Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: ricavare presa elettrica

buongiorno al gruppo
chiedo lumi in campo elettico
ho questa situazione
http://tinyurl.com/zxd5y4q
 
a sinistra scatola con interruttore lampadario a destra lampadario
vorrei inserire nella scatola una presa
io farei cosi :
ponte per avere il grigio sulla presa poi utilizzare uno dei
3 blu diciamo volanti con ritorno dalla presa verso il cappellotto blu
stessa cosa dicasi per la terra....spero di essere chiaro.
puo andare?
ciao

In linea di massima il tuo ragionamento funziona però fai attenzione perché se prendi i filo sui morsetti centrali dei deviatori D1 e D2 avrai tensione sulla presa solo se la luce è accesa.
 
http://manualefaidate.com/page/89
 

 puo andare?
 
 
Non e` saggio rendere promiscua la dorsale luce con delle prese... 
ripassa due fili dalla prima "utile" scatola di derivazione.
 
bye
 

 sulla presa solo se la luce è accesa.
 
Io ne feci una piu' divertente, anni fa. Stessa situaczione dell'OP, ma a me la luce si accendeva solo se accendevo il phon e a seconda della velocita' di questo, la luce era piu' o meno forte :-DDDDDD
 
--
<)<)
L'infante di Spagna

 due fili dalla prima "utile" scatola di derivazione.
 
 
Suppongo che tu abbia sicuramente ragione.
Se vuoi, racconta un po' quali rischi corrono quelli come me, che 
"fatti non fummo per viver come saggi ma promiscuammo senza vergogna il 
nostro impianto elettrico".
 
-- 
Fabbrogiovanni

nn <nb...@nowhere.nil> ha scritto:

Vediamo quante cazzate riesco a scrivere:
premesso che ciò che dici mi trova d'accordo, mi viene un dubbio atroce:
quello in foto sembra essere un deviatore.
 
Se è il secondo deviatore, come sospetto, quello che porta tensione al
lampadario, il filo grigio sarà soggetto alla posizione del primo
deviatore. Si avrebbe quindi che c'è tensione solo su uno dei due fili blu
in funzione della posizione del primo deviatore. In tal caso, per avere
tensione sulla presa, occorrerebbe portare entrambi i fili blu ad un polo
della presa stessa ma sarebbe una cazzata immensa in quanto la corrente
che dovrebbe sopportare il rpimo deviatore sarebbe quella del lampadario
(se acceso) + quella della presa. Inoltre, commutando il primo deviatore
si avrebbe che per un brevissimo istante la presa non sarebbe alimentata.
Soluzuone da scartare.
 
Se viceversa il deviatore in foto è il primo della serie allora c'è
tensione sul filo grigio e questo potrebbe essere deviato ad un polo della
presa direi senza particolari problemi tranne la per il fatto che, come
scritto da nn, si avrebbe promiscuità tra luce e prese.
L'altro polo della presa dovrebbe essere collegato insieme agli altri blu.
 
Per capire se il deviatore è il primo od il secondo della serie si può
agire come segue:
1) staccare tensione generale, scollegare il cavo grigio e con un tester
in prova Ohm verificare che sia lo stesso cavo che arriva al lampadario.
Se è lo stesso cavo, il deviatore è il secondo della serie.
 
Oppure
 
2) staccare tensione generale, scollegare il cavo grigio, posizionare il
tester in misura VAC con fondo scala almeno 250V in modo che misuri
tensione tra il cavo grigio appena scollegato ed il nodo dei cavi glu,
ridare tensione generale. Se si misura tensione allora il deviatore è il
primo della serie, altrimenti è il secondo.
 
In ogni caso: occhio a non rimanere folgorato ed a non fare corto circuiti
accidentali.
 
