Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Per esperti impianti elettrici...

Appartamento ed impianto elettrico nuovi nuovi, pannello cosi' composto :
1) Magn. Differenz. 25 amp = generale
2) Magn 16 amp = Cucina
3) Magn 16 amp = FM
4) Magn 10 amp = Luci (tutte) e prese solo camere...
5) Magn 6 amp = caldaia
http://img687.imageshack.us/img687/1294/p9290013.jpg
E' una suddivisione comunque corretta secondo voi ?
Io ho sempre ritenuto opportuno dividere TUTTE le luci da TUTTE le prese, se 
non addirittura sezionare stanza per stanza...
Purtroppo c'e' posto solo per altri 2 moduli, quindi anche volendo sezionare 
ulteriormente la vedo dura...
Grazie,
RR


Dividi luce e prese-camere aggiungendo un altro MT da 10A.
Bye!
Scossa

"Rightrik" <gaggio...@tin.itNOSPAM> ha scritto nel messaggio 
news:4aef4944$0$1097$4faf...@reader3.news.tin.it...

Aggiungerei un modulo per le prese elettriche che andrebbero separate 
dall'impianto luci 

 Dividi luce e prese-camere aggiungendo un altro MT da 10A.
Mhh, mi sa che non posso...devo lasciare lo spazio dei due moduli 
disponibile per quando installero' il condizionatore...
Grazie,
RR

 dall'impianto luci
Infatti come FM intendono le prese elettriche di corrente, che quindi hanno 
il loro 16 amp separato.
Pero', usando un criterio che non mi piace, nelle camere hanno scelto di 
collegare le prese elettriche insieme all'impianto luci, "tanto li ci 
colleghi carichi bassi come le abat-jour". O in soggiorno (li devo 
verificare la separazione luci/prese) ci colleghi carichi bassi come il TV, 
i vari decoder e dvd, e altre cosette.
Anche vero, perlamordiddio, ma se ci voglio collegare anche l'aspirapolvere 
che succhia 1,6 Kw ?
Mah.
RR 


Un modulo per il condizionatore l'latro per le prese nelle stanze :-)
Bye!
Scossa


1,6 KW fanno meno di 10A :-)
Bye!
Scossa

 l'aspirapolvere che succhia 1,6 Kw ?
Glielo colleghi perche' 1,6kW (a meno del fattore di potenza) sono 7A.
Con 10A fai 2300W. Non ti bastano?
Saluti
GG 

 E' una suddivisione comunque corretta secondo voi ?
Quanto hai di Kw al contatore  3 o 4,5 ?
Giulia

 Giulia
infatti, se ho capito bene 25 amp di gnerale X 220 VOLT
fanno 5,5 kw
mi sa che ha un 6 kw , oppure ho capito male io qualcosa :(
ciao
mario

 non addirittura sezionare stanza per stanza...
Mi sembra inutile, almeno per appartamenti "normali". Piuttosto io 
preferisco installare qualche differenziale in pi�. Almeno due (luci e 
prese). In modo che una dispersione non lasci completamente senza tensione 
l'impianto. Per� sono scelte personali e nel tuo caso il poco posto 
renderebbe la cosa non semplicissima.
Verifica invece un altro possibile problema. L'impianto � nuovo ma meglio 
controllare.
Subito a valle del contatore � presente qualche protezione? Tra contatore e 
quadretto di casa che distanza c'�? Di che sezione/tipo sono i conduttori 
tra contatore e quadro? Potresti avere problemi, nel caso il contatore 
presente fosse di tipo elettronico e soprattutto nell'eventualit� di un 
aumento della potenza contrattuale.
Il montante (linea tra contatore e quadro) potrebbe non essere protetto. 
Eventualmente, una soluzione - a certe condizioni- potrebbe essere 
sostituire il differenziale puro "generale" con un 
magnetotermico/differenziale (ingombro sempre 2 moduli). Ovviamente con 
corrente nominale scelta in funzione della sezione del montante.
--
Giorgio

questo deve essere da 10A.
Ok che siamo su ng di fai da te, quindi le soluzioni devono essere 
conservative, ma... dipende.
Non � necessaria la protezione da sovraccarico per le linee luce. Solo 
cortocircuito. Basta verificare la Icc minima.
Quindi non � detto che conduttori sezione 1,5 mmq sotto un MT da 16A siano 
sempre un errore o pericolosi. Anche perch� la cordina N07VK da 1,5 mmq 
arriva ad avere portata 16A (in certe condizioni). Al limite potrebbe essere 
protetta anche da sovraccarico.
--
Giorgio 

