Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: POMPA SOMMERSA CISTERNA

cIAO  a tutti, vi voglio sottoporre un problema elettrico, la pompa sommersa della cisterna quando viene azionata attraverso un'interruttore 0/1 IL QUALE  prendeva la corrente da una presa in casa facente parte delle prese giorno, fà scattare il magnetotermico/differenziale di 25 ampere. Mentre il parziale di 16 ampere della zona giorno non scattava. si è pensato ad un maggiore carico delle prese giorno e quindi si è creato un magnetotermico differenziale dedicato solo alla pompa sommersa nel quadro generale da 16 ampere 0,03 di sensibilità. il magnetotermico differenziale generale si è portato a 40 ampere 0,03 di sensibilità, risultato identico a prima alcune volte non sempre quando viene azionato lo 0/1 SCATTA IL GENERALE  e non il parziale che è piu' piccolo. Per carico non dovrebbe essere in quanto tutte le altre cose sono spente al momento che si aziona l'interruttore 0/1 cosa potrebbe essere, viste che apparetemente disperzioni non se ne vedono e la pompa sommersa è di recente costruzione.

controllare isolamento pompa con tester, partendo dai cavi che arrivano al magnetotermico. Ma non ho capito bene: scatta il differenziale (di maggiore capacità) e non scatta il magnetotermico (di minore capacità) ?? In questo caso potrebbe essere una dispersione della pompa. O un difetto dell'impianto di alimentazione (? Acqua in una scatola elettrica? )
ciao

 ciao
 
il fenomeno avviene solo quando si innesca lo 0/1 altrimenti la pompa funziona sempre non ha problemi - per Cristiano si scatta il generale di 40 ampere e non il 16 dedicato solo alla pompa.

 ciao
 
ps, scusa ho riletto meglio. Il problema non sono i 16A ma sicuramente gli 0.03 del differenziale. Per una pompa sommersa in realtà sono pochi. E con il tester non sarebbe nemmeno facile misurare una dispersione così bassa.  Hai la possibilità di alimentare la pompa con un differenziale meno sensibile?

 cIAO  a tutti, vi voglio sottoporre un problema elettrico, la pompa sommersa della cisterna quando viene azionata attraverso un'interruttore 0/1 IL QUALE  prendeva la corrente da una presa in casa facente parte delle prese giorno, fà scattare il magnetotermico/differenziale di 25 ampere. Mentre il parziale di 16 ampere della zona giorno non scattava. si è pensato ad un maggiore carico delle prese giorno e quindi si è creato un magnetotermico differenziale dedicato solo alla pompa sommersa nel quadro generale da 16 ampere 0,03 di sensibilità. il magnetotermico differenziale generale si è portato a 40 ampere 0,03 di sensibilità, risultato identico a prima alcune volte non sempre quando viene azionato lo 0/1 SCATTA IL GENERALE  e non il parziale che è piu' piccolo. Per carico non dovrebbe essere in quanto tutte le altre cose sono spente al momento che si aziona l'interruttore 0/1 cosa potrebbe essere, viste che apparetemente disperzioni non se ne vedono e la pompa sommersa è di recente costruzione.
 


 cIAO  a tutti, vi voglio sottoporre un problema elettrico, la pompa sommersa della cisterna quando viene azionata attraverso un'interruttore 0/1 IL QUALE  prendeva la corrente da una presa in casa facente parte delle prese giorno, fà scattare il magnetotermico/differenziale di 25 ampere. Mentre il parziale di 16 ampere della zona giorno non scattava. si è pensato ad un maggiore carico delle prese giorno e quindi si è creato un magnetotermico differenziale dedicato solo alla pompa sommersa nel quadro generale da 16 ampere 0,03 di sensibilità. il magnetotermico differenziale generale si è portato a 40 ampere 0,03 di sensibilità, risultato identico a prima alcune volte non sempre quando viene azionato lo 0/1 SCATTA IL GENERALE  e non il parziale che è piu' piccolo. Per carico non dovrebbe essere in quanto tutte le altre cose sono spente al momento che si aziona l'interruttore 0/1 cosa potrebbe essere, viste che apparetemente disperzioni non se ne vedono e la pompa sommersa è di recente costruzione.
 
al Momento no, perchè ho montato gli 0,03 per motivi di sicurezza sia al generale sia al dedicato alla pompa. ma se ne metto uno meno sensibile alla pompa non scatterebbe prima il generale chè rimarrebbe piu' sensibile? inoltre perchè lo fà solo al momento dell'accensione e non durante la giornata che rimane sempre acceso ? dopo che si riarma due tre volte rimane acceso.


io intendevo un differenziale meno sensibile che bypassi quello da 0,03 di casa. Un minimo problema di isolamento della pompa fa scattare un differenziale da 30mA ma non uno da 300. A me è capitato in officina con una puntatrice, ovvero una saldatrice di quelle che attaccano i manici alle pentole per capirci. Mi scattava un 63A dedicato a lei e non scattava un 32 a monte. Alla fine era troppo sensibile il 63, ho creato una linea indipendente ed ho risolto. Se vuoi essere sicuro di questa cosa, dovresti disporre di un tester specifico per isolamento. E' in grado di rilevare dispersioni minime che con il tester normale sono difficili da leggere.vLa prima prova sarebbe di attaccare la pompa direttamente al contatore di casa, senza il differenziale da 0,03 in mezzo. ciao