Michele
 

 scrisse:

chiamiamola presa luce invece di presa forza motrice...
 
una volta si usavano le prese luce da 10A, specie in camera da letto
cosě non dovevano fare la fatica immensa di tirare una linea forza
motrice per l'abatjour e risparmiavano i preziosi fili di rame...
 
e forse lo fanno ancora

 ripassa due fili dalla prima "utile" scatola di derivazione.
 
Per scrupolo una foto al quadro elettrico potrebbe farci capire se 
esiste un circuito che alimenta sia luci che prese da 10A.
 
Il grigio sul deviatore, se quello e' il secondo deviatore, e' 
alimentato (ovviamente) solo con lampada accesa.
 
Indagherei su quel marrone nastrato, potrebbe essere una fase?
 
Per neutro e terra aggiungi uno spezzoncino di cavo nelle giunte.
 
Se i circuiti sono separati (un interruttore solo per le prese da 10A) 
e' meglio se ripassi fase e neutro dalla scatola di derivazione.

 e forse lo fanno ancora
 
Si specie quelli che danno consigli nei forum o newsgroup ignorando che 
l'impianto elettrico non e` (non puo` essere) materia del fai da te.
 
riguardo poi ai preziosi fili di rame e` probabile che un disservizio o 
peggio un incendio apporti un danno maggiore dei quattro euro di rame 
che servono.
 
sono convinto che dopo aver elargito i tuoi consigli, comunichi 
all'interessato le tue vere generalita` perche in caso di problemi 
legali o di altra sorta tu possa prenderti il tuo carico di 
responsabilita`... :-)
 
del resto chi chiede consiglio in questa materia, e` cosi` poco accorto 
che potrebbe mettere in pratica qualsiasi consiglio... perche non ha 
cognizioni per discernere la crusca dalla farina.
 
bye
 
 

 quello in foto sembra essere un deviatore.
 
si e` un deviatore... e tutto quello che scrivi e` corretto, se cio` 
fosse possibile da un punto di vista normativo, sulla presa da 16 devi 
poter prelevare 16A ovvero 3kW, per fare cio` e non sovraccaricare i 
conduttori ti serve una sezione da 2,5mmq mentre quelli del circuito di 
illuminazione ben che vara sono da 1,5mmq
 
il punto fondamentale che nessuno considera, prima di dare consigli e` 
poi lo stato dell'impianto, cioe` se le protezioni ci siano... siano 
efficienti e coordinate, una volta appurato cio` se ne potrebbe 
parlare... forse
 
 
bye

 impianto elettrico".
 
Buondi` Maestro... non mi rivolsi direttamente a Voi ma a "nuora perche` 
suocera intenda" :-)
 
ciao ragazzaccio
 
 

l'impianto elettrico non e` (non puo` essere) materia del fai da te.
 
 
 
 
meglio cambiare il nome in 
hobby.uncinetto.it
, previa antitetanica...
meglio ancora moderarlo
 
 
 
 
 
 


 
non te la prendere... il tempo passa e ci si deve aggiornare... poi 
qualcuno in alto loco ha deciso cosi`... niente fai da te per gli 
impianti, ma credo per una buona ragione alla fine degli anni 80 eravamo 
pari ai paesi del terzo mondo (oggi in via di sviluppo) quanto ad 
elettrocuzioni... 5000 all'anno.
 
nessuno ti dice di non dare consigli in campo elettrico... ma da quelli 
giusti :-)
 
bye

nn ha spiegato il 21/06/2016 :

Eh no, le regole, norme, o come vogliamo chiamarle, esistono e valgono 
per tutti:-)
Non dico che provvederò a rispristinare il mio impianto come era appena 
uscito certificato dalle mani dell'elettricista,  ma sapere quali sono 
i rischi può sempre tornarmi utile.
 
Per cui, bando alla pigrizia e comincia a scrivere:-)
 
-- 
Fabbrogiovanni

elettrocuzioni... 5000 all'anno.
 
E molti di quelli avranno detto: qualunque bambino saprebbe fare
questo.
 
