Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: magneto termico che salta con seconda zona luci collegata

SALVE, CHIEDO "LUMI"...
nel quadro, il magnetotermico della illuminazione a tetto del loft  prevede UN comando da una unica pulsantiera  delle 3 sub zone: soggiorno, soppalco 1 e soppalco 2.
PREMESSA : tutto funzionava.. poi ad un certo punto .. Puff..il problema:
luci soggiorno 5 lampade a led 25w + 5 alogene da 25w stanno accese senza problemi;
accendo il soppalco 1, composto da 2 plafoniere neon da 58w l'una: nessun problema.
accendo il soppalco 2, composto da una plafoniera 1x58 ed una 2x58.. SUL MOMENTO TUTTO BENE,POI, PUFF, SALTA IL MAGNETO DELL'ILLUMINAZIONE TETTO.
provo controlli incrociati:
 
soggiorno solo Ok
soggiorno+soppalco 1 ok
soggiorno+soppalco 2 SALTA
soppalco 1 + soppalco 2 SALTA
Soppalco 2 solo : SALTA
 
IL PROBLEMA E' CHE NON SALTA IMMEDIATAMENTE.. ma dopo un minuto abbondante..
 
 


Direi che c'è un consumo anomalo delle due plafoniere da 58w. Talmente 
anomalo che raggiunge il limite massimo previsto per il magnetotermico. Pian 
piano il mtermico si scalda troppo e sgancia.
Fai una prova semplice:
 
accendi solo il soppalco 1 e controlla l'assorbimento di corrente 
controllando il conmtatore (stacca tutto il resto, frigo, lavatrice, tv, 
ecc. ecc.
 
Poi fai la stessa manovra con il solo soppaco 2: dovresti vedere un consumo 
molto superiore. Ma proprio di molto .....
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 
 

IL PROBLEMA E' CHE NON SALTA IMMEDIATAMENTE.. ma dopo un minuto abbondante..
 
Sigla del magnetotermico?
I magnetotermici hanno una caratteristica detta "curva", vedi
http://www.elektro.it/magnetotermico/magnetotermico_02.html
 
che indica in quanto tempo scatta a seconda del sovraccarico.
Per scoprire meglio quale e' l'apparecchio che ti da problemi,
accendili uno alla volta, pero' aspetta un po' di tempo tra uno e
l'altro, in modo di permettere al magnetotermico di fare il suo
lavoro.
 
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi

 scrisse:

hai un guasto al soppalco 2 e non è colpa del magnetotermico
ma delle plafoniere e dei fili o degli interuttori... 
 
comincia da un controllo visivo ravvicinato  e scollega una 
plafoniere alla volta

 ha scritto:

Nessuno dubita che il MT sia guasto?
 
 
 

 accendo il soppalco 2, composto da una plafoniera 1x58 ed una 2x58.. SUL MOMENTO TUTTO BENE,POI, PUFF, SALTA IL MAGNETO DELL'ILLUMINAZIONE TETTO.
 
niente ciabatte ?
provato a escludere a turno le plafoniere ?
hanno installato de lfv nei pressi dell' abitazione? 
provato a spostare MT ?
 
 
felice pago
 
prova
.

 Nessuno dubita che il MT sia guasto?
 
io; tuttavia é corretto fare per prima cosa le verifiche necessarie sui carichi presenti, come gli hanno consigliato
 
ciao ciao
Mariozi

fatto altre prove incrociate, staccando anche i cavi di arrivo alle 2 plafoniere e togliendo la lampadina a led.. UGUALE!!
ma chi gli ha dato noia!!!! sono 3 cose PorcdiQuellPuttX*X*SX*X*X*X..
 
l'interrutto nel quadro a cui si riferisce la zona `un GE 2P 40A 30mA clase AC...
 

jacopo del secco cappelli wrote:

Stacca pure i cavi di arrivo alla lampada LED.
Poi verifica con un normale tester la resistenza fra i due cavi che 
arrivano, rispettivamente, alle plafoniere e alla lampada led. Chiaro che 
deve essere infinita, se non ci sono problemi.
Poi, dopo aver staccato il generale presso il contatore, misura la 
resistenza fra i due poli del magnetotermico. Se non è infinita allora c'è 
un problema lungo la linea. Sfilare i cavi e verificare il tutto.
 
-- 
Giampaolo Natali
giampaol...@alice.it
 
 
 


Ed è guasto, evidentemente... se non sta su con i fili a valle staccati!


 
ferma tutto, se dice 30mA vuol dire che é un differenziale, non solo 
magnetotermico. Spiega bene

l'interrutto nel quadro a cui si riferisce la zona `un GE 2P 40A 30mA clase AC...
 
A me sembrano i dati di un differenziale, non di un magnetotermiso.
Ci fai una foto dell'apparecchio?


 ha scritto nel messaggio 
news:nffpfp$jha$1...@gioia.aioe.org...

ho avuto un problema dello stesso tipo.
sono difettati gli AC e con sbalzi provenienti dalla rete saltano.
mi devono cambiare con AA o qualcosa del genere, (io non ci capisco una 
mazza con ste cose)
ho 2 cognati elettricisti e la diagnosi è stata la stessa.
sperando che si sbrighino a sostituirlo.
ciao pelmo