Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Pannelli solari:Pompa

Finalmente dopo mesi di lavoro sono quasi agli sgoccioli ,e mi mancano
gli ultimi ritocchi(siliconature,giunti dielettrici,e vetri).
Mi e sorto un piccolo dubbio su come come comandare la pompa di
ricorcolo(visto che e un impianto a circolazione forzata):io ho previsto
che la pompa funzioni sempre quando la temperatura del pannello e
maggiore di 20 gradi e che sia spenta in caso di sovratemperatura(T>90c)
(come da sugguregimento di un frequentatore del NG).
Oggi ragionandoci un attimo su (dopo aver letto anche qualche sito di
produttori di collettori solari)la pompa si dovrebbe funzionare quando
il pannello sia almeno a 20 gradi ma anche con la condizione che la
temperatura del pannello sia maggiore a quella del boiler(nel caso
contrario ovvero che la temperatura del pannello sia inferiore del
boiler si puo verifare il fenomeno contrario ovvero che il pannello
funge come dissipatore di calore del boiler)
Come possibile avere un apparecchio elettrico che confronti 2
temperature e mi dia un contatto pulito per comandare una pompa?
correggetemi se ho detto alcune inessattezze........(sono ancora
giovane)
ciao
pao

 temperature e mi dia un contatto pulito per comandare una pompa?
Ma ci sei o ci fai ?
Quando inizi qualcosa, non ti documenti prima ?
Stai realizzando un impianto a pannelli solari ed alla
fine del lavoro pensi a come farlo funzionare ?
Bah!!!.... oh tempora.... oh mores....
Ovvio che la pompa di circolazione del fluido vettore
debba essere comandata se esiste un differenziale di
temperatura tra i pannelli ed il boiler, e soltanto in
questo caso.
Ovvio anche che qualcuno abbia pensato di progettare,
realizzare, e commercializzare il marchingegno adatto.
Cosa credi che installino i produttori di impianti solari ?
La centralina di comando pompa, che puoi acquistare
in qualsiasi rivenditore di materiale idraulico ben fornito,
è composta da:
-sonda calda, da installare a contatto dell' acqua sul
pannello solare.
-sonda fredda, da installare a contatto dell' acqua
nel boiler di accumulo.
- relè differenziale, che commuta i suoi contatti di
potenza in seguito al positivo controllo che esegue
sulla differenza di temperatura delle due sonde.
-potenziometro per l' impostazione manuale del
delta Ti tra le due sonde.
Caccia la grana per quanto sopra ed anche per
il cavo di collegamento (per posa all' esterno) per
collegare la sonda calda alla centralina, che
posizionerai vicino al boiler.
Ciao
     Paul
"Molte fiate, sotto l' aspetto di vili genti meccaniche,
 albergano svegliati animi".

 posizionerai vicino al boiler.
scusa un po il tono alto.....
cmq se ho sbagliato ,posso sempre porre rimedio .....
Io sinceramente pensavo di adottare dei speciali termostati della
CAREL(
www.carel.it
),dove e possibile fare confronti fra 2 temp.,ma costano
cari(200mila)
Questo aggeggio sai indicativamente il suo prezzo?
ciao
pao

 in qualsiasi rivenditore di materiale idraulico ben fornito
mi son appena informato oggi dal nostro fornitore idraulico e di sto aggeggio
non ne ha la piu pallida idea.
Ho chiesto quanti pannelli solari abbia venduto in 20 anni di lavoro nel
settore termoidraulico.........1!!!
ciao
pao

 Questo aggeggio sai indicativamente il suo prezzo?
Mi metti in imbarazzo, è molto tempo che sono fuori
"dal giro". Ti posso postare però i dati ed i prezzi del
materiale che ti interessa commercializzato una decina
di anni fa dalla Cazzaniga S.p.A. Via Parco, Biassono MI
-Pannello elettronico per regolazione di Delta-Ti. Azione
 On/Off. Taratura del valore di temperatura per l' inserzione
 di resistenze elettriche ausiliarie. Differenziale ammesso da
 2 a 30° C.   Codice di vendita CA 80, Lire 176.000
- Come sopra, ma anche con regolazione del valore di
 disinserzione e lettura delle temperature su display,
 Codice CA 81, Lire 316.000
-Sonda da immersione completa di guaina in rame, Diametro
 1/2 Gas, lunghezza 120 mm, Codice STD-120, Lire 53.000
- Come sopra, ma di lunghezza 200 mm, Codice STD-200,
 Lire 53.000
 La Cazzaniga produce anche un regolatore che, anzichè ad
 azione On/Off, è a banda proporzionale, per l' azionamento
di valvole motorizzate anzichè della pompa di circolazione.
E' più caro, e non credo sia il tipo che serva a te.
Inoltre la stessa Ditta commercializza un kit completo per
 impianti solari, con Codice SK 80 o SK 81, composto da :
- pannello per controllo Delta Ti
-2 sonde da immersione
-elettropompa
-vaso di espansione
-valvola di sicurezza
-valvola di riduzione e ritegno
-manometro
-rubinetti
-filtro
-valvola sfiato aria
-saracinesche
-rubinetto di scarico
il tutto a prezzi varianti da 533.000 a 676.000 Lire.
Ciao
      Paul

       Paul
Cmq il problema della pompa non e un grosso fastidio (per adesso la pompa come
da schema parte dopo che il pannello supera i 20 gradi).
Il problema mio adesso e come fissare i vetri al telaio(un telaio di 270x200
diviso in 4 parti da una crociera centrale).
Avevo preventivato di siliconare i 4 vetri direttamente sul telaio INOX.Molto
sbrigativo da farsi,pero nel caso debba aprire il pannello per eventuali
controlli dovro rompere per forza i vetri.
Se avete quaalche idea........
grazie
ciao
pao

 controlli dovro rompere per forza i vetri
Di norma i cristalli vanno montati su guarnizione a labbro, però
va bene anche la siliconatura, previa prova di tenuta idraulica
del pannello a pressione. Non dovrebbero esserci successivamente
problemi di apertura del vetrato, se non per rottura accidentale
dello stesso.
Saluti
             Paul

 temperature e mi dia un contatto pulito per comandare una pompa?


 temperatura ,di piů non riesco a spiegarti .
non e e fattibile (secondo me)fare un termostato differenziale con 2
termostati(siano essi meccanici o elettronici).Il termostato lavora su un
preciso set point al di sopra del quale apre o chiude un contatto e viceversa.
Il termostato differnziale lavora non su una soglia precisa ,ma sulla differenza
delle 2 temperature.
Oggi parlando con il programmatore dei PLC delle macchine ,mi ha consigliato un
mini PLC omron(10 tra ingressi e uscite),con ingressi analogi per i 2
trasduttori di temperatura.
Non abbiamo parlato di costi effettivi(essendo lui solo un operaio),ma mi ha
detto che i costi dovrebbero essere molto bassi.
Voi cosa ne pensate..?
Sembra un po assurdo un plc.....pero se merita si puo fare(nel quadro c'e ancora
posto per ospitare un plc)
ciao
pao