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


 
Maestro voi volete che 'Divini"... ma io non faccio il mago... ditemi 
quali varianti avete fatto ed io daro` i "responsi" senza frugare tra le 
viscere di animaletti sacrificati all'uopo... :-)
 
ciao

giusti :-)
 
 
allora, dal punto di vista del giusto consiglio, il tuo iniziale
lascia a desiderare perchè parla semplicemente di non mischiare
linee...  
 

El 21/06/16 a las 04:31, Bullet-Tooth escribió:

Ti hanno giá spiegato la faccenda deviatore, se sia il primo o il secondo.
Io ho per te una domanda e un avvertimento
 
DOMANDA
Cos´é quel filo nero morto? Potrebbe essere una fase della linea FM 
(quindi delle prese elettriche)?
 
AVVERTIMENTO
Se ti colleghi con la fase del deviatore, sei sulla linea luci e non su 
quella FM. Quindi sarai sotto ad un magnetotermico piú debole, ma 
immagino (spero) che comunque non vorrai collegarci un carico troppo 
grosso. Oltretutto hai fili sottili.
Ricorda peró che quando staccherai il magnetotermico FM, questa presa 
resterá alimentata, e viceversa spenta quando staccherai quello luci. Se 
qualcun altro metterá le mani sull'impianto, avverti.

 Per cui, bando alla pigrizia e comincia a scrivere:-)
 
innanzi tutto quello a cui dobbiamo prestare attenzione e` il tipo di 
aggressione che un impianto elettrico deve subire.
 
questo pretrebbe essere la penetrazione di polveri (infiammabili?) o 
liquidi (all'aperto o in locali umidi come il bagno) oppure meccanico, 
pensa al garage dove l'auto potrebbe finire contro le prese.
 
in genere si tratta di mix di questi tre fondamentali tipi di 
aggressioni aggravate dalle condizioni di contatto se parliamo di guasti 
verso terra, ovvero l'andata in contatto dell'utente con parti in 
tensione (non normalmente in tensione).
 
Una volta imparato che acqua e corrente non vanno molto d'accordo, 
perche` l'acqua migliora il contatto elettrico, cerchiamo di vedere se 
ci sono potenziali situazioni di pericolo o di maggior pericolo in caso 
di contatto.
 
le fontanelle del giardino, sono tanto carine e piacciono tanto ai 
bambini, ma se le volessimo illuminare in maniera scenografica, dovremmo 
sapere che hanno le stesse disposizioni delle piscine :-)
 
quindi il costo di tali interventi diventerebbe decisamente 
scoraggiante se realizzato a Norme... a questo punto meglio alimentate 
il tutto con una batteriola piombo-AGM da 12V (quelle ermetiche da 
antifurto o UPS) che da rete 230V anche se fosse presente un 
alimentatore... perche gli alimentatori giusti non sono quelli 
reperibili al brico.
 
ciao max

 polemica
 
un vero signore... ma io non me la prendo certo
prosegui pure per la tua strada.. :-)
 
bye

il Tue, 21 Jun 2016 15:21:39 +0200, nn <nb...@nowhere.nil> scrisse:

va a cagare

il Tue, 21 Jun 2016 15:21:39 +0200, nn <nb...@nowhere.nil> scrisse:
 

ci stavo benissimo prima di incontrare uno sterile
seccatore ... 


gia` un seccatore che ti limita il "millantare"... ma davvero la tua 
autostima si basa su queste cose?
 
sullo sterile poi.. magari a qualcuno viene la voglia di capirci un po' 
di piu`... e di imparare a separare la crusca dalla farina :-)
 
 
bye

 aggressione che un impianto elettrico deve subire.
 
Ma se c'é giá un deviatore, che tipo di aggressione vuoi che ci sia in 
quella scatola?
 
 

 quella scatola?
 
