Spero di essermi spiegato bene :)

 Spero di essermi spiegato bene :)
si si.... ti sei spiegato:-))
anche se non ho trovato di meglio il tuo impianto di terra dovrebbe 
essere realizzato cosi` 
http://digilander.libero.it/CIARMAS/impianto%20di%20terra.jpg
come vedi al nodo principale di terra, che in genere viene realizzato 
con una barra metallica in una scatola isolante, alla quale si attestano 
i conduttori, devono essere connesse tutte le masse estranee, quelle 
cioe` capaci di importare potenziali pericolosi, quindi anche la 
tubazione dell'autoclave.
Per quello che riguarda le sovratensioni di carattere impulsivo, come 
quelle generate da fulmini caduti nelle vicinanze (concatenazione di 
flusso magnetico), o direttamente sulle linee entranti, (alimentazione 
enel M.T. con linee aeree), si deve valutare caso per caso, magari nel 
tuo caso basta interporre un manicotto isolante sul tubo dell'autoclave 
per spezzare la spira che si puo` formare e sicuramente, se gia occorsi 
guasti con questa origine, usare oltre ai gia` menzionati scaricatori 
sulle linee entranti,  anche opportune protezioni locali (in genere 
varistori), a protezione delle singole apparecchiature elettroniche.
