Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: manopola gas

mi chiedevo
ma la manopola del gas puo stare sopra il piano cottura
o che qualche normativa in proposito che lo vieta
saluti

=?UTF-8?B?4pWR4paI4pWR4paM4pWR4paM4pWR?= ha scritto:

Nessuna normativa che sappia,vieta che la valvola di chiusura del gas,sia 
sopra il piano cottura.Lo vieta il buon senso,per via delle temperature
e non per ultimo,l'estetica di questa,ben visibile,manopola gialla.Ciao 
-- 

 e non per ultimo,l'estetica di questa,ben visibile,manopola gialla.Ciao
Ok ... d'accordo sulle normative.
Ma il gas ad alta temperatura non è che scoppia.
Anzi aumenta il rendimento di combustione.
Chissà che un rubinetto più accessibile non venga manovrato più spesso a 
favore della sicurezza.
Riguardo alla estetica non discuto .... ma magari in una nicchia con 
portello ... potrebbe essere accettabile.

portello ... potrebbe essere accettabile.
Ben vengano i tuoi suggerimenti:per me vanno bene.Ciao
-- 

 portello ... potrebbe essere accettabile.
NO. L'impianto gas non si può né murare né richiudere in scatole chiuse. 
E se proprio bisogna attraversare un muro bisogna seguire il percorso più 
breve per il tubo. Di solito quello perpendicolare alla superficie 
visibile del muro...
-- 
Ciao!
Stefano

 visibile del muro...
La peppa! ... e da quando?
Dalla norma UNI CIG 7129
3.3.3 Tubazioni sotto traccia
Le  tubazioni  sotto  traccia  possono  essere  installate  nelle 
strutture  in  muratura  (nei pavimenti,  nelle  pareti  perimetrali, 
nelle  tramezze  ﬁsse,  nel  solaio),  purché  vengano posate con 
andamento rettilineo verticale ed orizzontale e siano rispettate le 
seguenti condizioni.
Omissis
3.3.3.3
I rubinetti, le giunzioni ﬁlettate e le giunzioni meccaniche, devono 
essere a vista o inserite in  apposite  scatole  ispezionabili  non  a 
tenuta  verso  l’esterno.  Per  i  locali  non  ventilati devono essere 
comunque rispettate le condizioni di cui in 3.3.2.1.

 comunque rispettate le condizioni di cui in 3.3.2.1.
Tu le hai viste le "apposite scatole ispezionabili"? A quel punto, meglio 
il manettino giallo. Almeno è piccolo...
Mah, forse il mio idraulico è stato più realista del Re... però la mia 
fonte è l'installatore, che mi ha rilasciato l'apposita certificazione 
d'impianto. La norma può anche dire tutto quello che vuoi. POI dovrai 
convincere l'idraulico... che il tuo modo d'intendere la norma è giusto 
ed il suo no. Io non ci sono riuscito. Ed è il motivo per cui ho un 
piccolo vano tecnico in cui tengo la caldaia e quasi tutto l'impianto 
gas. A vista... sembra che ci sia passato SuperMario!!! :)
-- 
Ciao!
Stefano

 gas. A vista... sembra che ci sia passato SuperMario!!! :)
Può darsi che a casa tua sia stato possibile avere l'impianto esterno e 
per arrivare al piano cottura sia stato sufficiente perforare un muro 
perpendicolarmente.
Ma ti renderai conto che è una soluzione molto 'fortunata'.
In questo caso ben venga la maggiore sicurezza.
Nella maggior parte dei casi però questa soluzione è impossibile 
tecnicamente e quindi si va sotto traccia 'omissis' compresi :-)

 tecnicamente e quindi si va sotto traccia 'omissis' compresi :-)
Attenzione agli installatori ... spesso le norme se le *inventano* pur 
partendo da informazioni più o meno vere.

 o che qualche normativa in proposito che lo vieta
Se intendi la valvola di intercettazione del gas, ossia quella valvola 
che chiude il gas a monte dei fuochi di cottura e del forno, allora le 
disposizioni sono locali, nel senso che la normativa nazionale non 
indica niente al riguardo.
Perň ad esempio in provincia di Reggio Emilia la valvola deve 
obbligatoriamente essere a vista a sportelli chiusi, quindi non puoi 
metterla sotto al piano di lavoro, tipicamente sotto al lavandino, come 
si faceva una volta.
Alberto

Dopo dura riflessione, Cordy ha scritto :

E, mi faceva notare un collega che si è occupato per anni di 
certificati di prevenzione incendi e burocrazie varie nel settore, la 
stuccatura deve essere fatta solo all'interno, mentre all'esterno al 
massimo si può mettere una rosetta con funzioni estetiche ma non 
ermetica.
Perchè in caso di danneggiamento del tubo del gas nel passaggio 
attraverso il muro, il gas deve poter sfiatare all'esterno e non 
incunearsi in mezzo ai foratoni della parete.
Che dopo aver visto a casa di un amico la strada percorsa da 
un'infiltrazione d'acqua che si era instradata nei foratoni, mi sono 
reso conto di cosa significhi...
Alberto

 mettere una rosetta con funzioni estetiche ma non ermetica.
Questo nel caso di passaggio perpendicolare di un muro con intercapedine.
Leggendo la uni Cig si direbbe che sia una grande preoccupazione il 
riempimento delle intercapedini di gas metano.
In effetti in caso di incendio generalizzato vedersi scoppiare i muri 
non deve essere molto divertente :-)
Diciamo che comunque è sempre più critico un attraversamento di un muro 
perimetrale (che comunque deve essere fatto) piuttosto che la semplice 
posa sotto traccia.


ma sbaglio o è una prassi ancora
molto comune e diffusa?
cioe avere rubinetto gas vicino al gruppo acqua
sotto il lavello, quindi questo sarebbe vietato?


In caso di EMERGENZA... come "potresti" intervenire?
Telefonando al 115? 

 sotto il lavello, quindi questo sarebbe vietato?
Da noi č vietato, altrove no.
Perň a me sembra cosa di buon senso averlo a vista...
Alberto