Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Presa d'aria per cucina con fuochi a metano.

Buonasera,
 
Sto ristrutturando, parzialmente in fai da te, un bilocale a Milano, per 
essere in regola devo fare il foro per l'aerazione della cucina, ma 
l'amministratore non vuole farmi fare il foro in facciata dicendo che 
gli altri condomini lo hanno fatto sul vetro della finestra, tenendo 
presente che la finestra ha la tapparella che, scendendo fino in fondo, 
rende inutile il foro che risulterebbe tappato dalla tapparella, mi dite 
se la cosa e' corretta ?
 
In altre parole , l'amministratore puo' negarmi il diritto di fare il 
foro in facciata ?
 
Fare il foro sul vetro e' corretto e a norma ?
 
Magari basta mettere dei fermi alla tapparella per non farla scendere 
fino in fondo lasciando il passaggio dell'aria .
 
Non ditemi che negli anni 50 non si faceva il foro e che d'inverno entra 
un bel freddo, oggi se non hai il foro non ti aprono il gas...
 
Dimanticavo, la cucina affaccia solo in facciata , non ho altri sfoghi 
eccetto il bagno, che affaccia su di un altro lato della casa, ma non 
credo che possa essere di aiuto per aereare la cucina...
 
Ringrazio in anticipo chi dedichera un po del suo tempo per darmi un aiuto.
 
-- 
Saluti
 
 
 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono.
 
Jan-Paul Sartre

 Ringrazio in anticipo chi dedichera un po del suo tempo per darmi un aiuto.
 
Io so che dove sono adesso hanno fatto esattamente cosi`: si tratta di
appartamento ristrutturato con ingresso da balcone direttamente in
cucina e c'e 1 cm tra pavimento e porta. Poi non so se la normativa
della settimana e` cambiata e quindi non si puo` piu` fare...
 


 
Puoi provare a cercare qualche info in più sul sito
http://www.confedilizia.it
 
Hanno una bella collezione di norme sui condomini... ;)
 
-- 
Ciao!
Stefano

 Il punto è diverso: il foro va obbligatoriamente fatto in basso
 
non ho voglia di andare a cercare norme, ecc. ecc.
Riporto solo esperienza visiva di recenti installazioni impianti a 
metano dove un tempo non era presente la rete,
sia caldaie che fornelli/cucine.
Il foro per un impianto a metano l'ho sempre visto in ALTO !
 
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 Il foro per un impianto a metano l'ho sempre visto in ALTO !
 
Non so che dirti. Qui da noi i "fori" sono 2: l'aeratore, in basso. E 
poi l'esalatore (cappa più o meno aspirante sui fornelli) e/o camino in 
alto.
Il primo fa entrare aria comburente, mentre il secondo espelle i fumi 
della combustione. Che nel caso del metano sono aria calda + vapore 
acqueo + CO2. Se brucia male (se si chiude l'aeratore e manca 
l'ossigeno), anche CO. Velenosa.
 
 
-- 
Ciao!
Stefano

 Non so che dirti.
 
non so che dirti neppure io,
io ne ho visto fare uno solo in alto,
mi sembra strano sia fuori norma, perchè in impianti nuovi e 
certificati, ma non lo so con precisione.


Cordy ha scritto:

Ringrazio tutti per le risposte, in particolare Cordy che ha colto in 
pieno la mia situazione .
 
Colgo l'occasione per chiedere se ha un riferimento preciso in modo da 
contestare l'amministratore, sia per il diniego al foro in facciata sia 
per dire agli altri condomini che sono "fuori norma"
 
Mi sono guardato il sito consgliato ma non ho trovato riferimenti alla 
mia situazione .
 
Grazie ancora.


 Il foro per un impianto a metano l'ho sempre visto in ALTO !
 
stavi facendo yoga ed eri a testa in giù? 
 

 per dire agli altri condomini che sono "fuori norma"
 
Direi che trovi tutto qui, immagini comprese.
http://x2t.com/399471
   (Gazzetta Ufficiale)
 
Solo nel caso sia un palazzo storico vincolato dalle belle arti, avrebbe 
ragione l'amministratore (ma per specifici vincoli a cui anche lui deve 
sottostare). Altrimenti, nisba: la presa è un obbligo di legge e non può 
impedirti di farla. 
 

 > Il 14/09/2015 22:39, QuelloGrosso ha scritto:
 
Allora, la situazione in realtà è più complicata perchè i fori necessari sono due... Non ricordo esattamente la nomenclatura, ma un foro è di ventilazione e uno di aerazione. Uno serve a garantire lo scarico dei fumi (e va bene una canna   fumaria o un buco in alto) e deve essere in alto, e l'altro serve per permettere l'ingresso di aria esterna  nel locale e deve essere in basso. Le dimensioni dipendono dalla potenza degli apparecchi che utilizzano il gas.  Prova a dare un'occhiata a quanto detto qui 
http://termomanutentori.freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=10130289
 
So che il buco NON deve essere fatto nel vetro ma nel muro.. Anche se immagino sia un divieto a scopo di cautela (per evitare che uno a un certo punto cambi il vetro e ne metta uno non forato, cambiando di fatto l'impianto): dal punto di vista della sicurezza, il ricambio d'aria è lo stesso sia che il buco sia nel vetro, che nel muro!
Però è assurdo che a fare questioni sia l'amministratore, che anzi dovrebbe cercare di spingere  tutti i proprietari a mettersi in regola!