 
Ma io parlavo in generale, a Fabbrogiovanni rispondevo sua richiesta, 
(relativa ai suoi impianti) mica mi riferivo al caso precedente?
 
possibile che si possa equivocare?  dovro` essere piu` chiaro prossimamente.
 
bye
 
 

 quella scatola?
 
infatti se segui il mio ragionamento arrivi alla definizione di ambiente 
ordinario... dove cioe` le aggressioni all'impianto sono relativamente 
inesistenti (in condizioni normali)
 
in quel caso e` molto piu` probabile il guasto a terra di un 
elettrodomestico. od il pasticciare con i fili di un "bricoleur".
 
ciao
 

 animaletti sacrificati all'uopo... :-)
 
Non posso ricordare tutti i peccati che ho commesso:-)
 
Visto però che vuoi un esempio, sicuramente mi sarà capitato anche  di 
aggiungere una presa raccattando un paio di fili trovati dietro alla 
scatola in cui c'era solo un interruttore.
 
Pertanto puoi partire con l'arringa finale e convincere l'imparziale 
giuria a condannarmi.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 prossimamente.
 
Mah sai, se si sta parlando di un caso specifico con tanto di foto e 
caratteristiche, molto di noi sono abituati a dare notizie ed opinioni 
riguardo quello.
 
 

Nel suo scritto precedente, nn ha sostenuto :

Calma, non cominciamo a ingarbugliare la matassa.
Siamo partiti da un normale interruttore che si presume piazzato in 
casa.
Quindi niente piscine o fontane e pericoli di acqua.
E anche se fosse in garage, i normali interruttori sono a 1 metro di 
altezza, voglio vedere come fai a investirlo con l'auto.
 
-- 
Fabbrogiovanni


 
e perche` se la Legge 186 del 1968 quella della regola dell'arte, non 
punisce le violazioni (essendo una Legge Formale e non Penale) nel senso 
che nessuno ti condannera` per non aver fatto le cose a Norme, ma solo 
ed esclusivamente per le conseguenze del fatto danni a cose o persone.
 
Ora dato che non mi pare che tu debba subire tali conseguenze perche 
nulla intervenuto nel frattempo, potresti sempre rimettere le cose a 
posto... :-)
 
ciao


 
ok magari la prossima volta un'occhiatina al quoting la darei... :-)
 
bye


Maestro se parliamo di impianti e non partiamo dal glossario e dal suo 
significato non se ne esce... almeno avevo capito in tal senso. :-)
 
per il resto ho gia risposto che non mi arrischierei di dare giudizi 
particolari senza uno stato di fatto (o meglio le condizioni dell'impianto).
 
Genericamente una presa di corrente, deve garantire la corrente 
nominale, pertanto la sua linea deve essere protetta secondo le norme e 
questo in genere provoca un aggravio nella sezione dei conduttore 
dell'impianto luce... perche` non c'e` solo  da considerare la singola 
presa ma tutto il complesso, con i relativi  concoefficienti di 
contemporaneita` e d'uso, perche` anche limitare la portata di una presa 
e` una violazione normativa, come rendere promiscue le due cose.
 
ora potrebbe darsi il caso che quella presa venga usata solo er caricare 
il cellulare, ma non e` possibile dimensionare ad hoc in questo modo... 
e` un ragionamento teutonico ma ha una sua valenza... se c'e` scritto 10 
o 16A da quella presa devi poter avere 10 o 16A in condizioni ordinarie.
 
e` sempre la solita storia... il fatto che la cosa possa "funzionare" 
non significa che sia sicura, fareste voi un impianto col filo di ferro 
per recinzioni? quello verde "isolato"  funzionerebbe lo stesso ma non 
sarebbe sicuro.
 
a buon intenditor...
 

 responsabilita`... :-)
 
Ah, pare di sì.

 questo.
 
Quando montavo il trenino, da bambino, prendevo la scossa una volta su tre. C'era un sistema di prolunghe e doppie prese da far paura.

 a buon intenditor...
 
