Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Problemino elettrico

 Ciao, 
ho tolto un vecchio telaietto dal muro dove c'era invertitore
(accendeva un lampadario) e una presa per sostituirlo con uno
nuovo. 
Dato che non mi interessava più accendere il lampadario da
l'invertitore, ho messo solo la presa e collegato i fili. I due
fili che andavano all'invertitore li ho nastrati separatamente e
il ponticello che andava alla presa, pure. Non si accende più il
lampadario dagli altri interruttori, come devo agire?
-- 
"Sometimes, when you look around, everything seems still and calm
 on the surface. And then you detect a little disturbance, and you
 know for sure, that underneath the surface, lies some other
 secret world."

 lampadario dagli altri interruttori, come devo agire?
 
l'invertitore ha 4 fili, devi fare 2 ponticelli, vedi figura
http://www.rosarioberardi.it/sitoberardi/elettrotecnica1/schede/CIRCUITIILLUMINAZIONE/INVERTITORE.pdf
 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:l3pcn8$pj1$2...@virtdiesel.mng.cu.mi.it...


 
"lupino" <.> ha scritto nel messaggio 
news:52603a73$0$23126$4faf...@reader2.news.tin.it...

morale della favola, i due esterni di un deviatore vanno agli altri esterni 
dell'altro deviatore, e diventa una semplice deviata. più semplice a fare 
che a spiegare. 
 
 

> il ponticello che andava alla presa, pure. Non si accende piů il



 
quanti punti di comando hai?
se 1 = interruttore
se 2= deviatore
se 3 o piů = invertitore
 
se hai 2 deviatori e ne vuoi eliminare uno metti in corto il centrale 
(quello che andava alla presa) e uno dei laterali, isola l'altro. 
 
 

 lampadario dagli altri interruttori, come devo agire?
 
Qualcosa non quadra, il deviatore necessita di tre fili mentre l' 
invertitore di quattro, quanti "interruttori" hai che comandano quel 
lampadario?
Forse hai un deviatore da cui hanno derivato la fase per la presa?
In questo caso; bella porcata...
Devi essere più preciso, tiro ad indovinare:
comandi il lampadario da due punti e nel morsetto centrale di quello che tu 
chiami invertitore (ma si tratta di un deviatore) entra un filo (marrone o 
nero ) ponticellato con la presa, poi dal deviatore partono altri due fili 
di ugual colore.
Se è così puoi anche evitare di cambiare l 'altro deviatore con un normale 
interruttore ma dovrai agire sull' altro deviatore e nella cassetta di 
derivazione, ti conviene chiamare un elettricista.
 

lampadario dagli altri interruttori, come devo agire?
 
Controlla meglio quali cavi hai unito, probabilmente lo hai fatto
sulle coppie sbagliate isolando il circuito.
 
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.

 derivazione, ti conviene chiamare un elettricista.
 
Forse č cosě. 
I punti di comando sono 3. 
Ho aperto la scatola e due fili andavano all'"interruttore" e un
 terzo era ponticellato con la presa, ma non ricordo quale.



se hai 3 fili non č un invertitore ma un deviatore, se č cosě avevi un ponte 
dal centrale alla presa che hai eliminato. devi colegare uno dei fili che 
hai isolato alla stessa fase della presa, se non funziona cambia lo stesso 
filo sull'altro polo.
ciao 
 
 

 filo sull'altro polo.
 
Ok, se ho capito bene, la tua risposta � uguale a questa che sopra
 mi hanno dato: 
" se hai 2 deviatori e ne vuoi eliminare uno metti in corto il
 centrale 
(quello che andava alla presa) e uno dei laterali, isola l'altro." 
giusto? � la stessa cosa? 



esatto, in pratica č come se il deviatore ci fosse ma non lo usassi piů. 
potresti anche spostarlo al posto dell'invertitore, usando un filo della 
coppia per portare la fase dalla presa all'altra posizione. se invece avessi 
voluto eliminare l'invertitore avresti giuntato i fili due per volta, che in 
questo caso sono quattro ;-)
ciao 
 
 

 In questo caso; bella porcata...
 
sputare sentenze e dire cazzate č un tutt'uno.
Piů facile che abbiano derivato la fase DALLA presa, normale.
 
 

 ho tolto un vecchio telaietto dal muro dove c'era invertitore... 
 
grazie a tutti, ho risolto come alcuni mi hanno suggerito! ;-)