 colleghi carichi bassi come le abat-jour". 
  Spesso gli artigiani hanno la cattiva usanza di applicare i criteri
  di uso come per le loro abitudini, in una camera da letto possono essere
  utilizzati una gran quantit� di apparecchiature elettriche ad elevato
  wattaggio, stufette, phon,deumidificatori,apparecchi per riabilitazione,
  letti motorizzati,estrattori di ossigeno...ed altri.
  ciaofelix:-)
-- 
Primum vivere deinde philosophari.
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 sempre un errore o pericolosi.
Vero, a casa tua dove sai quello che fai; però credo sia capitato
anche a te, più di una volta, di vedere a casa di qualcuno una
situazione tipo:
"placca a tre posti con interruttore per accendere il lampadario;
toh! guarda il posto per metterci una bella schuko c'è, i cavi fase-
neutro-terra ci sono (1,5 mm2), dai che mi va comoda
per attaccarci la stufetta elettrica (da 3000W)"
Secondo te è preferibile che a monte della linea ci sia un MT da 10A o
da 16A? :-)
Bye!
Scossa

MARIO.G ha scritto:

mi chiedo il montante come e' protetto ?
Se deve mettere un interruttore per operare sul quadro ci puo' mettere un portafusibile di quelli che staccano
entrambi i contatti e mettere vicino al contatore la protezione da 25A (ma io metterei un differenziale ritardato anche sul montante).
Giulia

> Quanto hai di Kw al contatore  3 o 4,5 ?
Per adesso niente, non c'e' ancora.
Sara', presumo, un normalissimo 3 Kw.
RR 

 Con 10A fai 2300W. Non ti bastano?
Non e' questione di bastano o non bastano.
E' questione che la ritengo, progettualmente, una emerita cagata.
Fare semplicemente IMPIANTO LUCI (10A) ed IMPIANTO PRESE (16A) per tutta la 
casa mi sembrava una strategia progettuale piu' intelligente e razionale.
Difficilmente avro' luci che in toto assorbono complessivamente piu' di 10 
A; e qualunque presa della casa (tutte bripresa 10-16A) puo' esser 
utilizzata per attaccarci il carico MAX 16A che voglio...
Sono per le cose sempliei e razionali, e certe "interpretazioni" delle ditte 
di elettricisti mi fanno rimpiangere di non farmi i lavori che so fare da 
solo.
RR

  ciaofelix:-)
Esattamente felix, e' proprio cosi' !!!
Per me se metto uan presa al muro da 16 A vuol dire che prevedo di poterci 
collegare, potenzialmente, un carico finoa  16 A.
Sia che si trovi in garage, in camera, in bagno o ovunque nella casa.
Mischiare luci e prese per i miei gusti mi sembra una cagata, scusate il 
francesismo.
RR 

 fare da solo.
Scusa ma qui dissento. L'interpretazione dell'impianto come lo vuoi tu e' 
un'interpretazione tua.
Non che sia sbagliata, solo che va semplicemente comunicata.
Poi in generale si sa che i lavori che si fanno da soli, rispondono sempre 
meglio alle proprie esigenze.
Saluti
GG 

 meglio alle proprie esigenze.
Evidentemente sopravvalutavo la "standardizzazione" della realizzazione di 
un impianto elettrico in un normalissimo appartamento.
Non pensavo fosse lasciata ad "interpretazioni" piu' o meno personali 
dell'elettricista; per me era scontato che venisse fatto come io pensavo - 
nel metodo piu' semplice  e razionale, IMHO.
Ciao,
RR 


Si!
Ho un simil "Caldobagno" che assorbe 2000W ma che ha la spina da 16A:
o cambi la spina o monti una presa bipasso al posto di quella da 10A,
e se non cambi la sezione dei cavi deve restare sotto MT da 10A.
Il problema è che spesso montano sugli apparecchi che consumano meno
di 10A le spine da 16.
Bye!
Scossa

 GG
Se tua figlia si v� ad asciugare i capelli in camera con un phon da 
2500W no, aggiungici la luce della stanza, una tv o la musica e altri 
minimi carichi e salta...