Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: Caldaia che non va in pressione

Salve a tutti, avrei un problema con la mia caldaia, ora non ricordo la
marca, è esterna, non stagna, di tipo riscaldamento + sanitari.
Il problema è semplice, non c'è acqua nei termosifoni, di conseguenza
non funziona nulla.
Ho ovviamente provato ad aprire il rubinetto per ricaricare l'impianto,
ma non succede nulla, l'indicatore non sale e non aumenta neanche la
pressione, ho controllato gli sfiati dei termosifoni. Ho pensato quindi
che il problema fosse il tubo dell'acqua, l'ho smontato e l'acqua c'è
e la pressione mi sembra buona. Avete qualche consiglio?
Grazie a tutti Jimi Dini

ma non succede nulla, l'indicatore non sale e non aumenta neanche la
pressione,
O c'è un altra valvola a valle di quella che hai aperto (magari un manettino
dentro la caldaia...), oppure il tubo è otturato (difficile...), oppure non
hai aperto la valvola giusta.
Oppure la tua è una caldaia a ricarico automatico, e la valvolina relativa
ha deciso di scioperare.
Altre possibilità non ne vedo...
Archi

  pressione, ho controllato gli sfiati dei termosifoni.
Non sfiata aria e non arriva l'acqua?
L'impianto sara' incrostato a valle del rubinetto di caricamento, oppure nel 
rubinetto stesso, che magari gira un po' ma non gira tutto e non solleva la 
saracinesca. Prova se riesci a staccare il tubo a valle del rubinetto e vedi 
1) se esce acqua 2) se i tubi fin dove riesci a sondare sono pervi.
Se l'impianto prevede uno o piu'  distributori di zona azionati da una 
valvola elettrocomandata, controlla tale
valvola, dovrebbero avere una tecnologia particolarmente affidabile invece a 
me una si e' rotta dopo soli due o tre anni e teneva al freddo un piano 
della casa.

Altre possibilità non ne vedo... 
grazie comunque.
saluti Jimidini

 Altre possibilità non ne vedo...
E' possibile che la guarnizione sia rimasta incastrata e nonostante si apre 
il rubinetto l'acqua non passa o che il filtro sull'entrata del riempimento 
sia completamente otturato...o che la pressione della rete di distribuzione 
non sia sufficiente a riempire il circuito del termosifone. 

ho pensato anche alle incrostazioni od eventuali "incollaggi" delle
guarnizioni e mi sono dotato di compressore da frigo ed ho provato sia
a caricare manualmente di aria l'impianto partendo dal termosifone (ho
raggiunto 1 bar) nel caso si fosse incollata la guarnizione del
rubinetto di carico, sia dal lato di mandata dell'acqua per eventuali
altri problemi.... ma niente. Smontare a valle del rubinetto è
un'operazione troppo seria, il rubinetto di cui parlo è quello della
caldaia per il carico dell'acqua, quindi mi costringerebbe a smontare
molte parti, e non essendo idraulico ho un certo timore.
Per quanto riguarda la distribuzione è il tipo più semplice, una
rastrelliera con le derivazioni in entrata ed in uscita verso i
radiatori.
Mi hai fatto venire un'idea... e se evitassi il sistema di carico della
caldaia ed andassi a caricare l'impianto da una di queste derivazioni?
pensi ci possano essere delle contoindicazioni?
Saluti a tutti e grazie.
Jimi Dini

Giusta osservazione, è la stessa che ho pensato io... vedi la risposta
ad Vincenzoni.
Filtro sull'entrata??? che cosa è? dove si trova e soprattutto come si
controlla??
per quanto riguarda la pressione, ho controllato e pare sia ok.
Grazie Jimi Dini

per quanto riguarda la pressione, ho controllato e >pare sia ok.
Il filtro e' una retina di metallo che viene messa in corrispondenza 
dell'entrata del tubo dell'acqua fredda sanitaria.
In passato c'era un tappetto visibile mentre ora molti costruttori 
preferiscono inserirla direttamente nel tubo d'ingresso.
Io pero' sarei piu' per l'ipotesi del rubinetto incastrato. :) 

Non sapevo, questa sera controllo, ma anche io sono più propenso per
l'incastro, solo che il tutto è in posizione da contorsionista...
Grazie per le info.
Saluti Jimi Dini