Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: I salvavita e altre cose...

***Prima curiosità***
Nei salvavita ci sono due contatti fase e  neutro "sopra" e due "sotto".
Normalmente da quale parte si entra, quella dove c'e' il disegnino del
differenziale  o l'altra? Sopra o sotto?
Scambiando ingresso ed uscita (ma rispettando le fasi ed i neutri)  possono
esserci inconvenienti oppure no?
Il salvavita in questione è un Bticino D723A/25
***Seconda curiosità***
Ammesso di avere :
1 protezione contro le sovratensioni (con collegamento fase, neutro e terra)
1 salvavita (quello della precedente curiosità)
1 filtro antidsturbo RLC (entrata F+n, uscita f+n, terra) Siemens
B84111-A-B120 da 250v/20A
Come è più opportuno collegarli tra uscita contatore enel ed il resto
dell'impianto?
Io direi (ma non ne sono sicurissimo) :
Contatore
Protezione sovratensioni
Filtro RLC
Salvavita
Resto dell'impianto
Che ne dite?
Grazie,
Riccardo

Che ne dite?
Qui non so aiutarti, ma direi che anche io farei così, 
***
Visita il sito ufficiale del gruppo: 
http://ihf.altervista.org
***
--
La Collina Incantata - Allev. Cani S.Bernardo - Pensione per cani
Web: 
http://www.lacollinaincantata.it
Email: 
lacollina...@despammed.com
Phone: 
339-8475526
 - Fax: 178 227 9353

 Qui non so aiutarti, ma direi che anche io farei così,
Bene :-)
Grazie,
Riccardo

 Resto dell'impianto
il salvavita avverte gli squilibri di corrente tra fase e neutro
credo che nè la prot. contro sovratensioni, nè il filtro antidisturbo
provochino degli squilibri di corrente tra fase e neutro, quindi collegarli
a monte o a valle del differenziole penso che funzionalmente sia uguale
io cmq, per una questione di sicurezza, li metterei a valle del salvavita
metti che vadano a massa... se li tocchi c'è il salvavita che ti salva la
vita :-)
ciao
Max

 Max
Capito!
Grazie Max :-)

 :-)))
Beh, se non sbaglio, per trasportare una medesima quantità di energia,
usare bassa tensione e molta corrente implica l'utilizzo di sezioni di
conduttore maggiori;
viceversa usando un'elevata tensione e una minore corrente si può utilizzare
una sezione minore.
La sezione del conduttore dev'essere adeguata all'intensità della corrente
elettrica che lo attraversa.
Non a caso le compagnie che si occupano di energia elettrica fanno i
trasporti in alta tensione.
La potenza è uguale al prodotto dell'intensità e della tensione. Poi basta
giocare con la formula.
Ciao da Leo

il salvavita avverte gli squilibri di corrente tra fase e neutro
Sto' avendo problemi con un differenziale, e non riesco a capire bene le
cause...
Ci sono dei motivi per cui il salvavita non dovrebbe armarsi se non vi
e' collegato nulla come carico?
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo

e' collegato nulla come carico?
Cioe', hai scollegato completamente i fili dall'uscita?
Sara' il differenziale guasto, allora.
-- 
Byebye from Verona, Italy
Bernardo Rossi                    
b.r...@tin.it

 Riccardo
Ma ti pare.
-- 
Alberto
633 m slm appennino toscoromagnolo
fascia climatica: Castanetum freddo (ma ben esposto ;-> )
http://web.tiscali.it/lavandaromagnola/casa.jpg
garden.st...@tiscali.it
---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (
http://www.grisoft.com
).
Version: 6.0.782 / Virus Database: 528 - Release Date: 22/10/2004 

 Riccardo
Il Taccio

Cioe', hai scollegato completamente i fili dall'uscita?
No, tengo tutti i magnetotermici a valle del differenziale disattivati


 giocare con la formula.
Certo, il principio è giustissimo, e questo lo davo per scontato.
Il problema per lui è quantificare ossia stabilire a che diametro si debba
far ricorso in base alla corrente di tot ampere :-)))
R.

> Se lo metti al contrario il pulsantino di prova funziona?
Yes Sir !
R.


Oh beh, si fa ad occhio !!!   ;-]

 > giocare con la formula.
Per la precisione la potenza è uguale al prodotto dell'intensità di
corrente, della tensione e del coseno dell'angolo di sfasamento fra tensione
e corrente. Se il carico è resistivo questo fattore di potenza (il famoso
cosen fi) è unitario e si abbassa man mano che il carico è induttivo
(motori) o capacitivo (lampade a risparmio per esempio non rifasate).
Quindi per mettersi al sicuro nel dimensionamento di un conduttore occorre
calcolare una corrente superiore di quella ottenuta dividendo la potenza per
la tensione.
In ogni caso, ciò che è importante è il corretto coordinamento della
corrente nominale dell'interruttore magnetotermico con la portata del cavo,
dati che sono tabellati per tipo di posa del conduttore e tipo di
isolamento.
Ciao
Gianni