Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: quesito per elettricisti

devo modificare delle accensioni a casa,
passando dal comando pulsanti+relč passo passo
a pulsanti+radar/crepuscolaretemporizzato.
 
Non ho voglia di sostituire i relč e i
pulsanti per convertirlo a teleruttori.
 
chiedo: qualcuno ha mai visto in commercio
un radar/crepuscolare che da un impulso
all'inizio e alla fine del ciclo temporizzato???
 
ovvero, cerco un accrocco pronto all'uso
da mettere in parallelo ai pulsanti che 
faccia tutto da solo.
 
grazie
 
 
e7


 
 
Che intendi con "radar"?
 
Poi e` un po' piu`complesso, perche` dovrebbe accendere solo se e` 
spento, e spegnere solo se e` gia` acceso.

all'inizio e alla fine del ciclo temporizzato???
 
Non mi pare una cosa molto sensata.
Ammettiamo il seguente scenario:
Il tuo radar da un impulso per accendere la luce.
Passa qualcuno che preme il pulsante per spegnerla.
Alla scadenza del tempo il radar da l'impulso nuovo, ma la luce
essendo gia' spenta si riaccende e resta accesa.
 
 
-- 
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 faccia tutto da solo.
prova a vedere materiale Finder, ha parecchi dispositivi anche piuttosto particolari.
 
-- 
Franco
 
 

prova a vedere materiale Finder, ha parecchi dispositivi anche piuttosto particolari.
 
provo
e7


Ma scusa, non puoi andare in parallelo al relè esistente ?
Ciao Michele
 
 
--- news://
freenews.netfront.net/
 - complaints: 
ne...@netfront.net
 ---


Intendevo ........ in  parallelo al [Contatto del] relè esistente ?


 provo
Un consiglio da elettricista: fai prima  a sfilare tutto attaccandoci i fili nuovi per 
convertire l'impianto in uno tradizionale a deviatori/invertitori. Vioceversa se vuoi 
spendere un pochino fai un giro sul sito NICE e trova la soluzione ai tuoi problemi con 
il sistema wireless.
 
-- 
Franco
 
 

Ma scusa, non puoi andare in parallelo al relè esistente ?
 
 
se tengo la bobina di un relè passo passo costantemente eccitata,
questa si brucia? 
 
 
 
 
 
 
e7


Si!


puoi sostituire il relè con un relè di movimento e ponticellare i 
pulsanti impostando il ritardo allo spegnimento da 3 a 35 min. (vedi 
catalogo finder),

 spegnere solo se e` gia` acceso.
 
a parte la possibilita' che si inverta il funzionamento acceso\spento a 
causa magari di una luminosita' un po' ballerina, c'e' anche il 
problema che modificare il funzionamento da rele' normale a passo passo 
non e' proprio una cosa immediata, specie su un apparecchio gia' fatto 
e probabilmente poco taroccabile.
forse sarebbe piu' semplice (ma qui serve il parere di un 
elettricista), mettere l'apparecchio (crepuscolare+sensore) in modo che 
il suo rele' sia in parallelo ai contatti del rele' passo passo.
In pratica si avrebbero 2 cirtuiti: un automatico e uno con 
pulsanti+rele' che agiscono in parallelo, o uno o l'altro....o 
entrambi.

 questa si brucia? 
 
ovvio che si, ma tu non devi collegarti alla bobina, perche' 
l'apparecchio col crepuscolare non invia impulsi.
Devi collegare il rele' del crepuscolare in parallelo ai contatti 
principali del rele' passo passo.

Adriano ha spiegato il 30/10/2016 :
 
una cosa del genere:
 
[FIDOCAD]
MC 50 30 1 0 ihram.indutt
LI 50 90 50 50 0
MC 30 15 0 0 ey_libraries.swcno0
MC 30 20 0 0 ey_libraries.swcno0
MC 30 25 0 0 ey_libraries.swcno0
LI 40 15 40 25 0
LI 40 25 50 25 0
LI 50 25 50 30 0
MC 60 40 1 0 ey_libraries.swcno0
LI 120 15 140 15 0
LI 140 15 140 40 0
LI 140 90 140 50 0
LI 60 35 60 10 0
LI 120 15 120 70 0
LI 120 70 60 70 0
LI 60 70 60 50 0
MC 80 5 0 0 ihram.indutt
MC 90 15 0 0 ey_libraries.swcno0
LI 60 15 85 15 0
LI 100 15 100 70 0
TY 20 5 4 3 0 0 0 * pulsanti
TY 15 30 4 3 0 0 0 * rele'
TY 5 35 4 3 0 0 0 * passo passo
TY 130 40 4 3 0 0 0 * carico
TY 105 5 4 3 0 0 0 * rele' crepuscolare
TY 40 95 4 3 0 0 0 * neutro
TY 130 95 4 3 0 0 0 * neutro
TY 55 5 4 3 0 0 0 * fase
TY 5 15 4 3 0 0 0 * fase
LI 25 25 25 15 0
LI 25 20 20 20 0
RV 40 30 65 55 2

 soluzione ai tuoi problemi con il sistema wireless.
 
credo si complichi la vita. L'aggeggio in questione avra' in uscita i 
contatti di un normale rele', usabili come semplice interruttore. Anche 
volendo cambiare il rele' con uno con tutti i contatti per farlo 
funzionare da deviatore, si potrebbe verificare l'inversione del 
funzionamento a seconda delle posizioni degli altri invertitori e 
deviatore. Meglio lasciare le cose come stanno, e collegare i contatti 
del crepuscolare ai contatti del rele' attuale.