Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia..non parte il bruciatore

Buongiorno, come sempre, faccio riferimento a voi per ogni problema avendo torvato soluzione ad ognuno di essi in questo gruppo.
espongo ilproblema:
Caldaia Ariston Meta 20 (tanti anni alle spalle).
fiamma pilota accesa, se accendo i riscaldamenti funzionano perfettamente e ho anche l'acqua sanitaria calda.
se i termosifoni sono spenti ......l'acqua esce fredda!
ho controllato la valvola a tre vie, quando apro l'acqua calda, sale il pistoncino che aziona i tre switch nell'aletrovalvola sopra ma niente.....
su questo interruttore posto sopra la valvola a tre vie, ci sono tre piccoli switch azionati contemporaneamente da un'astina orizzonatale sollevata dal pistoncino della valvola stessa (sostituita 2 anni fa).
se a bocce ferme io conun cacciavite premo lo switch di sinistra parte il bruciatore, lo stesso se premo quello centrale.
se premo quello a destra non succede nulla.
quando sale il pistone li preme tutti e tre quindi a rigor di logica dovrebbe partire il bruciatore..invece si sente il tic tic degli switch ma non parte nulla.....qualche consiglio per un controllo?grazie un saluto a tutti!
Lillo

Non mi sovviene il nome, quel cilindretto bianco dove scaturisce la 
scintilla, ne dovresti avere due, uno per i riscaldamenti e uno per acqua 
calda, se quello per l'acqua calda che credo sia guasto non da il consenso 
alla valvola del gas , prova a invertire i fili, in questo modo non dovrebbe 
partirte il riscaldamento mentre l'acqua calda si, se č cosě non devi far 
altro che comprare il pezzo e te la cavi con 5 euro 
 

 calda....
 
Niente Fede, ha la fiamma pilota fissa, quindi niente scintille, quando dà gas il bruciatore la fiammela accende....basta che questo abbia il "segnale" a dare gas!


Guarda qui:
http://it.scribd.com/doc/55732759/META-MFFI-RFFI-CE-Libretto-Install-at-Ore-Utente
 
 
c'e' il manuale con lo schema elettrico, magari riesci a capire come 
funzionano gli switch.
 
 
-- 
Saluti da Drizzt.
 
-- 
I nostri cervelli corrono piu' velocemente dei nostri cuori,
la scienza si lancia in avanti
e le anime restano indietro,
forse dovremmo ricominciare tutto daccapo! 
 
 

 
ha scritto nel messaggio 
news:50c9ebaa$0$13277$4faf...@reader2.news.tin.it...

Drizz dove hai trovato questo manuale? lo hai uppato tu? grazie 
 

 Drizz dove hai trovato questo manuale? lo hai uppato tu? grazie
 
 
 
No, l'ho cercato con san google ;-)


Lillo stavo pensando a una cosa, la tua caldaia ha ancora la fiammella? ma 
non sarà il caso di cambiarla? Non è che tante volte usi ancora la macchina 
fotografica con rullino? 
 


Crao Federico, come non darti ragione....ma la caldaia ( fino a ieri:D )andava una bomba!una cosa  va cambiata quando è inutilizzabile....certo che risparmirei qualcosa sui consumi.....ma chissà che spesa dovrei affrontare!
 
ps:la macchina a rullino? certo che si...vuoi mettere? :P

 funzionano gli switch.
 
Grazie Drizzt,
mi rimane un po compllicato questo schema :/ domani proverò con la luce a raccapezzarci qualcosa!!!
saluti!

 saluti!
 
aggiornamento:dopo aver preso spunto dallo schema di Drizzt, sono giunto ad uno switch che si trova su un "flussostato" che rileva la "spinta" dell'acqua richiamata dal rubinetto e fa partire il bruciatore.
all'accensione dei termo il pistonino esce parecchio e accende immediatamente mentre con l0'acqua fredda esce lentissimo e arriva a malapena a premere lo switch.ho smontato il tutto pulito e lubrificato...ora.....all'apertura dell'acqua calda il pistoncino piano piano arriva ad accendere lo switch e far partire il bruciatore ma....aimè.....si scaldano anche i termo! :(
deduco che il problema si anella valvola a 3 vie che, essendo rimasta posizionata tra termosifoni e acqua calda, impedisca di:
1) far arrivare sufficiente pressione al flussostato e quindi far partire "al volo" il bruciatore:
2)far scaldare bene l'acqua in quanto, veicolata ne circuito dei termo, arriva tiepida ai sanitari!
scusate la lungaggine ma lasciamo anche ai posteri appunti utili per lo stesso problema.!
 
credo mi toccherà smontare la valvola a 3 vie...e sperare sia solo sporca..perchè già 3 anni fa la smontai trovando il corpo di chiusura con la molla, rotto definitivamente....150 euri al tecnico...solo il pezzo!!!!!!!!! :(

 credo mi toccherà smontare la valvola a 3 vie...e sperare sia solo sporca..perchè già 3 anni fa la smontai trovando il corpo di chiusura con la molla, rotto definitivamente....150 euri al tecnico...solo il pezzo!!!!!!!!! :(
 
un dubbio.....ma se aprendo l'acqua calda vedo l'alberino della valvola 3vie alzarsi vuol dire che funziona?oppure, pur alzandosi sollevato dalla membrana, nel corpo della valvola rimane qualcosa chiuso?
avete idea di come sia strutturata sotto la valvola?
ciao e grazie ancora

 ciao e grazie ancora
 
 
 
 
Probabilmente c'e' una molla che spinge in direzione opposta e se la 
membrana e' rotta oppure si e' irrigidita potrebbe non farcela.
Potresti smontare il corpo membrana e vedere in quali condizioni e' poi 
decidere il da farsi.


 
 
Buongiorno a tutti, mi sono trasferito in una casa con questa caldaia ... e nessun libretto di manutenzione o di istruzioni.
Per caso avete una copia gratuita del file sopra indicato?
Grazie
 
Zagor21

Buongiorno volevo sapere se qualcuno mi può aiutare ho la caldaia ocean luna non mi funzionano il bruciatore ho anche cambiato la valvola gas ma non va lo stesso se ce qualquno che mi può dare delle informazioni grazie

 Buongiorno volevo sapere se qualcuno mi puÃ² aiutare ho la caldaia ocean luna 
non mi funzionano il bruciatore ho anche cambiato la valvola gas ma non va lo 
stesso se ce qualquno che mi puÃ² dare delle informazioni grazie
 
Anche la tua tastiera pare funzionare male.