Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Mi sa che provo da solo (collegamento cronotermostato)

ALlora, ho comprato un cronotermostato.
La caldaia non ha i 2 fili....
L'elettricista ha da fare.
Io ho un po' di cavo elettrico a casa, e vi chiedo:
il crono č un vimar radioclima, la caldaia una saunier duval thema classic 
di 3 anni fa.
Sbaglio o basta collegare 2 cavi elettrici al morsetto della caldaia e al 
crono?
Perchč intanto potrei impsotare una connessione volante per far funzionare 
il tutto.
A cosa prstare attenzione?
Grazie 

 A cosa prstare attenzione?
Sai gią quali sono i pin della caldaia che ti servono o hai modo di saperlo?
(manuale dell'installatore, magari?)
-- 
ValeRyo - GS500F "Camilla"
Comitato Per La Salvaguardia Dell'Italiano
E anche tu potrai dire: quest'hanno c'č l'ho l'iscrizione!
Se impareremmo i congiuntivi fossimo persone migliori! 

 crono?
Si, l'importante e' sapere quali sono i morsetti giusti, visto che
probabilmente ce ne sara' piu' di uno
consulta i manuali della caldaia e del crono
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Ho aperto la caldaia
i morsetti sono solo 2, fino ad ora ponticellati.
Gli ho collegato 30 cm di cavo elettrico marrone e blu, elettrico 
tradizionale.
Il vimar ne ha 3 di contatti.
Che faccio?


 Il vimar ne ha 3 di contatti.
Normale, qui se ne e' parlato spesso ultimamente.
uno e' comune, uno apre e uno chiude
devi attaccare un filo al comune e l'altro a uno degli altri 2, poi vedi
se la caldaia va giusta. senno' ti attacchi all'altro morsetto.
sigle non ce ne sono sui morsetti?
-- 


> sigle non ce ne sono sui morsetti?
Allora le sigle sono:
C   NC    NO
con quali vado?
rischio danni?
Grazie 

 
C=Comune
NC=Normal Closed (Normalmente e' chiuso e apre quando attacca il 
cronotermostato)
NO= Normal Open (Normalmente aperto e chiude quando attacca il 
cronotermostato)
Di regola devi usare C e NO

 rischio danni?
qualunque cosa si faccia, si rischiano danni.


 rischio danni?
Io l'ho fatto senza problemi e non sono certo elettricista.
-- 
Michele.

Fatto funziona, pero' erano invertiti, partiva come un clima.
Se tutto funziiona è un lavoro corretto?
O potrebbe esserci qualcosa?
grazie
Perchè non mi dispiacerebbe aver risparmiato la spesa dell'elettricista... 

 O potrebbe esserci qualcosa?
se si stacca un filo, la caldaia non va piu'. e' il peggio che possa
succedere.


 Per ora non avendo una sonda lascio il crono con collegamento volante nella 
stanza della caldaia (la cucina) oltrettutto se dovessi verificare che (come 
mi sembra a senso) la caldaia non altera la temperatura della cucina 
rispetto alle altre stanza (č a tiraggio naturale e ho la presa d'aria nel 
muro) mi sa che lascio il crono li vicino e non mi smattisco in passaggi 
elettrici vari.
E' un discorso accettabile...:)  ?
Grazie tante

 
In buona sostanza, si. La teoria dice di mettere il sensore in un punto 
il più possibile centrale, lontano da finestre, porta d'ingresso e fonti 
di calore (termosifoni, forno, fornelli, ecc.). Ovviamente, quindi, non 
troppo vicino alla caldaia. Occhio anche al passaggio di tubi caldi nel 
muro: alla larga da scarichi, acqua calda, tubi del riscaldamento.

 ALlora, ho comprato un cronotermostato.
Il mio problema invece è diverso.
Ho una caldaia ROCA R 30/30FP e un cronotermostato emmeti sintesi 3
le indicazioni della caldaia dicono di collegare i fili provenienti dal 
crono al morsetto T1 ed S3 (ponticellati).
Inoltre le istruzioni dicono "se è prevista l'installazione di un 
cronotermostato dotato di resistenza anticipatrice, allora collegare il filo 
al morsetto T2.
Sul cronotermostato (che non so se è dotato di resistenza anticipatrice) c'è 
un morsetto a tre "poli" con il relativo schema. Da quello che capisco io i 
fili vanno messi sul polo numero 1 e sul polo numero 3.
Ho fatto i collegamenti ma la caldaia non parte quando metto su "acceso" il 
termostato".
Che succede?
come faccio a fare partire la caldaia dal crono?

 "acceso" il termostato".
Sarà una domanda scema, ma la faccio lo stesso: il selettore
della caldaia è su acqua+riscaldamento?
Senti il click del relé quando parte il termostato?
In alternativa, hai un tester a portata di mano?
-- 
ValeRyo - GS500F "Camilla"
Comitato Per La Salvaguardia Dell'Italiano
E anche tu potrai dire: quest'hanno c'è l'ho l'iscrizione!


 In alternativa, hai un tester a portata di mano?
Si, ma in questo caso dovresti dirmi passo passo cosa devo fare :-) 

 ha scritto nel messaggio 
news:4734c013$0$37197$4faf...@reader3.news.tin.it...
Fallimento assoluto!!!
Facendo tutti i collegamenti la caldaia non si avvia con il cronotermostato.
BOH!!!! mi sono arreso!  :-( 

 Si, ma in questo caso dovresti dirmi passo passo cosa devo fare :-)
Controlla la continuità dei pin del termostato e utilizza i due morsetti
che hanno continuità quando il termostato è acceso.


