Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Decalcificazione caldaia murale (reportage)

Ciao a tutti,
visto che anche quest'anno ho proceduto all'operazione in oggetto, vi
sottopongo il mio metodo (strettamente i.h.f-d-te-ista).
Premetto che il sistema è stracollaudato visto che lo faccio da 15
anni ed è efficace quanto economico.
Visto che è più facile spiegare visivamente la cosa, in fondo al post
c'è lo schema in Fidocad che provo a commentare.
Materiale necessario:
n. 3 spezzoni di tubo di plastica
n. 1 pompa per liquidi
Trapano
n. 2 raccordi idraulici di misura adeguata
n. 2 tappi	"	"
Esecuzione:
Chiudere la mandata generale dell'acqua
Svuotare l'impianto termosifoni quel tanto che basta per poter
smontare la serpentina.
Tolta la serpentina, chiudere coi tappi la mandata dell'acqua alla
caldaia (in questo modo si potrà riaprire la mandata generale).
Piazzata la serpentina in posto adeguato (vasca da bagno, tinozza o
simili), collegare due normali tubi di plastica con raccordi adeguati
da avvitare all'entrata e all'uscita della serpentina.
Come circolatore uso una normale pompa per liquidi di quelle che si
montano sul trapano (la mia è della Gardena pagata a suo tempo poche
mila lire).
Collegare pompa, trapano e tubi in modo che peschino in un secchio
riempito con 5/6 flaconi di acido fosforico (Viacal o simili) che
agisce sul calcare senza intaccare il rame.
Questo fa sì che il trattamento duri molto di più che con l'acido
solforico (anche 5/6 ore) ma la serpentina e i polmoni ve ne saranno
riconoscenti ;-)
Accendere il trapano e divertirsi a vedere lo spumone che, specie
all'inizio, viene fuori nel tubo di ritorno!
Il trattamento naturalmente finisce quando dai tubi non esce più
schiuma.
L'acido fosforico alla fine, può essere riimbottigliato e usato
normalmente (anche se sarà nettamente più... fiacco) senza la
necessità di inquinare più di tanto smaltendolo tutto assieme.
Che altro dire?
Considerato quanto costa chiamare un idraulico per il suddetto
trattamento... penso ne valga la pena
Che ne pensate?
Paolo
*********************************
[FIDOCAD]
LI 80 40 80 45
LI 80 45 45 45
LI 45 45 45 50
LI 45 50 80 50
LI 80 50 80 55
LI 80 55 45 55
LI 45 55 45 60
LI 45 60 80 60
LI 80 60 80 65
LI 80 65 45 65
LI 45 65 45 70
LI 45 70 80 70
LI 80 70 80 75
LI 80 75 45 75
LI 45 75 45 80
LI 45 80 80 80
LI 80 80 80 85
LI 80 85 45 85
LI 45 85 45 95
LI 40 40 80 40
LI 40 40 40 95
SA 40 95
SA 45 95
PV 15 115 25 155 55 155 65 115
BE 40 95 20 110 30 140 30 140
RV 120 125 140 135
BE 45 95 70 100 105 85 120 130
BE 140 130 175 155 75 150 70 115
BE 70 115 60 105 45 125 45 150
TY 45 30 8 3 0 0 0 * Serpentina
TY 85 90 8 3 0 0 0 * Tubo mandata 2
TY 105 115 8 3 0 0 0 * Pompa per liquidi
TY 75 145 8 3 0 0 0 * Tubo mandata 1
TY 10 105 8 3 0 0 0 * Tubo ritorno
TY 30 155 8 3 0 0 0 * Secchio
Paolo
ICQ UIN# 47801071
sito personale vuvuvupuntobrainjuicepuntoit
mail to brainjuice-at-inwindpuntoit

Che ne pensate?
Che sei molto più in gamba in idraulica che in meccanica !! ;-)
Il metodo adottato è ottimo .... sicuramente la resa sarà migliore,
l'acqua più calda, e consumerai meno gas ...
Purtroppo non hai molto chiaro come funziona la saldatura autogena ...
però imparerai presto, grazie ai consigli che i più esperti ti
potranno dare sicuramente ...
Ti dico solo che non puoi ripararci sicuramente le ammaccature .. :-)
ciao
Luca

lo facevo sempre anche io e sporcavo mezza casa fino a quando un idraulico
mi ha fatto notare che se avvito un raccordo a T  all'ingresso dello
scambiatore ed uno all'uscita, non ho bisogno di smontarlo.
per pulirlo svito i due tappi sulla T
collego la pompetta a quello all'ingresso e un tubo di scarico a quello
all'uscita .
il tubo di scarico va in un secchio di pastica e la pompa pesca dal secchio.
quando non econo più schifezze tolgo i tubi e rimetto i tappi.
ciao Abele

