Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: condizionatore multisplit con perdita nel tubo murato nella parete

Ho bisogno di un consiglio dagli esperti.
In casa mia ho montato un impianto di condizionamento daikin solo
freddo con 4 split da poco + di un anno. Non lo ho mai usato granchè
per vari motivi ma mi si è già scaricato 2 volte. Il tecnico che me
lo ha installato me lo ha sempre ricaricato gratis(?!) ma alla terza
volta abbiamo deciso di cercare la causa.
L'appartamento aveva la predisposizione per cui i tubi erano già
stati posati dal costruttore: il tecnico ha semplicemente installato
motocondensante e split.
Ieri abbiamo ri-nasato con il naso elettronico tutte le cartelle sugli
split e le saldature vicino alla motocondensante: nessun problema ma ad
un certo punto........bip bip bip
Però il bip bip scattava solo se mettevamo il naso elettronico vicino
al tubo di uno split, verso la parte che esce dal muro e che è
parzialmente ricoperta dalla guaina bianca di neoprene.
Lui ha detto che c'è una perdita nel pezzo di tubo di rame murato e
che poiché il tubo sale dal pavimento per 2,20mt. (abbiamo riguardato
le foto al grezzo), il gas si infila nel tronco cilindrico di sezione a
corona circolare (di altezza infinitesima) e sale sino a sbucare fuori
per farsi rilevare tra guaina e rame.
Secondo lui la perdita è facilmente nel tratto verticale e neanche
troppo "a fondo dentro il muro" perché se fosse nel tratto orizzontale
sotto il pavimento, difficilmente salirebbe per uscire con tanta
"birra" (arrivava quasi a metà scala dell'indicatore sul naso
elettronico).
Dopo comparando le foto al grezzo e guardando il muro, vedo che
l'impresa costruttrice ha fatto un carotaggio di areazione molto
vicino a dove passano i tubi e tale carotaggio è stato fatto DOPO la
posa dei tubi (nelle foto al grezzo non c'è infatti).
Il tecnico dice che è facile che durante il carotaggio abbiano
"pizzicato" il tubo di rame, lo abbiano riparato alla peggio e poi
abbiano coperto con intonaco e cemento.
Abbiamo perciò escluso lo split il cui tubo perde e tappato la mandata
sulla motocondensante, oltre ad averlo scollegato dalla stessa: lui mi
ha detto che con 3 split va tutto lo stesso e non dovrebbero esserci +
perdite (ha anche provato il vuoto a -1 bar nel circuito "monco"
così ottenuto per 15minuti senza riscontrare perdite)
Chiedo perciò a Voi gentilissimi del ng:
- il tecnico ci ha visto bene? Cioè è facile che la perdita sia dove
dice lui piuttosto che sotto il pavimento? Il sistema nunzia lo stesso
con 3 su 4 split senza pericolo di disfare la motocondensante (daikin
per solo freddo)
- una volta che "apriamo" il muro, la riparazione del tubo (ammesso
che troviamo il punto danneggiato) è fattibile e duratura?
- Esiste un trucco per capire dove è la perdita senza disfare la casa?
Grazie 1000 a chi risponderà
Cordiali Saluti,
KMo

 per solo freddo)
mi trovo in pieno d'accordo con il tecnico.
il fatto poi del carotaggio ....
-- 
===============================================================
Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI 
news.bbip.it
 ThunderBird 1.5.0.5
Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149   Fax 0321 391769   BBS 0321 392320
Mail: 
alb...@oldcomputers.de
skype: albertorubinelli  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
---------------------------------------------------------------
Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
===============================================================

 il fatto poi del carotaggio ....
....scelta della Direzione Lavori.....il vano in cui è lo split con il
problema è una veranda posta sul terrazzo dalla quale si accede dalla
sala e ove sono stati fatti dei carotaggi nbel muro di confine per
creare fori di areazione (diam. 120mm.) per scambiare aria tra i due
ambienti con delle ventole motorizzate e termocontrollate (progetto
Brick - bioarchitettura)
KMo

 il fatto poi del carotaggio ....
C'č da dire anche che carotare senza centrare in pieno il tubo ma solo 
sfiorandolo in modo da provocare una microperdita richiede classe, tanta 
classe, non basta la fortuna:-)
-- 
Fabbrogiovanni 

 Fabbrogiovanni
Magari l'hanno centrata in pieno e poi riparata male e in fretta (da
cui la perdita), poi hanno semplicemente ri-murato.
Ci può stare? che ne dici Fabbrogiovanni? o era il tubo fallato? boh?
KMo

 ha scritto nel messaggio 
news:1157712712.1...@e3g2000cwe.googlegroups.com...
Magari l'hanno centrata in pieno e poi riparata male e in fretta (da
cui la perdita), poi hanno semplicemente ri-murato.
Ci puň stare? che ne dici Fabbrogiovanni?
Hai ragione, piů che possibile, quasi certo:-)
-- 
Fabbrogiovanni