Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Piccola perdita gas? Cerco info

Salve a tutti, 
volevo cercar di capire un po' l'entità del mio problema e ho visto che in questo gruppo si parla anche di argomenti simili. In pratica per la prima volta in 3 anni che sono in un appartamento in affitto mi avvicino al tubo del gas della caldaia e, in corrispondenza di un giunto, sento un po' di odore di gas. Una cosa molto "soft", nel senso che si avverte giusto a 2 cm di distanza e nulla di più, ma c'è. Inoltre, se ci soffio, prima che sia di nuovo percepibile a un paio di cm di distanza passano ore, a volte anche 1 giorno. Essendo del tutto ignorante in materia, ho comunque chiamato un tecnico, che ha fatto un controllo con un apparecchio e secondo lui i casi sono due: non c'è nessuna perdita o è irrilevante. Immagino c'entri il fatto che i tubi sono tutti metallici, quindi ci sono diverse giunture per fare angoli, magari qualcuna non è perfettissima e via dicendo. 
 
Resta il fatto che a me sta cosa piace poco. Intendiamoci, non che non mi fidi del tecnico, infatti sto vivendo senza problemi, ma pensavo che magari sia cosa buona e giusta chiudere il gas direttamente dal contatore (che ho in cortile) nel momento in cui me ne starò via magari per qualche giorno o in vacanza estiva.
Vengo alle domande:
 
1) Ammettendo che ci sia una micro perdita ridicola, basta che io guardi il contatore, magari valutando il consumo da oggi a 1 mese per vedere se si è mosso? (posso lavarmi con acqua fredda e di solito non mangio a casa, non sarebbe un problema)
 
2) Quando in casa non c'è nulla di acceso che consuma gas (quindi no fornelli, no acqua, no caldaia), nei tubi che vanno da casa al contatore c'è semplicemente del gas "stagnante"? Quindi ci fosse una perdita quando sono fuori casa uscirebbe quello e basta? O la perdita farebbe sì che venga erogato più gas alimentando la fuoriuscita e via di seguito?
 
Fatemi sapere se potete, e grazie 1000

 Fatemi sapere se potete, e grazie 1000
 
http://www.cercaperdite.com/browse2_303_1883_25544_0.html
 
 
-- 
 
 
Come diceva il generale Custer degli indiani,
per chi guida la finanza e ci giudica sulla base dei propri interessi,
 il solo sindacato buono è quello morto.
 (Giorgio Cremaschi)
 
 

 1) Ammettendo che ci sia una micro perdita ridicola, basta che io guardi il contatore
 
se tu hai un ontatore ... cucina e sanitaria potresti vedere anche nei 
numeri..... del contatore... perchè non tutti i contatori sono uguali, 
se tu pensi o richiedi una installazione che prevedi di consumare 100 m3
ti mettono un contatore che misura bene i micro flussussi... ma se metti 
  un contatore per riscaldamento che pensi di consumare 3000 m3 
misureraà per flussi maggiori, idem contatori con tubi piu grossi per
serre condomini fabbriche.... li NON PUOI PENSARE COME TE... DI FARE... 
PER CUI SE HAI IL RISCALDAMENTO penso che hai un contatore... che pur 
misurando a litro... e un m3 è un litro.... già fa fatica a prendere i 
kw  di certi fornelli... quelli piccoli... figurati una perdita... che 
magari è neanche gas... ma qualche cosa che puzza... loro... merda che 
ci sparano nei tubi....
 
 
 
ho capito che tu hai individuato una giuntura....  ma allora... è rame ?
e pinzata ? leggio cosa c'è scritto sulla giuntura in giallo O NERO.. 
d...E DUE NUMERI e altro ... SEONDO ME.. NON è LI.. ANCHE SE TI SEMBRA
 
CIAO
 
MARIO
 
 

 senso che si avverte giusto a 2 cm di distanza e nulla di più
 
Acqua saponata la spruzzi e se vedi crearsi una bolla-bollicina chiami un 
idraulico e gli fai rifare la giuntura in maniera che non perda piu'. Poco o 
tanto se devi vivere male fallo. 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:f0009a99-66b5-40bb...@googlegroups.com...

Un metodo empirico è il seguente:
1. spengi la caldaia
2. chiudi il gas al contatore
3. chiudi tutti i rubinetti della cucina
4. aspetti qualche ora
5. prova ad accendere un fornello.
Se si accende qualcosa non hai perdite, viceversa ci sta che ci sia una 
piccola perdita.
Per fare una ricerca più accurata sezioni il contatore e inserisci un 
manometro di precisione sulla rete, metti in pressione e controlli 
l'andamento (per mettere in pressione basta quella che si esercita 
soffiando).
se vuoi posso essere più preciso (il manometro può essere fatto con un tubo 
ad U parzialmente riempito di acqua).
 
ciao
marco 
 

Per prima cosa vi ringrazio molto, siete stati e siete preziosissimi. Sono al mio terzo affitto e finora non avevo mai avuto alcun problema minimamente legato al gas (in pratica per me gas = bolletta, fine), per cui ora temo di essere anche un po' paranoico :D
 
Ho fatto la prova dell'acqua saponata: al di là delle bollicine che si sono naturalmente posate sulla superficie del giunto, non se ne sono formate di nuove eppure io questo STRAMALEDETTO odore di gas continuo a sentirlo. Ci devo mettere il naso a 2 cm, ma lo sento. C'è!
 