 
Elettricamente una presa 10/16A su impianto luce 1.5mmq sotto MT da 10A 
e` sicura.
 
Quello che non va bene e` il fatto di poterla scambiare per una presa 
"forza" collegando carichi troppo elevati (con "stress" della linea luce 
e intervento del MT).
 
In casa mia ci sono parecchie "prese luce", tutte da 10A (quindi passo 
piccolo), e diverse prese luce comandate per lampade varie, il tutto 
sempre sotto MT 10A.
 
Non mi pare vi siano condizioni di insicurezza, ne` ambiguita` 
sull'utilizzo.


A rimettere a posto tutte le "modifiche migliorative" che ho fatto in 
20 anni non ci riuscirebbe neanche un'equipe di elettricisti laureati 
al MIT.
Lasciamo così e non ci preoccupiamo.
Tanto io so che se capita di dover lavorare sull'impianto e voglio 
essere sicuro mi basta tirar giù il contatore enel e mettermi la chiave 
in tasca.
 
-- 
Fabbrogiovanni

 parlare... forse
 
Perfetto anche qui: coordinamento delle protezioni: un'altro capitolo da 
non sottovalutare.
 
Michele

 Ah, pare di sì.
 
e` chiaro che questo mio argomentare e` un ragionamento per assurdo... 
ma chiarisce che eventuali responsabilita` sono ad esclusivo carico del 
richiedente, essendo anonimo il "commissario tecnico".
 
bye


 
Chiedo scusa... ma ho afferrato solo ora il vero senso delle tue parole, 
che non tendono alla "conoscenza" del principio generale della sicurezza 
elettrica, in quualche modo alla cultura elettrica, ma al risolvere 
anche in maniera "speditiva" il caso specifico "particolare".
 
Nasce da qui` l'incomprensione mia che vedevo in te un modo per 
introdurre l'argomento "impianti di casa, come riconoscere il pericolo 
come valutarlo, cosa fare e cosa non fare" era partito da qui il mio 
sproloquio di prima... e solo ora mi accorgo che a nessuno interessa, 
non interessando principalmente a te, che mostravi almeno sulla carta 
rappresentare l'utente evoluto.
 
Mi scuso per aver portato turbativa evidentemente in questo posto serve 
solo qualcuno che consigli il trucco, la birbonata, la cosa che non si 
puo` fare (perche` pericolosa) ma che fa sentire realizzati, tanto 
"furbetti del newsgouppino".
 
prometto di non interferire piu` con il pensiero mainstream relativo 
alla sicurezza elettrica o alla regola d'arte, lanciando pero` un sasso 
nello stagno...
 
senza un "sano" spirito critico, acquisibile anche con questi mezzi... 
come si fa a capire se l'elettricista che hai chiamato, ti sta truffando 
facendoti pagare quello che non ha fatto?
 
insomma quando un furbetto incontra uno piu` furbo di lui, che succede?
 
cordialita`

 e` sicura.
 
certo se metti da parte il fatto che tu paghi una presa da 16a per poi 
limitarla a 10... avendo pagato la quota parte relativa ad una 
robustezza maggiore, senza poterla sfruttare... le Norme non lo 
ammettono (attraverso il calcolo dei vari coefficienti) ma se al cliente 
va di spendere piu` per avere di meno... nessuno andra` a sindacare sul 
fatto.
 
 
bye
 

 maniera "speditiva" il caso specifico "particolare".
 
Io sarò de coccio ma non capisco perchè tu insista a volerne fare un 
discorso di cultura elettrotecnica globale.
 
La richiesta iniziale, dove si chiedeva come collegare una presa 
all'impianto luce tu l'hai bocciata come peccato mortale.
 
Io ho semplicemente chiesto quali sono i rischi e i pericoli di tale 
soluzione.
 
