Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: autoclave fa abbassare luce

abito in una casetta a tre piani. il locale dove è presente l'autoclave è al seminterrato. da sempre è presente un autoclave da 750W. recentemente l'ho sostituito con uno nuovo, sempre da 750W.
da quando è stato montato il motore nuovo, quando si accende, fa calare la luce per una frazione di secondo.
l'abbassamento non si nota con tutte le lampadine ma quando accade è fastidioso. si puo' fare qualcosa per ovviare al problema? 
ho provato a mettere un autoclave meno potente non riesce a fornire una pressione sufficiente al terzo piano.

foss...@gmail.com
 ha scritto:

A mio avviso è sosttodimensionamento di qualche linea, se interna è 
ovviabile mettendo cavi di sezione maggiore, se è esterna non c'è soluzione.
 
Soft-start non credo siano graditi dal motore. 
 
 

foss...@gmail.com
 ha scritto:

non è che le luci sono "dopo" l'autoclave,come linea di alimentazione?
collega direttamente l'alimentazione dell'autoclave all'uscita del
salvavita o del magnetotermico principale, e vedrai che tutto va normale
se non è cosi vuol dire che c'è qualche problema nell' "autoclave"
 

 Soft-start non credo siano graditi dal motore. 
 
come no?
una bella rampa, ovviamente dopo aver verificato il dimensionamento sia 
dei cavi che della potenza del motore, e il motore ringrazia!

 tutte le lampadine ma quando accade è fastidioso. si puo' fare
 
In pratica e' impossibile non avere questo fenomeno se l'impianto e'
stato fatto in modo sbagliato, ovvero gli stessi fili che vanno alle
luci passano in serie anche dalla presa elettrica dove hai questo
oggetto. Vedresti lo stesso fenomeno con qualsiasi utilizzatore che
necessita di corrente di spunto, tipo motori aspirapolveri etc
 
Il fatto che il fenomeno non fosse visibile con l'utilizzatore
precedente, puo' essere dovuto al fatto che per qualche motivo (usura
meccanica? boh??) non necessitasse di una corrente di spunto cosi' elevata.
 
-- 
...odia la paura e non conosce la pieta'...

 
 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
Soviet_Mario - (aka Gatto_Vizzato)
 

 questo si facesse sentire in quel modo.
 
Beh e' un fenomeno molto semplice che dipende dalla legge di ohm.
 
Prima di tutto, un filo deve essere dimensionato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE
a seconda del tipo di magnetotermico che c'e' a monte.
 
Ipotizziamo di avere due apparecchi collegati allo stesso filo; quando
il primo assorbe 10A di corrente, il filo stesso, che ha resistenza
bassa ma non nulla, oppone una certa caduta di tensione, anche
sensibile. Nel momento in cui c'e' attaccata anche una lampada, questa
non "vedra'" piu' 240VAC ma magari "solo" 220VAC, o anche meno in caso
di spunti di corrente elevati. In una lampada ad incandescenza,
l'emissione di luce puo' essere considerevolmente diversa a livelli di
tensione anche non troppo lontani.
 
Il problema si puo' mascherare usando cavo di sezione piu' elevata, che
avendo una resistivita' inferiore produce una caduta di tensione piu'
bassa, ma il vero modo per risolvere e' un collegamento a stella con
ogni utilizzatore che usa il suo filo, e specialmente separare luci e
prese elettriche.
 
Sono proprio le basi di un impianto elettrico fatto a norma.
 
Lo stesso principio si applica all'idraulica, tipo doccia che diventa
troppo calda quando qualcun altro tira la catena del cesso o simili.


 
 
avevo pensato la stessa cosa. probabilmente la vecchia pompa aveva la girante consumata che, oltre che non riuscire a raggiungere una pressione decente, non aveva particolari problemi di spunto

 pressione decente, non aveva particolari problemi di spunto
 
Sembra una spiegazione ragionevole, detto questo non sono un esperto di
motori e pompe.


 di spunto cosi' elevata.
 
Sicuramente se fa sfarfallare la luce, e' perche' il nuovo motore ha un 
assorbimento iniziale maggiore. Magari il nuovo motore ha solo un 
condensatore di spunto piu' piccolo.
 
 
 
-- 
la cricca dei giacobini (C) M.G.

 Sono proprio le basi di un impianto elettrico fatto a norma.
 
La norma non c'entra un Cazzo è la legge di Ohm. 
 
 


Fra poco chiedera'  qualche sentenza o riferimento agli articoli di questa legge!!!
 
Giulia
 

 La norma non c'entra un Cazzo è la legge di Ohm. 
 
La norma prevede fili luci separati da queli delle prese elettriche fra
le altre cose per evitare questi problemi. Inoltre, significa che non
hai letto il mio post dove spiegavo la cosa in termini piuttosto
semplici anche per chi non e' del settore.


 Fra poco chiedera'  qualche sentenza o riferimento agli articoli di questa legge!!!
 
La spiegazione di quanto accade e' data dalle leggi di Kirchhoff (a sua
volta un caso speciale delle equazioni di Maxwell), non tanto da quella
di Ohm da sola.


 quella di Ohm da sola.
 
Ci possimo mettere l'effetto termocoppia sulle giunzioni metalliche se vuoi, 
giusto per rendere completo e reale il caso...