Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Impianto elettrico esterno

Salve,
devo installare in giargino un lampioncino e volevo sapere dato che mi hanno
detto di usare il corrugato rosso quale era la differenza da quello
normalmente usato di colore nero da incementare nelle pareti di casa.
Grazie
--
Carlo Galbiati
Email : 
radi...@tiscali.it

 normalmente usato di colore nero da incementare nelle pareti di casa.
      Non e'una questione di colore,ma di resistenza! Ti hanno suggerito
      di utilizzare una canalizzazione piu'elastica e resistente alle sol-
      lecitazioni meccaniche!Se il tratto e'breve ed e'inglobato in un bat-
      tuto in calcestruzzo usa quello che vuoi! Se interrato mettine uno
      piu'resistente,ricoprendo con sabbia!
      ciaofelix
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

       ciaofelix
Confermo quanto detto da Felix per quanto riguarda il tubo annegato nel cls.
Il tubo serve solo a creare una cava nel calcestruzzo, dopodiché potrebbe
anche evaporare...
I tubi inoltre cambiano di colore secondo il produttore.
Odio citare le norme in quanto non le so mai a memoria e mi obbligo ad
andare a leggere i sacri testi, tuttavia sappi che sono previste tre
modalità di posa, secondo la CEI 11-17 (art. 2.3.11)
1) Posa direttamente interrata
I cavi interrati direttamente nel terreno devono essere posati ad almeno 0,5
m di profondità con protezione meccanica supplementare (tipo tegolino o
coppone in calcestruzzo prefabbricato).
2) Posa entro tubo interrato
2a) Le tubazioni isolanti devono essere posate ad almeno 0,5 m di profondità
con protezione meccanica supplementare (tipo tegolino o coppone in
calcestruzzo prefabbricato).
2b) I tubi che resistono ai normali mezzi di scavo (es. idonei tubi
metallici) non richiedono profondità minima.
3) Posa in condotto interrato
Nella posa in condotto interrato non è richiesta profondità minima.
Per condotto interrato si intende un manufatto in cls sia prefabbricato che
gettato in opera.
Tutto ciò vale ovviamente per terreni privati.
Nel tuo caso scaverei col picco un solco di circa 20 cm di profondità,
metterei un  tubo zincato per impianti idraulici ed i cavi (tipo FG7)
dentro.
Reinterro e via.
--
                                            Ciao dal Giampi
       (Per rispondere in privato, togli "via-tutto-questo" dall'indirizzo
E-Mail)

 metterei un  tubo zincato per impianti idraulici ed i cavi (tipo FG7)
io invece sconsiglio vivamente il tubo di ferro, in caso di guasto diventa
una conduttore pericoloso che distribuisce la corrente in posti
indesiderati, non ultimo al palo del lampione!
utlizzerei tranquillamente il corrugato doppia parete facendolo passare
secondo un percorso  protetto da scavi accidentali come potrebbe essere un
camminamento lastricato ( della serie non ti viene voglia di piantarci un
albero nel mezzo e, se lo fai, ti ricordi che li sotto c'e' il tubo...)
--
Andypi

 albero nel mezzo e, se lo fai, ti ricordi che li sotto c'e' il tubo...)
Mah...
--
                     Ciao dal Giampi
Per rispondere privatamente togli "via-tutto-questo"

rispondo perche' devo rispondere, ma con questo vorrei chiudere.
[taglio tutto per semplicita']
 ogni impianto va studiato nel suo contesto e non per supposizioni. Sono
convinto che ognuno ha detto la sua e Carlo avra' modo di rifletterci.
Io lavoro sulle strade e mi occupo di posa reti (gas, telfonia,
illuminazione pubblica), quindi quello che hai detto lo conosco e sono
daccordo con te.
Il mio intervento voleva soprattutto valutare l'aspetto pratico-economico
del lavoro: l'uso del corrugato doppia parete e' corretto normativamente e
offre garanzie sufficienti (oltre a costare sicuramente meno tubo zincato) e
la posa mi sembra piu' rapida. se e' utilizzato per un lampione si suppone
che di giorno non circoli corrente( impianto con teleruttore bipolare...) e
quindi una accidentale rottura farebbe danni limitati (non credo che uno si
metta a scavare in giardino di notte, sotto la luce del lampione).
con questo penso sia tutto.
ciao
--
Andypi