A puro titolo di esempio, nell'impanto di casa mia, classe 1995, 
realizzato nuovo da elettricista che poi ha rilasciato tutta la 
regolare  documentazione, ci sono alcune prese da 10 A che sono sotto 
al magnetotermico delle luci.
 
Ora i casi sono due.
L'elettricista era un incapace incoscente e disonesto.
Oppure nel 1995 una simile composizione era permessa dalle norme?
 
Ora non lo è più?
OK, ma se non hanno obbligato a rivedere un vecchio impianto vorra dire 
che non è così pericoloso?
e se non lo è, e ora ho 5 prese in giro per casa sotto all'impanto 
luci, cosa cambia se diventano 6?
 
-- 
Fabbrogiovanni

 cosa cambia se diventano 6?
 
Nulla ovviamente, fino a che da cio` non derivi un problema per qualcosa 
o qualcuno... :-)
 
cordialita`

 luci, cosa cambia se diventano 6?
 
Io parlo sempre dal punto di vista tecnico: se hai 5 prese da 10 A sul circuito
luce (con cavi che reggono fino a 10A) e colleghi ad ognuna un carico che
assorbbe 3A, avrai che sulla linea principale viaggiano 15A su cavi che reggono
solo 10A. RISCHIOOOOOOO! (a meno che non ci sia una protezione (magneto termico)
tarato a 10.1A a proteggere il tutto ... e ricadiamo sul discorso di
coordinamento delle protezioni di cui non sappiamo nulla sia per il tuo caso che
per quello dell'OP.
 
Ora, non so se l'elettricista abbia violato la normativa di allora oppure se nel
frattempo tale normativa è cambiata. Di certo non è un impianto intrinsecamente
sicuro (se non ci fosse protezione adeguata a monte).
 
Sul discorso di rivedere i vecchi impianti credo che prevalga una logica: se in
tot anni non è successo nulla vuol dire che va bene. In un discorso
rischi/costi/benefici ci sta che non si obblighi un'intera nazione a rivedere
impianti sulla base di una nuova normativa.
 
Michele
 
 
 

 tot anni non è successo nulla vuol dire che va bene.
... fino a che qualcuno non decida di modificarlo senza sapere 
effettivamente cosa faccia.
 
come corollario ci sta bene :-)
 
ciao
 
 
 
 

 soffiare sul fuoco della polemica (sterile polemica).
 
Concordo che questa sia la soluzione migliore ma non è di così facile
applicazione da un fai-da-te(ista). Io non ho mai passato i fili nella canaline
ma non credo sia un'operazione così facile. Serve innanzitutto un cavo per
tirare i fili che non tutti possiedono a differenza di forbici e cacciavite. Poi
c'è il problema di "da dove derivare tali fili"; occorre individuare la scatola
di derivazione od una presa analoga.
 
Infine mi hai messo il dubbio: mi par di aver capito che la normativa attuale
impone un numero massimo di prese su una certa dorsale. Non conoscendo
l'impianto è possibile che quell'aggiunta di una sola presa faccia cadere il
discorso del rispetto della normativa ed allora siamo punto e a capo.
 
Michele
 

 discorso del rispetto della normativa ed allora siamo punto e a capo.
 
Si e` possibile che da cio` derivi una violazione alle Norme... se si 
volesse operare con un buon margine di espandibilita` dell'impianto 
basta pensare la cosa in fase di progetto evitando di collegare due 
scatole alla derivazione ma fare una derivazione per scatola... questo 
lascerebbe un buon margine per aggiungere senza violazioni una ulteriore 
scatola (alimentata dalla precedente) con dentro altre tre prese, se poi 
te ne servissero ancora altre forse sarebbe bene rivedere l'impianto 
diventato insufficiente... ma non credo di corrano certi rischi se ben 
progettato.
 
bye :-)

 ... CUT ...
 