Sinuhe ha scritto:

Ti ringrazio, Ma il tuo link alla gazzetta ufficiale mi dice "nessun 
risultato trovato"
 
Per cortesia puoi verificare o dirmi cosa devo cercare , grazie ancora.


 credo che possa essere di aiuto per aereare la cucina...
 
se non metti delle condutture dedicate (ma anche calcolate), direi che 
sia una soluzione da scartare.
 
 
bye
 
 

 tutti i proprietari a mettersi in regola!
 
evidentemente non sa il suo mestiere... magari gli piace fare il 
sovrintendente all'estetica, decidere cosa e` bello e cosa e` brutto... 
  avere quel "potere discrezionale" che hanno i dittatori (secondo il 
Guicciardini), evidentemente vietare qualcosa a qualcuno lo fa sentire 
potente... simile a DIO mentre nella realta` e` imbevuto di una grassa 
ignoranza e questo tread ne e` la conferma diretta.
 
bye
 
 
 
 

 porta in basso quel tanto che basta ad arrivare a 100 cmq di apertura.
 
se lo faccio a casa mia, quando piove col vento che abbiamo in Liguria, 
mi trovo l'acqua fin sotto al divano....
 


secondo me vuole solo il pene
del condominio e in particolare
il pene di Quellogrosso
 
 
http://youtu.be/wU1J3FIBeak
 
-- 
 
 
----Android NewsGroup Reader----
http://usenet.sinaapp.com/
 


Puoi provare a cercare la norma di riferimento sul sito Unicig. Qui 
qualcuno era stato sufficientemente gentile da metter il link diretto al 
pdf della norma UNI e della norma di legge che ne recepisce l'uso.
Io dovrei andare a scartabellare... :) ma è unn periodo che sono sempre 
di corsa.
 
Comunque, anche con le norme in questione, se l'amministratore nicchia, 
devi:
1. mandargli per raccomandata AR l'informazione che stai facendo lavori 
di manutenzione ordinaria e messa a norma dell'impianto gas, invitandolo 
ad informare l'assemblea alla prima occasione utile, ai sensi dell'art. 
1122 del codice civile, così come rinnovellato dalla legge 11 dicembre 
2012 n. 220 (art. 6). Descrivi in modo particolareggiato i lavori!
2. che appena ti verrà rilasciato, manderai copia della dichiarazione di 
conformità dell'impianto gas, perché venga inserito nell'anagrafe 
condominiale, ai sensi dell' art. 10 (punto 6) della già citata legge, 
ora art. 1130 del c.c., nell'anagrafe condominiale.
3. Lo inviterai, per finire, nel caso abbia ad obiettare sull'esecuzione 
dei lavori, di specificare per iscritto nel termine perentorio di giorni 
DIECI dalla ricezione della raccomandata, le sue obiezioni MOTIVATE.
 
Di solito, finisce lì. Se è un amministratore medio, non ti risponderà 
mai. Se è uno str... ti metterà contro gli altri, chiedendo anche a loro 
la dichiarazione di conformità. Che per gli impianti esistenti non è un 
obbligo. Certo: siamo tutti più tranquilli, se sappiamo che 
l'ottuagenaria che abita nel palazzo ha il foro ed i fornelli con la 
termocoppia di sicurezza. Potrebbero evitarci un BRUSCO risveglio! Ma è 
anche ragionevole non mettere improvvisamente a norma tutta l'Italia in 
un colpo solo. Anche perché ci vorrebbero 100 volte tanto i termotecnici 
disponibili. Che poi, passata la scadenza, tornerebbero a fare i 
disoccupati...
 
-- 
Ciao!
Stefano

alto.
 
Io ricordo che il foro di areazione, in basso, è obbligatorio
solamente se si ha una caldaia a gas in cucina.
cicero®
--


 il pene di Quellogrosso
 
Credo che in questo caso piu` che mai, valga quel detto napoletano che dice:
 
  ‘O cummanna’ è meglio d’ ‘o fottere.
 
bye

 Per cortesia puoi verificare o dirmi cosa devo cercare , grazie ancora.
 
avevo fatto lo short url per ovvi motivi, ma non so cosa sia successo.
Te lo metto per esteso, lo vedrai spezzato.
Copialo tutto e incollalo nel browser.
 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo
?
art.progressivo=1&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=093A2626&art.dataPubblicazioneGazzetta=1993-05-
03&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1
 

 
il narcisismo fatto cultura...



Relativamente più piccolo, ma ci vuole anche se hai i soli fornelli a 
gas. In teoria non serve se hai un piano cottura totalmente elettrico. 
In pratica, se vuoi evacuare i vapori e gli odori da cottura, oltre ad 
una cappa aspirante con collegamento verso l'esterno, ti servirà anche 
un punto d'ingresso dell'aria. Altrimenti, puoi avere l'aspiratore più 
potente del mondo, ma manderai soltanto in depressione il locale...
 
-- 
Ciao!
Stefano