Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Aiutate una donzella a cambiare una presa

Ecco, ora che vi ho attirati qui, vi spiego il problema.
Oggi mi è arrivata la lavastoviglie che è dotata di spina Schuko, ma
in cucina ho una stupidissima presa monopasso.
L'ho smontata e ho visto che passano dentro i cavi da 2.5mmq che
arrivano al magnetotermico da 10A.
Ora vorrei fare un lavoro con i fiocchi... Ho chiesto ai miei amici ma
alla parola magnetotermico uno mi ha chiesto in che ristorante si
mangia e il secondo mi ha detto di non bestemmiare :(
Ho acquistato un frutto schuko, 10m di cavo per colore (terra, fase e
neutro) e un magnetotermico da 16A. Vorrei, appunto, dedicare un
magnetotermico alla lavastoviglie poichè all'altro arriva la schuko
del frigorifero e non vorrei, per qualsiasi problema, restare senza
cibo :) Inoltre, la presa è dietro il mobile e, anche mettendo un
interruttore, non sarebbe proprio agevole da raggiungere.
Partendo dalla presa farei questo lavoro: Presa Schuko - Cavo da 4mmq
fino alla scatola principale - Entro nel magnetotermico da 16A - Esco
dal magnetotermico e innesto il cavo nel salvavita principale.
E' un giusto procedimento? Consigli? Migliorie?
Grazie a tutti!!
Vale

>E' un giusto procedimento? Consigli? Migliorie?
Mi sembra proprio di si, anzi come dire....ottimo e abbondante
Buon lavoro 


sicura che le canaline ti permettano questo sperpero di fili(4mmq?????
wow) e passaggi???
comunque io non mi fascerei la testa, e non dedicherei nemmenoo un
magnetotermico alla sola lavastoviglie.....
Bacio
Cai

 magnetotermico alla sola lavastoviglie.....
Dici? pensavo ad un interruttore ma dietro al mobile non ci arrivo
La lavastoviglie consuma al massimo 1900W, ovvero 8equalcosa Ampere...
Ma temo che il 10A sia troppo poco (e perchè poi avrebbero messo una
schuko sulla spina dell lavastoviglie se basta da 10A?) perchè una
volta che uso qualcos'altro, salta.
Grazie
Vale

Partendo dalla presa farei questo lavoro: Presa Schuko - Cavo da 4mmq
fino alla scatola principale - Entro nel magnetotermico da 16A - Esco
dal magnetotermico e innesto il cavo nel salvavita principale.
Si è corretto. Comunque va detto che il cavo da 4mmq è eccessivo e quindi 
puoi tranquillamente mettere il cavo da 2,5 fino alla scatola principale e 
con il magnetotermico da 16A hai comunque assicurata la protezione. A patto 
che la distanza dalla scatola non sia particolarmente eccessiva.
Vale
Ciao
Gianni

 volta che uso qualcos'altro, salta.
perchè è consuetudine..pensa che la mia rex ha una 10A normale!
4mmq ribadisco son troppi,basta meno!
Bacio
Cai

4mmq ribadisco son troppi,basta meno!
Esatto io non mi sono posto il problema perché ho capito che il cavo lo ha 
già comprato e che avesse verificato il diametro dei tubi......ad ogni modo 
se passa perché doverlo buttare via?

 se passa perché doverlo buttare via?
Il cavo lo avevo già in casa, reduce da una ristrutturazione. Grazie a
tutti per i consigli!

Consigli?
Si anche se scontati:
-ovviamente spegni il contatore prima di mettere le mani. Buona cosa, per la 
propria sicurezza, sarebbe sempre comunque controllare se dove si lavora sia 
rimasta tensione
-quando collegherai i fili al magnetotermico, ricorda che il blu è il neutro 
e va sul polo eventualmente siglato N.
-fai attenzione alla lunghezza della spellatura del filo. Non deve sporgere 
all'esterno la parte in rame, ne entrare l'isolante nel morsetto.
-arrotola leggermente il filo prima di metterlo nel morsetto
-prima di dare tensione verifica che qualche filetto non sporga dal 
morsetto.
-dopo un paio di settimane di utilizzo, ricontrolla il serraggio delle viti 
su presa e magnetotermico
-controlla bene le connessioni nella presa scuko. A volte la posizione del 
morsetto di terra non è ben indicata.
-- 
Giorgio 

 morsetto di terra non è ben indicata.
Che gentile! D'accordo che forse non è proprio comune vedere una
donzella armeggiare con forbici spellafili e cacciavite cercafase, ma
le basi le conosco (a mie spese, purtroppo).
Grazie mille

 wrote:

sì sì hai ragione...ma con un 4mmq...non è agevole fare bene il
contatto soprattutto nei frutti e si rischia pure che qualche peletto
faccia fare quello che si vorrebbe evitare!!!
comunque se ha manualità....faccia pure!
Bacio
Cai

 arrivano al magnetotermico da 10A.
Lascia il magnetoermico da 10A e metti la bipasso..........
Giulia

 Lascia il magnetoermico da 10A e metti la bipasso..........
Peccato abbia una spina scuko...
Ed una spina scuko dentro una bipasso ...rimarrebbe priva di collegamento a 
terra (non dovrebbe andarci ma forzandola si inserisce).
-- 
Giorgio

 viti su presa e magnetotermico
??? 

gs ha scritto:

Scusa errore mio ......volevo dire la UNIVERSALE, conosco la 
problematica........
Giulia

"berny" <.> ha scritto nel messaggio 
news:49cdcc1e$0$1118$4faf...@reader1.news.tin.it...

Anche se il carico è poco e la sezione è abbondante (=temperatura conduttore 
circa 35°), visto che l'OP non ha probabilmente la "mano dinamometrica" data 
dall'esperienza, imho non sarebbe male dare una controllata dopo qualche 
settimana d'uso.
-- 
Giorgio