Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Ancora Condizionatori

Argomento trito e ritrito ma vi illustro il mio problema in quanto, in
rete, non ho trovato risposte.
ho la predispozizione per l'installazione del condizionatore, il problema
è che mi è stato posato il tubo per il ritorno gas da 1/2 pollice invece
che da 3/8. Lo spessore, almeno quello è di 1 mm e quindi OK.
Si tratta di una camera e potrebbe bastarmi addirittura un 7000 btu ma vi
chiedo: avete qualche modello di condizionatore da consigliarmi da 7000,
9000 e anche 12000 btu che abbia il tubo ritorno gas da 1/2
In alternativa avete esperienze di modelli che, pur avendo il tubo da 3/8
sono stati montati con tubo da 1/2 e funzionano ? Che accorgimenti bisogna
adottare per limitare i problemi ?
Grazie da Riccardo GH
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 Grazie da Riccardo GH
Risposta forse stupida, ma che problema c'e'? Fosse piu' piccolo il
tubo potrei capire ma essendo piu' grande non ci vedo particolari
problemi. al massimo ci vorra' una riduzione di ottone e via.
Mauro

>Risposta forse stupida,
hai messo la premessa giusta... 


Io voto per il riduttore........
Giulia

 Giulia
Alla fine credo che dovrņ optare per questa scelta, visto che non riesco a
trovare un modello che vada bene.
Chiedevo se qualcuno aveva esperienze in merito o consigli da dare, ho
sentito parlare di "riccioli" da fare sul tubo di ritorno per favorire il
trasporto dell'olio.
Saluti Riccardo GH


 Saluti Riccardo GH
che disastro ormai ci sono solo leggende metropolitane sulla 
climatizzazione..comunque il problema del tubo del gas troppo grosso č 
proprio relativo al ritorno dell'olio al compressore
se non ci sono gran dislivelli specie in salita puoi ridurre il tubo
l'importante č che non si pensi che sia come un tubo dell'acqua che + č 
grosso e meglio č!!

 hai messo la premessa giusta...
beh oddio....il discorso e' che ci sono 3 mm di differenza di
diametro , non si parla di mezzo pollice di differenza.... dici che
sianoc osi' sensibili i condizionatori?
Mauro

 sianoc osi' sensibili i condizionatori?
Non conosco la sensibilità dei condizionatori ma quel 3 mm. fra 3/8" e 1/2" 
è una differenza sulla sezione di quasi il 50%.
-- 
Fabbrogiovanni 

 1/2" è una differenza sulla sezione di quasi il 50%.
Difatti, non si può montare un condizionatore che porta tubazioni da 3/8 su 
una tubazione da 1/2 anche se in pratica c'è chi lo ha fatto. in sostanza il 
condizionatore funziona ma non al meglio delle sue capacità e a lungo andare 
sicuramente porterà problemi.
Ad ogni modo per una predisposizione fino a massimo 12.000 btu io consiglio 
di installare tubazioni da 3/8 e 1/4 (spessore 1 mm.) per il semplice motivo 
che gli ultimi climatizzatori in commercio di buona fattura portano tali 
misure fino a 12.000 btu grazie alle nuove tecnologie inverter associate al 
gas R410A In parole povere se in commercio trovi ancora un 12.000 btu che 
porta la tubazione di ritorno da 1/2 ti stanno rifilando una rimanenza di 
magazzino o un climatizzatore di vecchia concezione ben al di sotto della 
classe A. Riguardo il sifone... A chi lo installa deve semplicemente 
lasciare circa un metro e mezzo di tubazioni in più per l'unità esterna in 
modo tale che se la macchina verrà montata più alta dell'unità interna hai 
la lunghezza necessaria per fare un sifone sia alla mandata che al ritorno 
fino a quasi l'altezza della macchina stessa.
Spero di essere stato chiaro   ;-)
Ciao 

 Spero di essere stato chiaro   ;-)
Chiarisci ancora meglio:-)
Con l'unità esterna messa più in alto dello split, questi sifoni servono 
comunque o solo se viene usato un tubo più grosso?
-- 
Fabbrogiovanni 

 comunque o solo se viene usato un tubo più grosso?
Il compressore che si trova all'interno dell'unità esterna comprime il gas 
che viene mandato nel tubo più piccolo ma tale gas a volte si porta con se 
piccole quantità di olio che se non viene bloccato invade tutto il circuito 
di refrigerazione quindi anche la batteria dell'unità interna. A questo 
punto se noi montiamo l'unità esterna più bassa rispetto all'unità interna 
tale sifone non è necessario perchè l'olio non ce la fa a salire in quel 
dislivello che si è creato mentre se la installiamo anche di poco sopra (ad 
esempio installazioni con macchina est. sul terrazzo e discesa dei tubi al 
piano sottostante, oppure un installazione parete parete posizionando le due 
unità sullo stesso livello) senza un sifone di altezza almeno fino a metà 
macchina, l'olio cadrebbe giù e invaderebbe tutto il circuito. Il concetto 
non è difficile basta evitare che detto olio che viene in parte spinto 
assieme al gas riesca a salire oltre il compressore situato all'interno 
della macchina esterna. In teoria basterebbe fare detto sifone solo sul 
tubicino piccolo di mandata sui climatizzatori solo freddo ma dato che 
oramai solo freddo non esistono più è d'obbligo farlo anche sul ritorno 
perchè attivando la macchina a pompa di calora il ciclo di funzionamento 
viene invertito.
Ciao
Alessio

all'interno della macchina esterna.
Dimmi se sono messo proprio male: dai raccordi dell'unità esterna i tubi 
SALGONO di  circa 8 cm, poi cominciano a scendere e scendono, scendono, 
scendono fino allo split che è a un livello inferiore di circa 1 metro.
-- 
Fabbrogiovanni 

 scendono fino allo split che è a un livello inferiore di circa 1 metro.
Ecco, nel tuo caso ad esempio il sifone andava fatto, 8 cm sono troppo 
pochi, ad ogni modo farlo è una buona regola che ogni tecnico dovrebbe 
rispettare, ciò non toglie che negli anni ho visto split montati peggio del 
tuo e andavano bene, purtroppo non sò dirti con certezza se tale anomalia 
possa causare danni nel tempo, dipende tutto da quanto olio si trascinerà 
nel circuito il compressore, poddarsi pure che riesce a livellarsi fino a 
non trascinarselo più oppure se il tragitto dei tubi non è troppo lungo se 
lo riporta indietro assieme al gas.
Ciao
Alessio 

al gas.
Trattasi di climatizzatore di marca leader (Amstrad).
I tubi sono quelli originali precartellati in dotazione, non ricordo di 
preciso se da 4 o da 5 metri.
Funziona da 4 estati e fino ad ora nessun problema, se dovesse guastarsi lo 
considero ampiamente ammortizzato.
In caso di sostituzione ora so che devo sifonare, grazie.
-- 
Fabbrogiovanni

 In caso di sostituzione ora so che devo sifonare, grazie.
Se ha funzionato per 4 estati vai tranquillo che continuerà a funzionare...
(le ultime parole famose...... :-))) )
Ciao 


mi spiace ma la risposta è sbagliata...anche se andrebbe solo a freddo il 
sifone è da fare sul tubo grosso
Sbagli il concetto..il sifone non serve a impedire all'olio di andare via ma 
serve a far risalire l'olio su tratti verticali
Come??.....