Stasera per la prima volta in vita mia sono sceso a vedere il contatore: è un residuato bellico del 1966, l'odore di gas si sente bene (non c'è bisogno di mettere il naso sui tubi) e il rubinetto è talmente vecchio che non sono manco riuscito a girarlo. Potrei applicare una forza maggiore (per ora ho fatto un tentativo abbastanza timido), ma non vorrei scassare tutto, anche perchè di contatori ce ne sono 3 in fila e non vorrei creare ripercussioni anche ai vicini. Fortunatamente è in cortile, quindi all'aperto. Stamattina il contatore era a 5160-729, stasera 5160-729 e una tacchetta. Non so se possa essere tollerabile o meno per uno stabile degli anni '60.
 
Morale: non so che fare. Fermo restando che penso di essere un paranoico sempre col naso attaccato al tubo del gas (manco volessi suicidarmi ahahah), che dite di fare? Mi sentirei tranquillo se potessi chiuderlo almeno ora che vado via per 10 giorni, ma la manopola sembra bloccatissima.

 Mi sentirei tranquillo se potessi chiuderlo almeno ora che vado via per 10 giorni, ma la manopola sembra bloccatissima.
chiama la societą fornitrice del gas a sostituirlo, un reperto 
archeologico del genere lo cambieranno senza batter ciglio...

nuove eppure io questo STRAMALEDETTO odore di gas >continuo a sentirlo.
 
I miei inquilini, oltre a pagare regolarmente l'affitto, hanno l'abitudine 
di venire a rompermi le scatole tutte le volte che c'è un piccolo intoppo.
Sono particolarmente sfigato io, oppure fra te e il tuo padrone di casa c'è 
qualche accordo, scritto o implicito, per cui tu paghi e provvedi pure a 
risolvere eventuali problemi? :-)
 
 
-- 
 
 
Fabbrogiovanni 
 
 

Il 14/04/2014 23.02, manu ha scritto:
  era a 5160-729, stasera 5160-729 e una tacchetta. Non so se possa 
essere tollerabile
ti riferisci
 
a 1/10
di 1/100 di litro ?
 
5160 sono i m3 = 1000 litri
 
i 729 sono i litri....
 
la tacchetta... è mi pare a 5 ... tacche per giro.
 
quindi 1 tacca che comopone il 1 litro....
 
 
NO NON è REGOLARE... ma io mi terrei tutto cosi....
 
ciao
 
mario
 

 archeologico del genere lo cambieranno senza batter ciglio...
 
 
 
ma parli... per qua qua ra quare.... 
 
o per cognizione ?
 
 
 
racconta ordunque tu.... come vanno le cose....
e come deveno essere
come si deve fare a farla andare come devono essere....
e quel che ti viene a corollario
 
mario della julia

l'odore di gas si sente bene
 
Già queste due frasi dovrebbero indurti a chiamare immediatamente il
Gestore del Gas e anche il proprietario! 
Hai presente che succede quando il locale dove si trova la perdita di
gas si satura un pochino? :-/
cicero®
--
 
---
Questa e-mail è priva di virus e malware perché è attiva la protezione avast! Antivirus.
http://www.avast.com
 
 


ma va a cagher nell'orto che lo concimi... nel mio condom inio sentivamo 
puzzetta (ma poca) di gasse pazzando vicino a un contatore, chiamanno la 
società fornitrice. Il tecnico senza far tante prove, cambio' aggratis 
il contatore... abrà avuto una ventina d'anni... non il tecnico, ma il 
contatore... e disse che ormai li avevan cambiati tutti quelli lì... poi 
dopo aver montato il nuovo lo sniffò con un apparecchio elettronico per 
sentire che non ci fossero ulteriori perdite. Molto veloci e 
professional. Il resto dell'impianto a valle del contatore non è invece 
affar loro, in caso di dubbio si chiama un idraulico e simili. Su su vai 
nell'orticello e rimanici, senza pc, fino a fine estate.

 --
Ben detto!!!

 mario
ma va là...

 
 
"jjsato" <jjs...@japan.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:lij7co$ndg$2...@speranza.aioe.org...

Aggiungo: quando si chiama il gestore della fornitura per una presunta 
perdita passano pochi minuti dalla telefonata e ti trovi i tecnici a casa 
(anche alle due di notte); fanno un sopralluogo, verificano con lo strumento 
e prendono le conseguenti decisioni.
Se la perdita c'è ed è prima del contatore sezionano l'alimentazione a monte 
e poi con un po' più di calma provvedono alla riparazione; se la perdita è 
dopo il contatore ahimè lo chiudono e lo sigillano, lo riaprono solo  quando 
la rete a valle garantirà la tenuta.
Detto questo, col gas e le sue perdite non conviene scherzarci, se hai 
qualche dubbio segui il consiglio di jjato, in fondo è gratis.
ciao
marco