Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: [Semi-OT] Messa a terra mancante, come rimediare?

In saletta dove suono non c'è la messa a terra.
Per registrare collego la chitarra alla scheda audio del pc, che poi è 
collegata alle casse attive.
Il problema è che se non tocco la chitarra, questa ronza. Non appena tocco 
una parte in metallo della chitarra si sente una schicchera, e non ronza più 
(perché la metto io a terra).
Il motivo è che l'impianto elettrico non ha la messa a terra? O può essere 
un problema del pc o delle casse attive?
Come posso rimediare?
Grazie a tutti! 

 ha scritto nel messaggio 
news:8Qahe.151662$%I2.1...@tornado.fastwebnet.it...

Se si tratta di un problema di ronzio, E NON DI SICUREZZA, potresti povare a 
collegare la massa del pc o la calza del cavo schermato della chitarra, ad 
una terra debole, esempio, imbotto in metallo della finestra, tubi di acqua 
o del riscaldamento, ringhiera del balcone.
Il tutto però non ti garantisce la sicurezza di una presa di terra vera e 
propria, se non stai in condominio, fai un piccolo buco nel muro e ti vai a 
collegare, ad una puntazza nel terreno. 

 collegata alle casse attive.
un pc senza terra collegato ad apparecchiature audio ... non so se c'e' di  
peggio :))
i due condensatori all'interno del filtro di rete del pc, formano un  
partitore, che tende a portare la terra a 110V.
urge una puntazza nel terreno :)
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54->
news.bbip.it
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@retrocomputing.net
  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

 urge una puntazza nel terreno :)
e magari un salvavita con la curva d'intervento adatta...
ciao, Piero

se abiti in una casa isolata tipo villetta, prendio un trapano con una
punta da 60 cm fai un buco nel terreno in una zona vicino a dove suoni,
potrebbe essere il pavimento della stessa stanza in un angolo  poi
pianta nel terreno a mazzarte una asta di acciaio tipo quelle che usano
 per fare il cemento armato , poi prendi un tubo da un metro di rame  e
glielo infili sopra mo di calza per tutta la lunghezza è di fatto hai
una puntazza di terra a cui collegarti che non va più alla fine.
di li parti con tutti i servizi di cui necessiti  ciao thomas

Grazie a tutti. Quindi non c'entra niente il cavo di alimentazione del pc 
(che è a tre poli)?
Devo mettere a terra il case del pc, giusto?
Che rischi corro con un computer? 


ho avuto lo stesso problma...
usi un pick up da acustica posticcio vero?
con quello avevo grossi problemi, e non è vero che metti a terra il pick up
se tocchi le corde, infati non c'è collegamento tra pickup e corde in quel
caso, il problema è di induzione.
Prova a spengere il monitor, nel mio caso era lui a indurre (CRT), può
essere anche una lampada alogena, un trasformatore o l'alimentatore stesso
del pc.
con la messa a terra migliori ma non è detto che risolvi.
cmq se vuoi registrare decentemente  ti serve un pre, io uso un vamp pro in
digitale va una spada.
ingo

 ingo
Si il pre ce l'ho, ma prima devo risolvere il problema. Più cose tolgo dalla 
catena, prima individuo il colpevole!
Secondo i post precedenti devo collegare il case o la massa del cavo della 
chitarra alla puntazza. Va bene un termosifone? 

 chitarra alla puntazza. Va bene un termosifone?
si un termosifone va bene se hai il centralizzato o se il tuo autonomo è
messo a terra.
altrimenti un tubo dell'acqua diretta va bene come messa a terra.
devi sapere che uno dei due fili enel è una messa a terra (detto neutro) ,
ma per questioni di sicurezza devi averne una tua personale (se il neutro va
in corto con una fase all'enel fulminano tutti e non è ammissibile), quindi
puoi cercare con un tester o un provafase quale dei due fili è il
neutro-terra e quale è la fase.
Io per esempio non avendo la messa a terra ho bisogno di provare le spine in
entrambi i sensi per trovare quale senso da meno ronzio di fase agli
amplificatori (se hai il pre in uns enso e l'ampli nell'altro ti entrano i
50hz nella sezione finale e li senti con tutte le armoniche dai diffusori).
a volte collego anche la messa a terra degli ampli al neutro, ma la stacco
per sicurezza quando non la uso. fai la prova così, questo ti da la garanzia
che sei a terra, almeno ti levi il dubbio.
fammi sapere come va perchè la cosa mi interessa.
ingo

 ha
scritto:

 Se dopo aver messo a posto le varie masse il problema non
 e' ancora del tutto risolto e senti una specie di strana risonanza
 che "ulula" in sottofondo, cerca uno dei pilastri della gabbia in
 calcestruzzo del palazzo e individua dove passa uno dei tondini,
 fai un foro piccolissimo che entra nel tondino e inseriscici una
 vite al quale collegare il filo di terra. Se non c'e' la gabbia in
 calcestruzzo, be', a quel punto le scelte possibili sono svariate
 Ciao, uniposta(at)
yahoo.it
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

  calcestruzzo, be', a quel punto le scelte possibili sono svariate
non sono sicuro funzionerebbe perchè la resistenza che vedrebbe il tondino
verso terrà è elevata a causa del cemento che conduce piuttosto male,
tuttavia essendo la corrente bassa forse...se i tondini sono tutti ancora in
contatto buono e scendono fino a terra...se non ci sono isolamenti che di
solito devono esserci...se ha un po di fortuna..potrebbe essere un idea!. i
tubi dell'acquedotto sono la cosa migliore a meno che nona bbia un impianto
singolo con pozzo e tubi in pvc.
ingo

 a volte collego anche la messa a terra degli ampli al neutro,
se per qualsiasi motivo il conduttore del neutro si interrompe a monte degli
amplificatori, sulla carcassa  degli amplificatori stessi vieni ad avere la
fase (accesi o spenti, dipende dal tipo di interruttore) e la cosa non e'
tanto salutare...
ciao, Piero

 ingo
 Ma anche in quel caso, gli basterebbe collegarsi a molti tubi