Ti dico solo che non puoi ripararci sicuramente le ammaccature .. :-)
Boh... a me, al contrario, pare di ricordare che il mio carrozziere in
qualche caso ci dava di cannello sulle lamiere, non so bene perché, ma
lo faceva!
Qualcuno è in grado di risolvere l'arcano?
Comunque grazie ;-)


 Qualcuno è in grado di risolvere l'arcano?
      Basta ridurre l'ossigeno e la fiamma non raggiunge la temperatura
      di fusione dell'acciaio,con la esperienza,riscalda le aree che dila-
      tandosi e successivamente restigendosi riportano la lamiera allo
      stato primitivo.
      ciaofelix:-)
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

quando non econo più schifezze tolgo i tubi e rimetto i tappi.
Semplicemente perfetto!



no, senza rubinetti.  anche io sono prigro, non č che pensavi di avere
l'esclusiva del "lo faccio domani" vero? :o)
a dire la veritą ho messo 3 T
due sulla serpentina ed uno all'ingresso del flessibile dell'acqua calda di
un bidet del primo piano.
le tre T sono chiuse con un tappo nel foro centrale.
quando voglio pulire l'impianto chiudo il carico per l'acqua calda.
tolgo i due tappi sullo scambiatore.
dopo un pņ tolgo il tappo al primo piano ed il circuito si svuota tutto.
al piano superiore attacco al T  un tubo in gomma che faccio penzolare nel
water.
collego la pompetta che  lava lo scambiatore.
quando č pulito,  per qualche secondo chiudo il T in uscita allo scambiatore
e il liquido prosegue nel tubo al piano terra e sale verso il piano
superiore.
Fermo il tutto e lascio stare per qualche minuto. Parte del liquido ritorna
attraverso la pompetta.
Poi apro il tappo in uscita dello scambiatore e lascio scaricare il tubo che
va al piano superiore e ripeto alune volte.
Dato che il calcare di solito si forma solo nei primi metri, mi limito a
pulire solo in basso.  alle volte faccio salire fino a scaricare dalla  T
superiore ma senza insistere troppo.
Poi rimetto i due tappi sullo scambiatore, apro il rubinetto di adduzione e
faccio scorrere per qualche minuto.
chiudo il rubinetto di adduzione, apro il rubinetto dell'acqua fredda del
bidet e con le dita  chiudo il foro di uscita dell'acqua che deve allora
scorrere rientrando nel rubinetto dell'acqua calda e tornando verso il T da
dove scarica nel Water.
A quel punto ho lavato anche il tubo dal T al rubinetto dove potevano
esserci dei residui di calcare portati durante il lavaggio del tubo.
chiudo l'acqua, tolgo il tubo, metto il tappo, apro l'acqua di addizione
alla caldaia e.......
asciugo il pavimento per evitarmi il solito, "lasci sempe tutto in
disordine"    :o)
Ciao Abele


e' qui che sento imbranato,
l'ultima volta cche ho avuto a portata di mano
la caldaia, era a terra per mettere a norma
le tubature, incassarle adaguatamente al muro,
e non ho avuto l'impressione ci fosse qlcs di
"facilemnte" asportabile :(
stasera do' uno sguardo, se poi mi dirai che l'operazione
va' eseguita ogni 2 anni , mi ingegnreo' per farla.
felice_pago
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

va' eseguita ogni 2 anni , mi ingegnreo' per farla.
Se la caldaia è nuova, probabilmente passeranno anche più di 2 anni
prima che ne abbia bisogno, dipende dalla durezza dell'acqua nella tua
zona, ma il calcare è inesorabile... si deposita fin dal primo giorno
che la usi! Se predisponi la caldaia per questo lavoretto con le T su
mandata e ritorno, puoi farlo anche tutti gli anni. Anche perché è di
quei lavori che mi piacciono tanto: monti il tutto, accendi la pompa e
fa tutto da solo! ;-)))


 che la usi!
come detto c'e' l'addolcitore, e la caldaia e' nuova,
ma nel vedere il modello, sul primo raccordo ho visto della
ruggine.
il modello e' della radi m 23
questa :
http://www.idrocasa.it/Assistenze/Rheem.htm
devo preoccuparmi ?


