Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Posso montare scaldabagno a gas dentro appartamento

Penso che l'oggetto sia sufficientemente chiaro.
Una mia amica vive in un appartamento senza balconi, e dove NON si può
mettere NIENTE all'esterno ( mi pare per motivi architettonici ).
La domanda è questa:
Dentro casa si può installare uno scaldabagno a gas o è vietato dalle
normative?
grazi
Sam--

Sam -- ha scritto:

    Si puo' con determinati accorgimenti e con potenza inferiore ai 35kw!
    ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Sam -- ha scritto:

Se ha a disposizione la possibilità di creare le condizioni opportune 
(scarico fumi ed aspirazione aria) si. Altrimenti, solo elettrico.

    ciaofelix:-)
Grazie felix, e quali sono questi accorgimenti?
sam--



Grazie Ste.
si potrebbe sfruttare la cappa della cucina.
Altrimenti nada.
ciao sam--

Sam -- ha scritto:


      Areare il locale e convogliare i fumi!  
      ciaofelix:-)
      P.S. ci sono dei piccoli scaldaacaua rapidi a gas che non richiedono
           scarichi esterni.


 Grazie felix, e quali sono questi accorgimenti?
Ti consiglio di rivolgerti, per questi quesiti, ad un professionista
del ramo, tecnico od installatore che sia.
Comunque, per tua informazione, le modalità di installazione
sono diverse se si tratta di scaldabagni di tipo "A" o di tipo "B".
Quelli di tipo "A" sono sprovvisti di collegamento verso l' esterno
dello scarico dei fumi combusti, sono limitati ad una potenzialità
termica di 15 kW, non si possono installare in locali con una
cubatura inferiore a 12 mc, oppure aventi un rapporto tra
il volume del locale  e la potenzialità termica inferiore a 1,5.
Non possono neppure, in nessun caso, essere installati in locali
destinati a bagno.
Quelli di tipo "B" devono avere uno specifico condotto per
l' evacuazione dei fumi, non possono essere installati in locali
da bagno aventi cubatura inferiore a 20 mc, oppure aventi un
rapporto volume/potenzialità inferiore ad 1,5.
Non possono essere installati in locali adibiti a camera da letto.
In ogni caso deve essere assicurata idonea apertura verso
l' esterno per l' apporto dell' aria di combustione, oppure,
se non possibile tale soluzione, si può provvedere ad una
aereazione indiretta con prelievo di aria da un locale attiguo.
Ti ometto le condizioni che deve soddisfare il locale attiguo,
perchè non la finiamo più.
Insomma la materia non è proprio da NG, ed è bene che
il tutto sia controllato da personale qualificato, che tra l' altro
dovrà assumersi le responsabilità di legge.
Cordialità.
                Paul

Sam -- ha scritto:

Di solito la cappa da cucina non va bene (viene realizzata con tubi in 
plastica che si ammollano). Comunque il distributore del gas non ti 
allaccerà se non presenti le certificazioni dell'impianto ed ogni altra 
"carta" gli venisse l'uzzolo di chiederti. Quindi: consulta un 
professionista, pretendi fattura, certificazione e progetto. E finché 
non ti consegna il tutto, non sganciare manco un eurocent... ;-)
Col fatto che sono cambiate le leggi il mese scorso, non vorrei che 
qualcuno se ne approfittasse...



capito Paul.
Penso la mia amica continuerà con lo scaldabgno elettrico.
A lei serve uno scaldabagno grande ( ha 3 figli adolescenti).
grazie
sam--

On Wed, 23 Apr 2008 19:04:06 +0200, Cordy
<stefano.cordera...@tiscali.it.invalid> wrote:

Grazie della risposta.
Leggi la considerazione che ho fatto a Paul
ciao
sam--

 dovrà assumersi le responsabilità di legge.
...invece e' utilissimo quello che hai ricordato sulle norme.
Spesso il personale specializzato di cui parli ottiene il patentino con 
pochi giorni di frequentazione di un corso a pagamento.
Se l'ente del gas rispettasse le norme dovrebbe chiudere un numero 
indefinito di utenze alimentate con tubi in piombo o malmessi, contatori 
posti in luoghi senza prese d'aria...etc etc.