Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: 2 interruttori per una luce...

Salve a tutti,
volevo chiedervi un'informazione:
ho un lampadario "comandato" da un'interruttore a parete quindi,
diciamo, che al lampadario arriva un filo direttamente "dal contatore"
mentre l'altro filo gli arriva dall'interruttore.
Ora, io dovrei pilotare questo lampadario da un altro interruttore:
come fare?
Vi ringrazio!

Eccoti uno schema in fidocad
La distinzione tra fase, P, e neutro, N, è importante soprattutto se vuoi 
montare delle lampadine a risparmio energetico. Sennò poi lampeggiano da 
spente.
[FIDOCAD]
MC 130 100 3 0 880
MC 90 90 1 0 880
LI 90 90 130 90
LI 90 100 130 100
LI 145 95 150 95
LI 150 95 150 65
LI 75 95 70 95
LI 70 95 40 95
LI 40 90 75 90
LI 75 90 75 65
LI 75 65 100 65
MC 120 65 1 0 900
LI 150 65 120 65
MC 140 110 3 0 074
MC 80 110 3 0 074
TY 140 115 5 3 0 0 0 * Deviatore
TY 80 115 5 3 0 0 0 * Deviatore
TY 10 90 5 3 0 0 0 * 230 Veff
TY 40 85 5 3 0 0 0 * N
TY 40 95 5 3 0 0 0 * P
LI 110 60 110 45
LI 110 45 135 45
LI 135 45 135 55
MC 135 55 0 0 040
MC 100 55 0 0 074
TY 40 50 5 3 0 0 0 * Carcassa lampadario

 come fare?
devi procurarti due deviatori e un po' di filo elettrico (sezione 1,5mmq).
Il deviatore e' un dispositivo che presenta tre morsetti (l'interruttore,
invece - se unipolare - ne presenta due soli), uno dei quali (chiamamolo
"C") viene messo in contatto con uno degli altri due (chiamamoli "A" e
"B") a seconda della posizione del tasto (o levetta) del deviatore stesso.
In parole povere, se pesti il tasto in su C tocca B, se pesti il tasto in
giu' C tocca A.
Come collegare i due deviatori al lampadario e alla rete luce:
Controllino preliminare da farsi al lampadario:
- assicurati che il lampadario sia spento
- svita una lampada
- controlla con un cercafase che non sia presente tensione su nessuno dei
due contatti del portalampade (la lampadina-neon del cercafase non si deve
accendere - se su un contatto si dovesse accendere l'impianto e' stato
fatto maluccio, ma si puo' procedere lo stesso, basta tenerne conto come
detto in seguito)
- rimetti a posto la lampada
Installazione deviatori
- assicurati che il lampadario sia spento
- apri la scatola del vecchio interruttore
se il controllo al lampadario aveva avuto esito negativo (cercafase sempre 
spento
- con un cercafase, individua il filo che porta corrente (filo fase)
- l'altro filo e' quello che va al lampadario (filo lampada)
se il controllo al lampadario aveva avuto esito positivo (cercafase si
accende)
- con un cercafase, individua il filo che porta corrente (filo lampada)
- l'altro filo e' quello che va al contatore (filo neutro)
- se non sei pratico, togli corrente a tutta la casa/appartamento
- contrassegna i fili
- togli il vecchio interruttore
- metti un deviatore al posto dell'interruttore preesistente
(avrai gia' preparato in precedenza la scatola del nuovo punto comando
luce con l'altro deviatore installato)
- per prima cosa collega fra loro i morsetti A dei due deviatori (filo 1,5)
- poi collega fra loro i morsetti B dei due deviatori (filo1,5)
- l'ordine, ovviamente, e' indifferente...
- torna alla scatola dove prima era il vecchio interruttore
- se si e' verificato prima il caso filo fase/filo lampada, prolunga il
filo lampada con filo 1,5. Per isolare, usa se possibile un morsetto a
cappuccio. Se non puoi, un po' di nastro isolante messo bene
- collega l'altra estremita' del filo di prolunga al morsetto C dell'ALTRO
deviatore
- collega il filo fase al morsetto C del deviatore 
- se si e' verificato il caso filo lampada/filo neutro, la prolunga la fai
sul filo neutro e colleghi a C il filo lampada.
Forse funziona, PERO'... se non sei piu' che sicuro di quello che stai per
fare, chiama un elettricista!
ciao, Piero
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it