      stato primitivo.
Ok, comunque mi sembrava di capire che il ripristino dei lamierati
allo stato primitivo doveva avvenire senza rovinare la verniciatura,
mentre sai bene come la fiamma riduce la vernice ;-)
ciao
Luca

ritroverò a smontare la serpentina: sono incorreggibile... :-(
Ne conosco uno uguale uguale a te .... !!
Credo che non sia raro incontrarne ....
Manutenzione preventiva = 0
Solo manutenzione correttiva !!
ciao
Luca



no no, va da sé che il trattamento comporta la bruciatura della
vernice.
Del resto, alla fine, devi in ogni caso ridargliela, quindi della
vecchia che te ne fai? ;-)


devo preoccuparmi ?
boh.... a quale raccordo ti riferisci?




LOL!
Ci sarebbe da fare uno di quei sondaggi che sono tanto in uso in altri
niusgruppi tipo:
Che genere di bricolatori siete:
1) precisi, metodici, preventivi e preveggenti, niente vi prende alla
sprovvista perché riuscite a far andare tutto come un orologgio
svizzero?
oppure
2) in costante rincorsa a mettere "pecette" ai casini che succedono?
Io mi sento (ovvio?) angosciosamente nella seconda :-((((((


 boh.... a quale raccordo ti riferisci?
sopra c'e' scritto a, e' quello piu' a sx guardandolo di
fronte, dovrebbe essere quello di ingresso acqua mandata
generale ?, sullo schema che ho trovato sul sito non ho trovato
corrispondenza al mio :(
felice_pago


corrispondenza al mio :(
Premesso che io sto all'idraulica come Totti alla Treccani, di solito
le tracce di ruggine segnalano una perdita (mmazza che genio!) che puň
non necessariamente essere vicinissima a dove compaiono.
Controlla (sia a caldaia accesa che spenta) se su quel tubo vedi
incanalamento di acqua, seguilo a ritroso e... colpisci! :-))).
Molte delle perdite cmq, il piů delle volte si chiudono da sole dopo
un po' di tempo col calcare.
Ripeto, parlo per esperienza personale, quindi il conforto di qualcuno
piů ferrato in materia č fortemente auspicato! ;-)


 più ferrato in materia
rotfl
effettivamente pensandoci mi sa' che risalgono
al vecchio inquilino, perche' c'era gia'


piů ferrato in materia č fortemente auspicato! ;-)
Se il calcare non basta a richiuderle, e serrando con la pinza a pappagallo nemmeno, come si potrebbe fare per fermare la perdita evitando di smontare il giunto e tirare avanti fino al prossimo controllo periodico?
Nel mio caso e' una lievissima trafilatura nel giunto tra caldaia e tubo di mandata, a muro, che porta ai caloriferi.
Ho provato a verniciare sulla filettatura, tra dado e tubo, usando con colore alla nitro, cosi' potrei eliminarlo anche fra un anno, ma con la dilatazione dovuta al calore ho visto che non tiene perche' si formano delle microfessure anche nella vernice.
Ci sono prodotti piu' idonei, o altri sistemi? 
Qualcuno, per i caloriferi, parlava di spago...
--
Luca Beato    -  
http://members.xoom.it/huey/
FAQ del plastimodellismo su 
http://www.ipmsitaly.com/faq/modelfaq.html

Qualcuno, per i caloriferi, parlava di spago...
Io ho trovato un prodotto in un negozio di idraulica che dovrebbe
essere teflon liquido: un liquido blu semitrasparente venduto a...
carati! :-(
Addirittura l'idraulico mi ha detto che neanche lui lo usa, per il
costo che ha, Non sostituisce la guarnizione, ma puň essere usato per
integrarla spalmandolo sulla giunzione (anche deteriorata) che diventa
a prova di bomba.
Il piů comune teflon a nastro, in genere nel caso di flange, mi ha
sempre dato risultati meno soddisfacenti, ma un tentativo puoi anche
farlo, per quanto (IMHO) la sostituzione della guarnizione č la cosa
migliore da fare nel tuo caso.
Buon lavoro ;-)


 Ciao Abele
Ciao Abele ,
ho letto il tuo metodo per decalcificare la serpentina della caldaia e
mi e' sembrato ottimo.
Io , pero' , sono una schiappa per quanto riguarda l' idraulica per
cui volevo chiederti :
- svuoti tutto il circuito dei caloriferi vero ?
- che genere di pompa usi per far circolare l' anticalcare ?
Ti ringrazio.
Cesare