Grazie per tutto il resto delle informazioni :)
 
Michele
 

 Grazie per tutto il resto delle informazioni :)
 
dovere
 
bye
 

 corrente in transito... :-)
 
Boh, sarò io che sbaglio ma vedo sempre più facile/agevole avere un connettore a
crimpare piuttosto che una guida passacavi e ... saperla usare. Ho come l'idea,
forse sbagliata, che se ci provassi io, la guida si ferma alla prima curva della
canalina ... e vai di smadonnamenti.
 
Michele
 

El 22/06/16 a las 03:12, Fabbrogiovanni escribió:
 > Ora i casi sono due.
 > L'elettricista era un incapace incoscente e disonesto.
 > Oppure nel 1995 una simile composizione era permessa dalle norme?
 
Onestamente non te lo confermo al 100%, ma credo che NON fosse permessa.
 
 > Ora non lo è più?
 
No
 
 > OK, ma se non hanno obbligato a rivedere un vecchio impianto vorra dire
 > che non è così pericoloso?
 
Lo dici tu, che non c'é obbligo. Se un impianto é fuori norma, dovresti 
sistemarlo.
La casa dove sono cresciuto, costruita nei primi anni 80, aveva fili 
elettrici rigidi e NON autoestinguenti. A me prese fuoco una presa 
elettrica vicino al letto.
La casa é stata venduta alcuni anni fa, ma immagino che l'impianto sia 
ancora lo stesso. É pericoloso.
 
 > e se non lo è, e ora ho 5 prese in giro per casa sotto all'impanto luci,
 > cosa cambia se diventano 6?
 
Dipende da cosa colleghi a quelle 6 prese. Se i carichi sono bassi, non 
succede pressoché niente. Purché i carichi restino sempre bassi, quindi 
occhio agli abitanti della casa quando non ci sei.

 occhio agli abitanti della casa quando non ci sei.
 
Il pericolo è quando io ci sono.
Mi è capitato di collegarci la saldatrice ma il magnetotermico a monte 
delle prese ha prontamente protestato.
 
-- 
Fabbrogiovanni


 
Prossimo mese al Lidl, saldatrice con generatore.
Ma non dire nulla a "Lo smilzo" altrimenti ricomincia a fare tante 
domande, e poi finisce che non ne legge le risposte.

qualcun altro metterá le mani sull'impianto, avverti.
 
 
IMHO:
 
Ogni "sovracarico" su quella "presa" collegata all'impianto luci farà
saltare il MT e la casa resterà al buio senza sapere perchè!
 
Allora accendini e candele per scoprire "dove" si nasconda l'inghippo!
 
In Germania avevo il Quadro Elettrico all'esterno (per consentire ai
Pompieri di intervenire con l'acqua) e OGNI stanza aveva una propria
linea indipendente luce e FM con singoli MT.
 
CRUCCHI ma non... MONE!
 
Bie,
Luca G.
-- 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 sistemarlo.
 
Permettimi di precisare una cosa, la sistemazione a Norma di un impianto 
non e` cosi` stringente, nel senso che se si sono seguite le 
disposizioni transitorie (obbligatorie) della 46/90 (roba di 25 anni fa) 
che prevedevano un minimo di lavori per sanare temporaneamente gli 
impianti piu` pericolosi, non sei obbligato a mettere mano ai lavori... 
le norme si applicano ad impianti nuovi o ristrutturazioni di una certa 
mole, (una presa in piu` non lo e`)
 
Quello che invece sembra passare come concetto e` il seguente:
"faccio tecnicamente come mi fa piu` comodo, anche se dovrei fare una 
cosa a regola d'arte, anche se cio` potrebbe rappresentare un detrimento 
(impoverimento-diminuzione) alla sicurezza."
 
Insomma il fatto che tu abbia un impianto fatto in un certo modo non 
significa che puoi perseverare in quella direzione...
 
grazie


facendo ampliamenti non ponderato o alla "pene di segugio".
 
 
scusate mi era scappato l'invio