Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Montaggio caminetto monoblocco ad aria forzata

Buongiorno a tutti,
Ho appena acquistato un caminetto come quello in oggetto con motore
dell'aria provvisto di due "ingressi" e due "uscite". Sulle istruzioni
dicono di fare in modo che un ingresso prenda l'aria dallo stesso
ambiente in cui si trova il caminetto, e l'altro dall'esterno. Siccome
lo devo posizionare in un seminterrato, la seconda operazione mi
risulta essere piuttosto noisa, mi chiedevo quindi se posso far
pescare l'aria dallo stesso ambiente per entrambi gli ingressi. Ci
sono controindicazioni? Qual'è il vantaggio di pescare aria
dall'esterno direttamente dal motore dell'aria forzata?
Faccio notare che nella stessa stanza ho una presa d'aria verso
l'esterno, quindi "aria nuova" entrerebbe comunque nell'ambiente.
Grazie.

 l'esterno, quindi "aria nuova" entrerebbe comunque nell'ambiente.
E' invece importantissimo che questa presa sia in alto e, 
possibilmente, non frontale al caminetto, in modo da costringere l'aria 
che entra da questa griglia a fare una curva quando viene aspirata dal 
focolare. Questa curva aiuta la miscelazione dell'aria, ammorbidisce i 
gradienti termici e evita un flusso freddo dritto da presa a focolare 
(cosa inevitabile, e sgradevolissima, se la presa è in basso e frontale 
al caminetto).
L'altro giorno, disquisendo di una versione 'alternativa' ai flussi 
standard, avevo postato un disegnino con i flussi d'aria 'da manuale'.
Eccolo, trovato: 
http://www.fantasticasail.it/caminetto_standard.PNG
Per curiosità, che monoblocco è?
Ciao
Alberto
-- 
Carlo Rubbia: Siamo su un treno che va a trecento chilometri all'ora, 
non sappiamo dove ci sta portando e, soprattutto, ci siamo accorti che 
non c'è il macchinista.

 Per curiosità, che monoblocco è?
E' un kingfire plus, l'ho preso in offerta al leroy merlin. E'
praticamente come questo ma con interno in refrattario invece che
ghisa: 
http://it.schiedel.com/it/c_camini.php?id=7
Quindi diciamo che sarebbe meglio portare l'aria dall'esterno ma
potrei anche utilizzare solo l'aria interna? Magari posizionando uno
dei due tubi di aspirazione nella parte frontale del camino in modo
che risucchi direttamente l'aria esterna che viene dalla griglia
esterna sul muro...

Allego uno schizzo un po' più dettagliato
http://img247.imageshack.us/img247/1561/tavernazz8.jpg

 esterna sul muro...
Puoi provare.
Ciao
Alberto
-- 
La bellezza è opinabile, sulla bruttezza sono tutti d'accordo.

 verso la presa dell'aria di combustione.
Dimenticavo:
Il caminetto a vetro ha anche un effetto sanificatore per l'aria 
ambientale.
Aprendo il vetro in fessura si ottiene un flusso molto forte di 
aspirazione dall'ambiente e di richiamo di aria esterna. Si percepisce 
immediatamente che l'aria è più ossigenata, pulita, priva di odori.
Nel tuo caso, aprendo il vetro otterrai solo in minima parte questo 
effetto, perchè l'aria correrà velocissima da griglia a muro a 
focolare, senza 'ripulire' il resto dell'ambiente.
Però dicevi che il locale è seminterrato, sei proprio sicuro di non 
riuscire a carotare una presa d'aria in alto?
O la presa in basso ti serve perchè hai anche il gas in quell'ambiente?
Alberto
-- 
Dentro la mia testa
ci son più bestie che nella foresta
[Jovanotti]


No niente gas, è lì perchè lì l'ho trovata :-)
E' una tavernetta di 10-15 metri quadri posta al seminterrato di una
casa su tre piani (seminterrato, pianterreno e primo piano) collegati
internamente da una scala aperta. Quindi se il calore finisce in alto
va bene, in modo da scaldare un tantino anche il piano superiore.
L'idea infatti è quella di mettere un'uscita dell'aria forzata dove
c'è il camino e l'altra al pianterreno praticando un foro sul solaio
verticalmente rispetto all'uscita d'aria del camino.
Immediatamente Sopra la presa d'aria si trova una finestra alta fino
al soffitto che da su una bocca di lupo. Potrei eventualmente in
futuro praticare un foro sulla finestra e mettere un aspiratore a
vetro nella parte alta e chiudere la presa d'aria a muro in basso.
Grazie mille sei stato gentilissimo!!

 vetro nella parte alta e chiudere la presa d'aria a muro in basso.
Io lo farei sicuramente. Ma a casa sua ognuno fa quello che vuole.


 e soprattutto canna ben coibentata così innesca rapidamente.
La canna fumaria dovrebbe essere perfettamente verticale circa 8-9
metri fino al tetto, l'unica curvatura sarebbe quella necessaria per
inserire il tubo dal foro (di 25cm) del camino nel muro ma dovrebbe
essere di angolo inferiore ai 45°. Abito in un complesso residenziale
di 12 villette a schiera tutte costruite allo stesso modo, e molti dei
miei vicini hanno installato un camino nella mia stessa identica
posizione, quindi non dovrei avere problemi di tiraggio. Approfitto
per un'ultima domanda.. Posso applicare (se esiste) una riduzione al
foro di 25cm per portarlo a 20cm ed utilizzare un tubo di
quest'ultima sezione? Vista la lunghezza della canna fumaria non
dovrebbero esserci problemi di tiraggio credo.
Grazie ancora per i preziosissimi consigli.
Manuel

 dovrebbero esserci problemi di tiraggio credo.
Ma la canna fumaria c'è già?
Se c'è già, ed è di 20cm, non è che ci sia scelta, devi per forza usare 
una braga 45° 25->20cm, ma non è un problema.
Se invece devi ancora metterla, mettila di 25 e sei a posto.
Ciao
Alberto
-- 
Heinrich Zille: Ognuno crede che l'altro sia come se stesso, 
dimenticando che al mondo esistono anche delle persone oneste.