Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Come regolare la caldaia per un solo radiatore?

Salve,
allora a capodanno (malanni permettendo :-/ ) dovremmo andare in taverna.
Ora qui c'è un termoconvettore che va con la caldaia di casa.
Per far andare questa caldaia devo accendere il riscaldamento del piano 
inferiore (che è ora disabitato) che non mi importa di riscaldare.
Ovvio che accendere una caldaia per un solo termoconvettore è improponibile, 
ma necessario purtroppo, il camino scalda poco.
Che soluzioni ci sarebbero?
Chiudo tutti i termosifoni del piano terra?
C'è un modo direttamente dalla caldaia di regolare l'accensione della fiamma 
per un risparmio notevole, visto che la dissipazione sarà minima su un solo 
radiatore e sotto non ho termostato.
grazie mille!
:)
-- 
--
Salutoni
coals 

 ha scritto nel messaggio 
news:4958c19d$0$1117$4faf...@reader2.news.tin.it...

Ciao, imho devi chiudere tutti i termosifoni tranne quello che ti serve, 
verificare se con la pompa in marcia la pressione non si alza troppo 
altrimenti devi regolare l'apertura del bypass della pompa (se c'e') per 
tenere la pressione al livello giusto, poi regoli la temperatura dell'acqua 
col termostato della caldaia a quella che ti serve(35, 40, 45, 50°C etc etc) 
in modo da avere il giusto confort cosi' il bruciatore si accendera' 
solamente se la tamparatura dell'acqua scende quindi in base alla 
dispersione generale.
Chiaramente la temperatura la dovrai regolare anche in base a quella 
esterna, comunque se hai il camino acceso potrebbe anche bastare poco per 
compensare e magari non e' necessario spostarla troppo spesso.... bisogna 
fare qualche prova.
Saluti e buone feste da Drizzt.
-- 
Il digitale terrestre e' una fregatura
e l'Italia, come sempre, e' all'avanguardia!

 Ciao, imho devi chiudere tutti i termosifoni tranne ...
Non chiedermi perchè, ma sta cosa a me l'hanno sempre sconsigliata (parlo
dei diversi impiantisti/idraulici che ho conosciuto).
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 dei diversi impiantisti/idraulici che ho conosciuto).
misà perchè si forma l'aria?
mmmm...
che pa**e! :(
coals 

 un solo radiatore e sotto non ho termostato.
Io non mi farei troppi problemi, per qualche ora di riscaldamento. 
Probabilmente saranno di più i soldi che vincerai o perderai giocando a 
tombola o a carte.
Ciao, fms 

coals ha scritto:


Boh, secondo me va sotto sforzo la pompa. Tieni aperti quelli del piano
terra e quello in taverna.


 terra e quello in taverna.
Perchč il circolatore dovrebbe andare sotto sforzo?
E' una domanda č, per ragionare.
coals 

 ha scritto nel messaggio 
news:4958f111$0$1117$4faf...@reader3.news.tin.it...

Non e' che va sotto sforzo, lei spinge e si trova i rubinetti chiusi quindi 
diminuendo la portata aumenta la pressione, se non aumenta troppo non 
succede nulla, al massimo sentirai un po piu di rumore dell'acqua che gira 
all'interno del termoconvettore, se invece si alza troppo o si apre un altro 
termosifone oppure bisogna aprire un po il ricircolo della pompa (se c'e').
Comunque puoi provare, uno davanti alla caldaia a vedere il manometro e uno 
a chiudere un termo alla volta.
Rigorosamente IMHO, magari se ci fosse Kandisky62 sarebbe meglio.



Quando abitavo in campagna, c'era una pompa centrifuga per alzare l'acqua 
dal pozzo. Se capitava di chiudere il rubinetto si sentiva il motore che 
saliva di giri: quindi anzichè andare sotto sforzo, sembrava che girasse 
meglio.
Io metterei la pompa alla velocità minima (se c'è questa opzione) poi non mi 
preoccuperei più di tanto perchè con una pompa centrifuga, la pressione non 
si può alzare più di tanto.
VitT 

 ha scritto nel messaggio 
news:4958c19d$0$1117$4faf...@reader2.news.tin.it...

Puoi chiudere tutti i termosifoni lasciando le regolazioni della caldaia 
come sono. Arrivata alla massima temperatura si spegne da se. Il circolatore 
non avrà problemi, non è costruito per raggiungere pressioni pericolose. Un 
termoventilatore normalmente dissipa molto di più di un termosifone, ad ogni 
modo vedrai la caldaia passare molto tempo spenta e accendersi per un tempo 
minore del solito. Quando riapri i termosifoni bada, una volta tutto aperto 
il rubinetto, di tornare indietro di mezzo giro. Se resta tutto aperto (a 
battuta) con il caldo può cominciare a perdere l'o-ring interno. E' per 
questo che gli idraulici non consigliano di aprire e chiudere spesso i 
termosifoni: i rubinetti non valgono molto.
Buone feste!
        Antonio
-- 
________
http://brunettigiovanni.it
  (sconti per chi cita questa lettera)
http://elisabettapellati.it
http://antoniopellati.it