 BOH!!!! mi sono arreso!  :-(
Ma no dai, non č possibile.
E' piů semplice che cambiare la batteria al TDM, del resto :-)
Se ponticelli quei due morsetti il riscaldamento parte?
Il cronotermostato non č altro che un interruttore che prende
il posto del ponticello.
-- 
ValeRyo - GS500F "Camilla"
Comitato Per La Salvaguardia Dell'Italiano
E anche tu potrai dire: quest'hanno c'č l'ho l'iscrizione!


 il posto del ponticello.
Ok, forse ci sono riuscito.
Sembra funzionare.
Ma adesso mi viene un'altro dubbio.
nel termostato c'è uno switch che cambia tra due simboli. uno è una goccia, 
l'altro è un'elica.
Ora se metto lo switch sulla goccia la caldaia sembra andare in base alla 
temperatura che "comando" io dal termostato
Se invece lo metto sull'elica allora la caldaia va e basta.
E poi, in base alla temperatura che imposto, la fiamma della caldaia, non 
dovrebbe andare ad intensità diverse? (al massimo, media, piccola) a me va 
sempre al massimo!! o forse per una modulazione della fiamma si deve 
aspettare che l'ambiente raggiunga la temperatura impostata?
Forse non mi sono capito neanche io!!  :-D 

 Forse non mi sono capito neanche io!!  :-D
O forse sono io che non so qualcosa, eh :-)
-- 
ValeRyo - GS500F "Camilla"
Comitato Per La Salvaguardia Dell'Italiano
E anche tu potrai dire: quest'hanno c'è l'ho l'iscrizione!



Aspetta non cantare vittoria!!
Secondo me il termostato è un po' rotto.
Infatti, impartendo gli stessi comandi non sempre esegue l'ordine impartito.
Si collegandolo al tester sia alla caldaia

 impartito.
Batterie nuove & alcaline?


 Batterie nuove & alcaline?
Negativo!!!
Batteri vecchie, mezze scariche e non alcaline.
Nella mia profonda ignoranza pensavo che le batterie servissero solo per 
alimentare il display.
Evidentemente mi sbagliavo. :-(
Vedrò di provvedere

 ha scritto nel messaggio
news:4735e7f2$0$37203$
4faf...@reader3.news.tin.it

Basta che siano sufficientemente cariche per muovere il relé,
che comunque è un elettromagnete e consuma.
Non è obbligatorio che siano alcaline, l'ho detto perché nel mio
cronotermostato VISA (quelli dei telecomandi farlocchi, per intenderci :-) )
c'è una stilo alcalina ikea da 4 anni.


 crono?
occhi che se inverti i fili non funziona bene
ci sono capitato io
devi mettere il neutro dove va il neutro e la fase dove va la fase.
leggi il manuale 

 Grazie
 
 
 
Anche io ho lo stesso dubbio. Sbaglio se inverto l'ordine dei due cavi sul cronotermostato (probabilmente il C e il NO)? C'è un modo per identificare il C da NO considerando che sto a 20 metri dalla caldaia, entrambi dello stesso colore (purtroppo) ? Non so, magari con il tester? 
 
Ho provato a collegarlo (ad occhio diciamo) ma la caldaia è sempre accesa nonostante sul cronotermostato sia tutto disattivo. E non ho capito se è il mio cronotermostato ad essere difettato oppure se sono io che non l'ho montato bene (c'è poco però da montare). Magari è la caldaia stessa ad avere un problema.. a tal fine pensavo di staccare il cronotermostato e lasciare i cavi staccati; se la caldaia continua a funzionare significa che non è il cronotermostato.

 Ho provato a collegarlo (ad occhio diciamo) ma la caldaia è sempre accesa nonostante sul cronotermostato sia tutto disattivo. E non ho capito se è il mio cronotermostato ad essere difettato oppure se sono io che non l'ho montato bene (c'è poco però da montare). Magari è la caldaia stessa ad avere un problema.. a tal fine pensavo di staccare il cronotermostato e lasciare i cavi staccati; se la caldaia continua a funzionare significa che non è il cronotermostato.
 
L'ordine dei fili in genere non ha importanza (almeno per le mie 
esperienze personali), però se sui morsetti della caldaia hai:
 
C = comune
NO = normally open (normalmente aperto)
 
se stacchi i fili dal cronotermostato, la caldaia resta accesa per 
forza. Se sul cronotermostato hai 2 soli morsetti, non dovresti avere 
possibilità di errore (e in caso voglia i fili in un certo ordine, basta 
invertirli), se invece ce ne sono 3, uno sarà il comune, uno l'NO e 
l'altro NC. non hai un manualetto del cronotermostato?
 
 
 
-- 
Fri(END), Boyfri(END), Girlfri(END), Bestfri(END). Everything has an END 
except...Fam(ILY)! It Has 3 Letters that say I LOVE YOU

 Anche io ho lo stesso dubbio.
 
se ti fa solo on off come lo colleghi lo colleghi
 
se invece si trasforma in un BUS cioè il cronotermostato può modificare 
i parametri della caldaia, allora ti serve di capire  il funzionamento
 
per l'altra osservazione
 
la caldaia di prassi ha un "jumper" o uno spinotto da togliere sulla 
scheda in quel modo sa che ha il cronotermostato